Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5800, del 07-07-2008 (2008/8085)

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Valldigna, al terme municipal de Tavernes de la Valldigna, província de València. Expedient: ATASCT/2006/377.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5800

Data del DOGV
:   07-07-2008

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2008/8085


Data del document
:   05-05-2008

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Tavernes de la Valldigna
    * empresa privada
    * indústria elèctrica

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2008, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Valldigna, al terme municipal de Tavernes de la Valldigna, província de València. Expedient: ATASCT/2006/377. [2008/8085]  
Vist l'escrit presentat per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, amb domicili als efectes de notificacions a l'av. de Burgos, 8-B, 28627 Madrid, en data 10 d'agost de 2006 davant del Servici Territorial d'Energia de València, en què sol·licita que se li concedisca l'autorització administrativa per a una nova subestació transformadora de 132/20 kV denominada ST Valldigna, ubicada en el polígon 22, parcel·les números 208, 209, 210, 211 i 279, al terme municipal de Tavernes de la Valldigna, província de València.  
Al mencionat escrit, s'adjunta l'avantprojecte tècnic de l'esmentada instal·lació, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en data 21 de juliol de 2006.  
Vist que l'autorització sol·licitada va ser sotmesa a la informació pública prevista en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i en l'article 4t de la Llei 2/1989, de 3 de març, sobre Impacte Ambiental, i va ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del dia 10 de setembre de 2007 i en el Butlletí Oficial de la Província de València de 18 de gener de 2007.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la mencionada sol·licitud.  
Vist l'informe tècnic favorable de 16 d'abril de 2008, emés pel Servici Territorial d'Energia de València i remissió de l'expedient.  
Atés que amb data 20 de febrer de 2008 la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar declaració d'impacte ambiental i va estimar acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, i de les modificacions i/o condicions que establisca la Conselleria de Cultura per a evitar l'afectació al patrimoni, el projecte de la Subestació Transformadora de 132/20 kV ST Valldigna, sempre que este es desenvolupe amb les previsions de l'avantprojecte i l'estudi d'impacte ambiental presentats i amb les condicions que s'arrepleguen en la part dispositiva d'esta resolució.  
Atés que d'acord amb l'article 38 del Reial Decret 1955/2000 les instal·lacions l'autorització de les quals se sol·licita constituïxen instal·lacions de distribució elèctrica.  
Vist que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, està inscrita definitivament en la Secció 1ª del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats de la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.  
Atés que d'acord amb l'avantprojecte presentat la finalitat sol·licitada és donar servici al consum elèctric demandat per noves actuacions urbanístiques i el creixement vegetatiu de la zona i el seu entorn, així com assumir les càrregues de l'actual subestació a fi de garantir la potència necessària amb el major grau de fiabilitat.  
Atés que el títol VII de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE 05.07.2007), establix que les autoritzacions d'instal·lacions d'energia elèctrica seran atorgades per l'administració, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient, així com el que establix l'apartat segon de la disposició transitòria segona de l'esmentada llei.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Únic  
Atorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, l'autorització administrativa per a la nova subestació transformadora 132/20 kV denominada ST Valldigna, ubicada en el polígon 22, parcel·les números 208, 209, 210, 211 i 279, al terme municipal de Tavernes de la Valldigna, província de València, les característiques principals del qual són :  
- Sistema elèctric de 132 kV:   
Configuració de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6 (hexafluorur de sofre) i nou posicions, corresponents a tres de línia, tres de transformador, una d'enllaç barres i dos posicions de reserva.  
Una transformació dotada amb tres transformadors de potència de relació 132/20 kV i 40 MVA de potència cada un, total 120 MVA, amb les corresponents reactàncies trifàsiques limitadores de presa de terra.  
- Sistema elèctric de 20 kV:   
Configuració de doble barra tipus interior amb aïllament en SF6 (hexafluorur de sofre) conformat per tres mòduls de cel·les amb un total de quaranta-set posicions, de les quals trenta seran eixides de línia, tres de transformador, dos de servicis auxiliars, tres de mesura, tres d'unió, una de partició, dos d'enllaç de barres i tres de bateries de condensadors. Este sistema es completa amb la dotació de tres bateries de condensadors.  
- Per a l'alimentació dels equips i servicis propis de la subestació transformadora s'instal·laran dos transformadors de servicis auxiliars de relació 20/0,380-0,220 kV i 250 kVA de potència cada un.  
- Un edifici en què s'ubicaran les cel·les de 132 kV i 20 kV, els transformadors de servicis auxiliars, bateries de condensadors i els equips de control, protecció, comunicació i alimentació en BT.   
- Pressupost: 5.648.500 euros.  
Esta resolució queda sotmesa a les condicions següents:  
a. En el termini de sis mesos a partir de la notificació d'esta resolució, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, presentarà en el Servici Territorial d'Energia de València el projecte tècnic d'execució de la subestació transformadora 132/20 kV, per a la seua aprovació, si així procedira. Amb anterioritat a la finalització del dit termini podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
b. La instal·lació que s'ha de realitzar complirà els reglaments aplicables a este tipus d'instal·lacions, i en particular el que establix el Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot cas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, haurà d'observar els preceptes, les mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
c. L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en esta.  
d. Condicions d'orde mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental de 20 de febrer de 2008:  
1. La terra vegetal retirada durant els treballs d'explanació, s'arreplegarà en monticles o cordons no superiors a 1,5 metres d'altura per a evitar la pèrdua de les seues propietats orgàniques i biòtiques. Així mateix, es comprovarà que l'execució de les obres no interferix en el correcte manteniment d'estos abassegaments (absència de danys per trànsit de vehicles i maquinària o de mescla amb altres materials). Estos abassegaments de sòl vegetal tornaran a ser estesos realitzant una labor d'homogeneïtzació topogràfica prèvia a les actuacions de revegetació amb espècies autòctones.  
2. En acabar l'obra s'arreplegaran tots els materials inerts excedents d'esta, tant de materials de construcció com de les restes d'excavacions, que en cap cas seran de terra vegetal, i seran traslladats a abocador autoritzat.  
3. Es realitzarà un apantallament vegetal (per mitjà de vegetació arbòria o arbustiva) de la ST Valldigna amb espècies autòctones que en un termini de temps curt arriben a l'altura necessària per a limitar la seua visibilitat, com ara Nerium Oleander (Baladres).  
4. Si durant l'execució de les obres es produïra qualsevulla troballa arqueològica, el fet s'informarà a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de forma immediata, i s'adoptaran les mesures pertinents amb vista a la seua protecció i conservació, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.  
5. Les operacions de buidatge i ompliment amb SF6 es realitzarà per mitjà d'equips que impedisquen l'emissió lliure del gas a l'atmosfera.  
6. Respecte a les emissions de camps electromagnètics derivades del funcionament de la ST Valldigna caldrà ajustar-se a allò que s'ha disposat per la Direcció General de Salut Pública, òrgan competent en la vigilància sanitària de la contaminació electromagnètica, d'acord amb la Llei 4/2005, de 17 de juny. En tot cas, estes es mantindran per davall dels límits establits per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea, de 12 de juliol (1999/519/CE), fixats en 5 kV/m per al camp elèctric i 100 µT per al camp magnètic.  
7. A la posada en marxa de la ST Valldigna, es realitzaran mesuraments de soroll i d'intensitat del camp electromagnètic, a fi de verificar el compliment de les condicions establides en la legislació vigent, i s'incorporaran els resultats al programa de vigilància ambiental. Es comprovarà que estos nivells produïts no superen els límits màxims establits en la legislació vigent.  
8. Les accions incloses en el programa de vigilància ambiental hauran de documentar-se, als efectes d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
9. Qualsevol modificació o ampliació del projecte presentat, així com si es detectara algun impacte ambiental no previst en l'Estudi d'Impacte Ambiental, hauran de ser comunicats a la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, que establirà, si es procedent, l'aplicació de noves condicions.  
10. En el cas que es produïsca el desmantellament de la instal·lació, el promotor procedirà a la retirada de tots els elements i a la restitució dels terrenys a l'estat original.  
11. D'acord amb l'article 4 del Reial Decret Llei 1302/1986, de 28 de juny, modificat per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, el promotor haurà de comunicar a l'òrgan ambiental, amb suficient antelació, la data de començament de l'execució de les obres.  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 5 de maig de 2008.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.