Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5517, del 22-05-2007 (2007/5395)

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007 de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para la construcción de la línea eléctrica entre la "S.T. Oropesa " y la línea eléctrica "Benicàssim-Benicarló", se aprueba el Anexo de modificación del proyecto de ejecución y se declara su utilidad pública. Expediente: ATLINE /2004/239/12..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5517

Fecha DOGV
:   22-05-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/5395


Fecha del documento
:   19-04-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007 de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. para la construcción de la línea eléctrica entre la "S.T. Oropesa " y la línea eléctrica "Benicàssim-Benicarló", se aprueba el Anexo de modificación del proyecto de ejecución y se declara su utilidad pública. Expediente: ATLINE /2004/239/12.. [2007/5395]
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U en fecha 15 de noviembre de 2004 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, entre la "S.T. Oropesa" y la línea eléctrica "Benicàssim-Benicarló", en los términos municipales de Cabanes y Oropesa, en la provincia de Castellón, se apruebe el proyecto de ejecución y se declare en concreto su utilidad pública.
Al mencionado escrito se adjuntaba el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por la ingeniero industrial Dª Elena Caja Martín y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Alicante, en fecha 13 de septiembre de 2004.
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de fecha 17 de mayo de 2005, en el Diari Oficial de la Generalitat de fecha 22 de abril de 2005 y en el periódico "Mediterráneo" de fecha 27 de abril de 2005, así como en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados, de conformidad con la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y con el Decreto 162/90 de 15 de octubre, sobre Impacto Ambiental.
Resultando que de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, en el periodo de información pública han sido presentadas las alegaciones que, en síntesis, se reproducen:
Alegación nº 1. Mediante un único escrito firmado por Dª.Carmen, Dª. Rosario, Dª. Asunción y D. Juan Arizo Ballester, como propietarios afectados por la instalación en el término municipal de Cabanes, manifiestan:
1. Que adjuntan un informe técnico y solicitan información sobre el expediente de la instalación eléctrica.
2. Que en dicho informe se reitera que la única información recibida hasta la fecha ha sido por parte de la peticionaria y que la misma no contiene la fundamentación jurídica aplicable al procedimiento expropiatoro, así como su cumplimentación. Que igualmente se ha incumplido la legislación referida al Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión sobre el trazado proyectado y a la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, también sobre el trazado, dado que la variación del mismo es posible y técnicamente mejorable, adjuntando propuesta de su modificación.
En fecha 10 de abril de 2006, transcurrido el plazo de presentación de alegaciones, los alegantes presentaron nuevamente escrito reiterando su anterior petición.
Alegación nº 2. D. Domingo Tárrega Fuentes en su propio nombre manifiesta que no va a dar su consentimiento a una servidumbre de paso en su propiedad para la instalación.
Alegación nº 3. D. Francisco Joaquín Nayen Betoret, en su propio nombre, manifiesta que es propietario de una finca en el término de Cabanes por la que pasa la línea proyectada y que se opone a ello por cuanto ya existen en la actualidad sobre la misma tres postes de líneas eléctricas lo cual supone una merma para la explotación agraria.
Alegación nº 4. D. Federico Rivas García, en representación de la mercantil Construcciones Castellón, SA.U., manifiesta:
1. Que su mandante es propietaria de diferentes parcelas en el término municipal de Cabanes además de la parcela 24 del polígono 2 del término municipal de Oropesa, que figura a nombre de Concepción RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007 de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la construcción de la línea eléctrica entre la S.T. Oropesa y la línea eléctrica Benicàssim-Benicarló, se aprueba el Anexo de modificación del proyecto de ejecución y se declara su utilidad pública. Expediente: ATLINE /2004/239/12. [2007/5395]Conselleria de Infraestructuras y TransporteBodi Casanova en la información pública del proyecto, adjuntando el título de propiedad de la mencionada finca.
2. Que manifiesta su voluntad de llegar a un acuerdo con la empresa peticionaria para el caso de que dichas parcelas se vieran afectadas.
Resultando que trasladadas las alegaciones presentadas a la empresa solicitante de la instalación, para que prestasen su conformidad o formularan los reparos que estimaran procedentes, vino a contestar en tiempo y forma lo siguiente:
Respecto de la Alegación nº 1. Que en la información pública del proyecto se contienen los datos referidos tanto a la titularidad de las fincas afectadas, como a la afección misma. Que respecto del trazado, su diseño no responde a una cuestión arbitraria, sino técnica, y en relación con la modificación que se propone no recoge, por una parte, la distancia reglamentaria del apoyo número 4 con la carretera y por otra, se encuentra próximo a una línea de 66 kV con la que es necesario mantener una distancia de seguridad de cincuenta metros, e igualmente que la diferencia en metros entre el trazado proyectado y el trazado que se propone por los alegantes no resulta significativa.
Respecto de la Alegación nº 2. Que el alegante no justifica en su escrito alguna de las causas contempladas como excepción por el artículo 57 de la Ley del Sector eléctrico y que para el caso de no acreditar alguna de las limitaciones a la constitución de servidumbre y declarada la utilidad pública de la línea eléctrica, no procederá la modificación de la misma, por cuanto otros propietarios se verían afectados.
Respecto de la Alegación nº 3, contesta que en este tipo de infraestructuras resulta complicado conjugar, además de los factores técnicos y medioambientales, el cumplimiento de las distancias reglamentarias a las infraestructuras existentes y la satisfacción de los afectados, sobre todo por el alto fraccionamiento de los terrenos de la zona que supone, ante cualquier pequeña modificación, una nueva afección. No obstante, la Ley de Expropiación Forzosa permite la posibilidad de solicitar la expropiación del resto de la parcela cuando la conservación de la finca resulte antieconómica para el propietario.
En cuanto a la alegación nº 4, manifiesta que la relación de bienes y derechos afectados se confecciona a partir de los datos catastrales, si bien toma nota del cambio de titularidad alegado, y que la empresa tiene voluntad de llegar al mayor número de acuerdos posibles con los propietarios.
Contestadas las alegaciones, la empresa promotora manifiesta no desvirtuar la solicitud de declaración de utilidad pública en concreto de la línea objeto del expediente, al no haberse acreditado alguna de las excepciones del artículo 57 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos afectados por el proyecto, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, así como, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, se ofició solicitando informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico vigente. En contestación a dicho escrito, las Entidades Locales afectadas informaron, en síntesis, lo siguiente:
El Ayuntamiento de Cabanes contestó manifestando que la instalación proyectada ha obtenido la pertinente licencia municipal adjuntando certificación de la misma de fecha 31 de marzo de 2005, y comunicando que no existe inconveniente alguno para su construcción.
No consta en el expediente el informe del Ayuntamiento de Oropesa, pese a la reiteración efectuada por el servicio Territorial de Energía.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió, asimismo, separata del proyecto técnico de la línea eléctrica proyectada a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a:
RENFE. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, manifestando en un primer informe, que no queda suficientemente aclarada la altura del apoyo nº 18, precisando un plano de detalle del mismo, informando que los apoyos se emplazarán fuera de la zona de dominio público de modo que la distancia en planta a la arista exterior del terraplén o desmote más próximo no sea inferior a una vez y media la altura que ofrezca el apoyo correspondiente.
Trasladado dicho informe a la empresa peticionaria y presentada la documentación solicitada, el Organismo mencionado remitió nuevamente informe, mediante el que manifestaba, entre otros, que no se aprecian incompatibilidades con lo dispuesto en la Ley del sector Ferroviario.
Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial del Carreteras, sin que figure en el expediente contestación al efecto, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía.
Diputación Provincial de Castellón, sin que figure contestación al efecto en el expediente, pese a la reiteración realizada.
Conselleria de Territorio y Vivienda. Vías Pecuarias, habiendo solicitado diferente documentación complementaria, y finalmente emitiendo informe apreciando que no hay instalado ningún apoyo sobre el ancho legalmente establecido de las vías pecuarias afectadas, con las indicaciones que en el mismo se contienen.
Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado. Unidad de Carreteras en Castellón, respecto a cruzamiento aéreo de la instalación eléctrica en la carretera N-340, al cruzamiento con la autopista AP-7 (p.k.401+480) y al Estudio Informativo KZ.7-D-751 N-340 Autovía Tramo Castellón-L'Hospitalet de L'Infant.
Al primer cruzamiento se informó favorablemente por el Organismo afectado.
Al segundo con la Autopista AP-7 se dio audiencia a la concesionaria Aumar, SA. y se autorizó la instalación eléctrica con los condicionados que en el informe se contienen.
En cuanto a la afección del Estudio Informativo reflejado se solicitaron una serie de modificaciones respecto del gálibo sobre la N-340, debiéndose cumplir además que los apoyos 14 y 15 deben quedar a una distancia del borde exterior de la calzada Glorieta y N-340 de vez y media su altura, más 25 metros, informando desfavorablemente hasta que no se proceda a remitir la documentación interesada.
Resultando que remitidas al solicitante los condicionados presentados por los Organismos referidos, prestó su conformidad al contenido de los mismos, y concretamente en cuanto al emitido por la Demarcación de Carreteras del Estado, Unidad de Carreteras de Castellón, solicitó un aplazamiento a fin de confeccionar la documentación requerida por cuanto implicaba una modificación del proyecto de ejecución presentado.
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., con domicilio a efectos de notificaciones en 48215 Erandio (Vizcaya), C/ Ribera de Axpe, 5-2º, en fecha 13 de septiembre de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito, entre la "S.T. Oropesa" y la línea eléctrica "Benicàssim-Benicarló", en los términos municipales de Cabanes y Oropesa, en la provincia de Castellón, se apruebe el Anexo de modificación del proyecto de ejecución y se declare en concreto su utilidad pública.
Al mencionado escrito se adjuntaba el denominado "Anexo de modificación del proyecto de la línea eléctrica a 132 kV, entre la "S.T. Oropesa" y la línea eléctrica "Benicàssim-Benicarló", firmado por el ingeniero industrial D. Javier Arroyo Caballero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Alicante, en fecha 17 de julio de 2006. (ATLINE/2004/239/12)
Resultando que en la referida solicitud de modificación del proyecto de ejecución presentado, la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., fundamenta su petición por una parte, debido al condicionado negativo del Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras de Castellón respecto del enlace de la carretera N-340 con la que une Oropesa y Cabanes de próxima construcción, lo que hace necesario modificar el trazado entre los apoyos nº 12 y nº 17 y, por otra parte, debido al fuerte aumento en la demanda de potencia eléctrica en la provincia de Castellón, concretamente en esta zona, que unido a las previsiones futuras, motiva la necesidad de una transformación a 220/20 kV, considerando oportuno, dada la necesidad de modificar parte del trazado, sobredimensionar los apoyos y conductores a efectos de poder ejecutar una transformación de 220/20 kV sin necesidad de en un futuro implantar una nueva instalación.
Resultando que la solicitud de autorización administrativa, aprobación del Anexo de modificación del proyecto y declaración de utilidad pública fue de nuevo expuesta a la correspondiente información pública, conforme el Decreto 88/2005 de 29 de abril del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de fecha 9 de enero de 2007, en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de fecha 17 de enero de 2007 y en el periódico "Mediterráneo" de fecha 19 de diciembre de 2006, así como en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados,
Resultando que de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, en el periodo de información pública han sido presentadas las alegaciones que, en síntesis, se reproducen:
Alegación nº 1. Mediante un único escrito firmado por Dª Carmen, Dª Rosario, Dª Asunción y D. Juan Arizo Ballester, como propietarios afectados por la instalación en el término municipal de Cabanes, reproducen, en síntesis, iguales manifestaciones a las argumentadas en el escrito de alegaciones inicialmente presentado en el expediente, añadiendo que en el Anexo de modificación y respecto de su propiedad se ha cometido un error de interpretación en plano, no siendo la línea que aparece ningún límite de propiedad, si bien puede corresponder a un antiguo bancal, pero que en la actualidad la finca se encuentra a un solo nivel, por lo que el apoyo nº 4 debe ser trasladado hasta el límite de su propiedad.
Alegación nº 2. Dª María Rosa Tárrega Fuentes, como propietaria afectada por la instalación en el término municipal de Cabanes, manifiesta su oposición a la solicitud de autorización de la línea eléctrica.
Resultando que trasladadas las alegaciones presentadas a la empresa solicitante de la instalación, para que prestasen su conformidad o formularan los reparos que estimaran procedentes conforme al apartado 3 del artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, vino a contestar en tiempo y forma lo siguiente:
Respecto de la Alegación nº 1. Responde reiterando la contestación efectuada en su día al primer escrito de los manifestantes, añadiendo que respecto al error que se dice existir, no es tal y el apoyo nº 4 se sitúa en el linde de su parcela, manteniendo la distancia requerida al camino y a la vía pecuaria que lo limita.
Respecto de la Alegación nº 2. Que el alegante no justifica en su escrito alguna de las causas contempladas como excepción por el artículo 57 de la Ley del Sector eléctrico y que para el caso de no acreditar alguna de las limitaciones a la constitución de servidumbre y declarada la utilidad pública de la línea eléctrica, no procederá la modificación de la misma, por cuanto otros propietarios se verían afectados. Manifiesta el compromiso de que una vez finalizadas las obras de ejecución se recuperarán los terrenos a su primitivos ser y estado, incluyendo el pago de todos aquellos daños que se produzcan como consecuencia de dicha obra.
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado a los Ayuntamientos de la separata del modificado del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese Organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado a los referidos Ayuntamientos y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, que vinieron a informar en los siguientes términos:
El Ayuntamiento de Cabanes contestó comunicando que el emplazamiento está de acuerdo con la ordenanzas municipales y Planes de Ordenación Urbana y que no hay inconveniente alguno para que se realice dicha instalación.
Por parte del ingeniero municipal del Ayuntamiento de Oropesa se remitió informe manifestando que el apoyo nº 17 y el pórtico de entrada a la subestación eléctrica es suelo urbano y no puede accederse a la petición efectuada, debiendo desaparecer y soterrando la línea desde el apoyo nº 16.
De los referidos informes se dio traslado a la empresa peticionaria, que manifestó su conformidad con el del Ayuntamiento de Cabanes y en cuanto al emitido por el técnico municipal de Oropesa, contestó que se obtuvo licencia municipal de ese Ayuntamiento en fecha 5 de octubre de 2005, modificada en fecha 11 de noviembre del mismo año a cuenta de un error en el presupuesto y de la que aportó copia, sin que el Anexo de modificación del proyecto afecte a los apoyos nº 16 y nº 17, así como al pórtico de la subestación transformadora que se mantienen igual que en el proyecto inicial.
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del modificado del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:
Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Júcar, que informó manifestando acceder a la petición y autorizando la ejecución del cruzamiento de la línea eléctrica sobre cauce público en el término municipal de Cabanes, con los condicionados genéricos y particulares que se recogen en el mencionado informe.
Conselleria de Territorio y Vivienda. Vías Pecuarias, informando que no existe ninguna alteración significativa respecto del último informe emitido, reiterando su contenido favorable.
Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado. Unidad de Carreteras en Castellón, informando favorablemente con los condicionados que en el mismo se contienen y señalando que no se podrán comenzar las obras sin que por su personal se haya dado conformidad al replanteo de los apoyos nº 14 y nº 15.
Diputación de Castellón. Servicio de Carreteras, informando sobre el cruzamiento con la carretera CV-146 a la altura del p.k.0+360, manifestando no existir inconveniente para la autorización del cruzamiento solicitado.
RENFE. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, manifestando en su informe que el proyecto es incompatible con la ley de Sector Ferroviario y su Reglamento, si bien se podrá autorizar el cruce siempre que se tenga en cuenta la distancia de los postes a la arista de explanación, no inferior a vez y media la altura del mismo y el gálibo de los conductores con la vía, no inferior a 12 metros de altura.
Resultando que remitidas al solicitante los condicionados presentados por los Organismos referidos, prestó su conformidad al contenido de los mismos, y concretamente en cuanto al emitido por RENFE, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, manifiesta que por parte de ese Organismo se obtuvo autorización para ese cruzamiento en fecha 31 de mayo de 2005, acompañando copia de la misma y sin que el Anexo de modificación del proyecto le afecte, manifestando que el apoyo nº 17 de llegada a la subestación cumple con los requisitos establecidos en su condicionado.
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentados, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es satisfacer el aumento de la demanda eléctrica en la zona. La línea se ha proyectado con apoyos y conductores de 220 kV, aunque se inunde a 132 kV para evitar una duplicación de las instalaciones, que ahora se autorizan, con el consiguiente impacto ambiental que con ello se podría producir.
Resultando que con fecha 4 de septiembre de 2006 la directora general de Gestión del Medio Natural de la conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de instalación de la Línea eléctrica Aérea de Alta Tensión de 132 kV, de doble circuito solicitada en la petición de 15 de noviembre de 2004 siempre que la misma se desarrolle con las previsiones del proyecto, del Estudio de Impacto Ambiental, y demás documentación que consta en el expediente y con los condicionantes del apartado segundo que en la parte resolutiva de la presente resolución se expondrán.
Resultando que con fecha 10 de noviembre de 2006 la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la conselleria de Territorio y Vivienda dictó Resolución mediante la que estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, la modificación solicitada del proyecto de instalación de la Línea eléctrica Aérea de Alta Tensión de 132 kV, de doble circuito, solicitada en la petición de 13 de septiembre de 2006, consistente en el dimensionado de la línea para 220 kV y cuádruple circuito, introducción de un apoyo 1-bis y desplazamiento de los apoyos 12 y 17, siempre que la misma se desarrolle con las previsiones del proyecto, del Estudio de Impacto Ambiental, y demás documentación que consta en el expediente.
Resuelve igualmente extender el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 4 de septiembre de 2006 al proyecto definitivo, entendiendo por tal el proyecto evaluado modificado según se ha expuesto anteriormente.
Resultando que el Anexo de modificación del proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.
Considerando que el Anexo de modificación del proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana; y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme el artículo 16 del Decreto 182/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, esta Dirección General de Energía, resuelve:

Primero
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito, entre la "S.T. Oropesa" y la línea " Benicàssim-Benicarló", en los términos municipales de Cabanes y Oropesa, en la provincia de Castellón, y cuyas características principales son las siguientes:
Origen de la línea: apoyo nº 1 bis, nuevo.
Fin de la línea: Pórtico de la subestación transformadora "Oropesa"
Descripción del trazado:
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
Tipología constructiva: aérea.
Número de circuitos: cuatro.
Conductores:
Dos circuitos con conductores "Hawk", de aluminio-acero, de 281,1 mm² de sección total, tipo
La-280
Dos circuitos con conductores "Duplex-Gull", de aluminio-acero, de 381,00 mm² de sección
total, tipo LA-380.
Potencia máxima a transportar:
Para el conductor "Hawk", 131'33 MVA por circuito.
Para el conductor "Duplex Gull", 543'MVA por circuito.
Cables de tierra: En toda su longitud llevará dos cables de tierra, uno de acero galvanizado de
50 mm² de sección y otro del tipo OPGW-15.
Aislamiento: Cadena de aisladores de composite tipo U120RB220P + AR1, nivel de tensión
495 kV y longitud total 1.900 mm.
Apoyos: Metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados iguales galvanizados en
caliente, de acero S355J2G3 y S275JR, organizados en forma de celosía sencilla. Forma
troncopiramidal desde su base al brazo inferior, prismática desde éste al superior y dos
castilletes en la parte superior para el cable de tierra.
Cimentaciones: De hormigón en masa tipo H-125, formadas por cuatro macizos independientes.
Tomas de tierra: Sistema mixto de picas y anillos
Longitud total: 5.434'82 m.
Presupuesto total conjunto: 2.236.351'61 euros.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Segundo
Aprobar el Anexo de modificación del proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial D. Javier Arroyo Caballero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Alicante, en fecha 17 de julio de 2006, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
Las obras deberán realizarse de acuerdo con el Anexo de modificación del proyecto de ejecución presentado.
El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Castellón con anterioridad al comienzo de los trabajos el inicio de los mismos, para efectuar inspecciones en caso de considerarlo conveniente.
El plazo de ejecución de la obra será de cuatro meses desde la ocupación real de las fincas afectadas. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el Anexo de modificación del proyecto de ejecución aprobado.
Iberdrola deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
Disposiciones de orden medioambiental recogidas en la Declaración de Impacto de fecha 4 de septiembre de 2006 y declaradas como de aplicación por la Resolución de 10 de noviembre de 2006.
1. Tal y como se establece en el proyecto, será necesaria la colocación de dispositivos salvapájaros en todo el trazado de la línea, con objeto de evitr la afección a las aves.
2. Se procederá a la recogida y conveniente gestión de todos los restos de obras que se hayan generado (tierras, material eléctrico, etc).
3. Se restaurarán a sus condiciones iniciales todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras, minimizando la afección a los cultivos.
4. Será necesario disponer del informe establecido en el artículo 11 de la Ley 4/98, de 11 de junio emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. En cualquier caso, la aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificarlo inmediatamente a la conselleria de Cultura, Educación y Deporte, así como a adoptar las medidas que se establezcan en el informe citado.
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la conselleria de Territorio y Vivienda que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.
6. De acuerdo con el artículo 4 del YPD 0511/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental (por escrito), con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.