Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5303, del 14-07-2006 (2006/7669)

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, de la dirección general de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Generación, S.A.U., la autorización ambiental integrada para la ampliación de la central térmica de Castellón con un nuevo ciclo combinado (grupo IV), de aproximadamente 850 mw en el término municipal de Castellón de la Plana.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5303

Fecha DOGV
:   14-07-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/7669


Fecha del documento
:   11-05-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Castellón de la Plana
    * industria eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, de la dirección general de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Generación, S.A.U., la autorización ambiental integrada para la ampliación de la central térmica de Castellón con un nuevo ciclo combinado (grupo IV), de aproximadamente 850 mw en el término municipal de Castellón de la Plana. [2006/7669]  
Vistos los documentos obrantes en el expediente 101/03 IPPC, instruido a instancia de la empresa IBERDROLA GENERACIÓN, SA.U., con el fin de obtener la Autorización Ambiental Integrada para la instalación de una nueva central de producción de energía eléctrica de ciclo combinado de aproximadamente 850 MW se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes de Hecho  
Primero. Con fecha 17 de octubre de 2003, D. Fernando Miguel Tallón Yáguez en representación de la empresa IBERDROLA GENERACIÓN, SA.U., con C.I.F. A-95075586 y domicilio a efectos de notificación en C/ Tomás Redondo nº 1 de Madrid, presenta en la Conselleria de Territorio y Vivienda, solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la instalación de una nueva central de producción de energía eléctrica de ciclo combinado, que constituirá el segundo grupo de potencia eléctrica aproximada 850 MW, en los terrenos de la Central Térmica de su propiedad, ubicada en Castellón de la Plana, próximo a los grupos ya existentes, que se detalla en el Anexo I.  
A la solicitud acompaña del informe urbanístico favorable emitido por el Ayuntamiento de Castellón con fecha 16 de octubre de 2003.  
Segundo. Una vez admitida a trámite la solicitud, la Conselleria remite la documentación a todas aquellas administraciones públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada.  
Tercero. Con fecha 2 de diciembre de 2003, se presenta por parte de la empresa documentación complementaria aclaratoria a requerimiento de esta Conselleria.  
Cuarto. Previamente al inicio del trámite del procedimiento para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, se realizan las siguientes actuaciones:  
Con fecha 13 de diciembre de 2001, el promotor, Iberdrola Generación SA.U. remite a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, documentación para iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de competencia estatal.  
Por otra parte, la instalación se encuentra sometida a autorización administrativa previa, según lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
En relación con estos trámites, con fecha de 18 de septiembre de 2001 la Dirección General de Política Energética y Minas emitió resolución por la que se autorizaba a Iberdrola Generación, SA. a iniciar el procedimiento de autorización administrativa de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 800 MW en el término municipal de Castellón, en la que indicaba que no se podría conceder la autorización de explotación de la nueva central hasta que no se levantara acta de cierre de la central de fuel de Castellón, actualmente en servicio.  
Con fecha 29 de diciembre de 2003, el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, así como el estudio de impacto ambiental, para la construcción de la central térmica de ciclo combinado de Castellón, segundo ciclo combinado o Castellón IV, en el término municipal de Castellón.  
Quinto. Con fecha 22 de enero de 2004 se somete a información pública el expediente de referencia, durante un periodo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2002, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV núm. 4.675), y constando en el expediente el certificado de la información pública practicada en el Ayuntamiento de Castellón.  
Durante el mismo se presentan en esta Conselleria 3 alegaciones a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada, por parte de:  
D. Santiago Aragón Guarné, en nombre del Col·lectiu Cigronet, con fecha 29 de enero de 2004.  
D. Santiago Agustí Calpe, en nombre del Grupo Municipal Socialista de Almassora, con fecha 19 de febrero de 2004.  
Dª Carmina Martinavarro Mollá, en nombre del PSPV-PSOE de Almassora, con fecha 19 de febrero de 2004.  
Las tres alegaciones son idénticas y tratan sobre los siguientes aspectos:  
1. Es necesario implementar más medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, sobre todo de óxidos de nitrógeno.  
Afección a un paraje natural protegido (Desert de les Palmes) y a una zona industrial ya saturada de contaminantes.  
2. Afección a la desembocadura del río Mijares, donde se encuentran unas doscientas especies de aves, por lo que habría que analizar la evolución esperable de los espacios naturales en ausencia del CC B y comprobar científicamente el impacto una vez puesta en marcha.  
3. Afección al medio marino: se debe disminuir el impacto térmico y la administración debería limitar los usos del sector costero que se sitúa al Sur de la CCC Grupo IV informando a los ciudadanos.  
4. No se concretan las reformas a realizar en la planta de tratamiento de efluentes.  
Sexto. Transcurrido el periodo de información pública y según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 16/2002, el expediente se remite al Ayuntamiento de Castellón que emite informe favorable con fecha 20 de agosto de 2004.  
Asimismo, se han incorporado al expediente los informes del Servicio de Calidad de las Aguas, del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico y del Servicio de Gestión de Residuos.  
Séptimo. Con fecha de 22 de diciembre de 2005 la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente emite resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de ampliación de la central térmica de ciclo combinado ubicada en el término municipal de Castellón de La Plana (Castellón) mediante la construcción de un grupo en ciclo combinado para gas natural (grupo IV), de aproximadamente 850 MW de potencia nominal eléctrica, promovido por Iberdrola Generación, SA.U.  
La declaración de impacto ambiental considera que el proyecto es ambientalmente viable, cumpliendo una serie de condiciones que se adjuntan en el Anexo II de la presente resolución.  
Octavo. En el expediente 101/03 IPPC consta la evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, tal y como establece el artículo 20 de la Ley 16/2002 y que ha sido incorporada a la propuesta de resolución.  
Noveno. Con fecha de 3 de febrero de 2006 se realiza el trámite de audiencia al interesado, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 16/2002.  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,  
Fundamentos de Derecho  
Primero. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, las actividades incluidas en el Anejo 1 de dicha Ley, están sujetas a Autorización Ambiental Integrada.  
La instalación de referencia está incluida en el epígrafe 1.1.a del Anejo 1 de la Ley 16/2002.   
Segundo. De acuerdo a lo establecido en el apartado a) del artículo 3 de la Ley 16/2002, la Autorización Ambiental Integrada podrá ser válida para una o más instalaciones o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación y sean explotadas por el mismo titular.  
Tercero. El expediente se ha tramitado según lo previsto en los artículos 14 y siguientes de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, desarrollada por el Decreto 40/2004 de la Generalitat Valenciana.  
Cuarto. El vertido en dominio público marítimo-terrestre se estima comprendido en la vigente Ley 22/1988 de Costas, y traspasadas las funciones a esta Comunidad Autónoma, se pueden considerar de conveniencia pública, siempre que se adapten a las condiciones y prescripciones que se estipulan.  
Quinto. En la Comunidad Valenciana el órgano competente para otorgar la Autorización Ambiental Integrada es la Conselleria de Territorio y Vivienda, de acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se asignan competencias a las Consellerias.   
Por otro lado, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda y su Orden de desarrollo de 9 de septiembre de 2003, corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental, ejercer las competencias en materia de control integrado de la contaminación.  
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Control Integrado de la Contaminación, con el visto bueno del Jefe de Área de Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria Territorio y Vivienda, resuelvo:  
Primero. Conceder a IBERDROLA GENERACIÓN, SA.U., la Autorización Ambiental Integrada para el ciclo combinado Castellón IV, a situar en los terrenos de la Central Térmica de su propiedad ubicada en Castellón de la Plana, próximo a los grupos ya existentes, de acuerdo con el Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada de la Central Térmica de Castellón, Grupo IV. Ciclo Combinado, de septiembre de 2003, y suscrito por D. Raúl Gómez Santos y resto de documentación complementaria aportada a lo largo del procedimiento, quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana con el número 32-06/AAI/CV, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
1. Valores límite de emisión.  
1.1. Atmósfera.  
Para el funcionamiento por encima del 70% de carga de la Central y una vez estabilizada la combustión, se deberán respetar los siguientes valores límite de emisión, y estar a lo dispuesto en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.  
Se considerará que se han respetado, para las horas de funcionamiento dentro de un año natural, los valores límite de emisión, si se siguen las condiciones del artículo 14, apartado 3, del RD 430/2004.  
1.1.1. Valores de emisión para el funcionamiento con gas natural.  
CONTAMINANTE V. LÍMITE  
FOCO EMISOR: TURBINA DE GAS   
SO2 11,6 mg/Nm³  
NOx (medido como NO2) 50 mg/Nm³  
Las concentraciones de contaminantes se referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 ºK) y de presión (101,3 kPa), de gas seco y ajustándose al 15% de contenido de oxígeno.   
1.1.2. Valores de emisión para el funcionamiento con gasoil.  
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 7 del RD 430/2004, en caso de que se recurra de forma excepcional al uso de gasoil como combustible, en lugar de gas natural, la administración competente podrá autorizar una excepción de la obligación de respetar los valores límite del apartado anterior.  
La administración competente será informada inmediatamente en cada caso y la instalación no funcionará más de 5 días consecutivos ni más de 20 días al año.  
En cualquier caso, se deberán respetar los siguientes valores límite:  
CONTAMINANTE V. LÍMITE  
FOCO EMISOR: TURBINA DE GAS   
Partículas 20 mg/Nm³  
SO2 (\*) 55,5 mg/Nm³  
NOx (medido como NO2) 120 mg/Nm³  
(\*) El contenido en azufre del gasóleo que se utilice no deberá superar el 0,1% en peso.  
Las concentraciones de contaminantes se referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 ºK) y de presión (101,3 kPa), de gas seco y ajustándose al 15% de contenido de oxígeno.   
1.1.3. Niveles de calidad del aire.  
Los valores límite de inmisión para la calidad del aire serán los establecidos en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.  
1.2. Emisiones acústicas.  
Se adoptarán las medidas necesarias en la instalación para evitar que se transmitan al entorno niveles superiores a los establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.  
En particular, los límites sonoros externos establecidos en la Ley 7/2002 para zonas de uso industrial, son:  
DIURNO NOCTURNO  
70 dB(A) 60 dB(A)  
No obstante, estos límites podrán ser modificados si en la Ordenanza Municipal sobre Ruido y Vibraciones de Castellón se fijaran unos valores más restrictivos, tras su adaptación a la Ley 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica y al Decreto 266/2004, de 1 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.  
1.3. Aguas.  
1.3.1. Aguas residuales industriales.  
9.2.8.6. Vertido de agua de refrigeración.  
Hasta la puesta en funcionamiento del ciclo combinado IV, los efluentes que se producirán serán los correspondientes al ciclo combinado III, con lo que el vertido final cumplirá con los límites establecidos en la Autorización de Vertido otorgada con fecha 25 de abril de 2002 por la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, para el grupo II de fueloil (ya que el grupo I está dado de baja) y el ciclo combinado III.   
Por otra parte, tal como establece la Declaración de Impacto Ambiental que se incluye en el Anexo II, el caudal medio de vertido térmico del ciclo combinado IV, no debe superar con la debida aproximación los 13 m³/s con un incremento térmico inferior a 10ºC.  
Objetivos de Calidad en el medio receptor:  
El incremento térmico del medio receptor en las nuevas estaciones de muestreo que se incluirán en el Programa de Vigilancia del medio receptor no superará los 3ºC a 1 metro de profundidad.   
En cualquier caso, el vertido deberá cumplir la normativa establecida en la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento, en el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias al mar y en la Orden 13 de julio de 1993 por la que se establece la instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar, así como demás normativa aplicable.  
Se construirá una nueva infraestructura de toma de agua de refrigeración en los terrenos de la ampliación sur del Puerto de Castellón (frente a la Central Térmica) y que dará servicio a los dos ciclos combinados Castellón III y IV (la actual toma del Grupo III quedará inutilizada con las obras de relleno portuario). Esta infraestructura consistirá en un canal de alimentación que tiene la finalidad de conducir el agua de mar desde la línea de muelles de la dársena sur hasta los puntos de toma de los circuitos de refrigeración. Deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental, la ubicación en coordenadas UTM del nuevo punto de toma de agua y de vertido.  
La descarga del agua de refrigeración de Castellón IV se realizará aprovechando el canal de descarga existente de los grupos de fueloil actuales, de forma que se aprovechará su estructura de defensa.  
Con las obras de ampliación del Puerto de Castellón y la entrada en funcionamiento del ciclo combinado Castellón IV, la autorización de vertido a dominio público marítimo-terrestre otorgada a IBERDROLA, SA. con fecha 25 de abril de 2002, por la directora general de Educación y Calidad Ambiental, sufre una modificación sustancial, por lo que en la solicitud de la Autorización Ambiental Integrada de toda la Central (Grupos II, III y IV), que deberá presentarse antes del 1 de enero de 2007, se revisarán las condiciones de vertido.  
Para el establecimiento de las nuevas condiciones de vertido, en cumplimento del artículo 156.3 del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, deberá seguirse el procedimiento establecido en dicho Reglamento para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, debiendo presentar para su aprobación por la Dirección General de Calidad Ambiental, la documentación que haga especial incidencia en los siguientes puntos:  
Características de la nueva obra de conducción y evacuación de las aguas de refrigeración y residuales de la Central Térmica de Castellón: longitud y anchura del canal, profundidad existente en el nuevo punto de vertido, necesidad de nuevas construcciones o instalaciones, variación en la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, planimetría de las nuevas construcciones de descarga y de la zona afectada, etc.  
Definición de plazos de inicio y fin de funcionamiento de los diferentes grupos de la central.  
Estudio de alternativas donde se valore la posibilidad de prolongar la conducción de vertido delimitada por el contradique para facilitar la dispersión de las aguas de refrigeración en el medio receptor.  
Modificación del plan de muestreo incluido en el Plan de Vigilancia y Control Ambiental, estableciendo puntos de muestreo que abarquen las zonas de baño próximas a la planta.  
1.3.2. Efluentes de la planta de tratamiento.  
Las aguas procedentes de procesos y actividades que tienen lugar en la central son:  
Aguas sanitarias.  
Efluentes del proceso con contenido químico.  
Efluentes que pueden contener residuos aceitosos.  
Aguas pluviales y de riego.  
Límites en el vertido de la planta de tratamiento:   
Volumen máximo anual: 350.000 m³  
Sólidos en suspensión 35 mg/l  
pH 5,5-9,5   
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 25 mg/l  
Demanda química de oxígeno (DQO) 125\* mg/l  
Nitrógeno total 15 mg/l   
Fósforo total 2 mg/l  
Coliformes fecales 2000 ufc/100 ml  
Si DQO>125 se analizará el COT que deberá ser <40  
Se mantendrán estos límites hasta la revisión de las condiciones de vertido, que puede implicar su modificación, tal como se indica en el punto 1.3.1.  
1.3.3.Aguas sanitarias.  
Se construirán nuevos pozos sépticos de recogida con filtros biológicos. El agua, una vez filtrada y libre de bacterias se enviará a la balsa general de recogida de efluentes para su posterior bombeo a la planta de tratamiento de efluentes.  
2. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.  
No se realizará ningún vertido que pueda afectar al suelo o a las aguas subterráneas.  
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el terreno.  
Todos los tanques o depósitos que contengan productos químicos dispondrán de un transmisor de nivel, con alarma de alto y bajo nivel, para controlar las operaciones de recarga, y un indicador magnético exterior.   
Estos tanques o depósitos estarán confinados en un cubeto de hormigón completamente estanco y de capacidad según lo exigido en la instrucción MIE-APQ-0006. El fondo del cubeto tendrá una pendiente mínima del 1% y una distancia mínima horizontal entre la pared mojada del recipiente y el borde interior de la coronación del cubeto igual al menos a 1 metro.   
Los depósitos de sustancias químicas también dispondrán de un sistema de venteo y alivio de presión, con las salidas alejadas de las zonas de paso de personas.   
El depósito de almacenamiento de gasoil se diseñará y fabricará de acuerdo con la normativa API-650, y la ITC MI IP-03 sobre instalaciones petrolíferas de uso propio.  
Se construirá un cubeto de dimensiones suficientes para albergar todo el volumen del tanque.  
De acuerdo con el proyecto, las aguas pluviales del cubeto se llevarán al separador de aceites siempre que exista posibilidad de contaminación aceitosa. Si no la hubiese, se enviarán a la red de pluviales.  
Se dispondrá de cubetos de contención de posibles derrames de aceite dieléctrico de los transformadores.  
Se llevarán a cabo inspecciones periódicas para comprobar el estado de los cubetos y de todas las instalaciones relacionadas con el llenado y dosificación de productos químicos. Asimismo, se realizarán las tareas de mantenimiento de acuerdo a los planes y programas establecidos. Todo lo anterior estará documentado y se llevará un registro de las inspecciones.   
Para los productos químicos corrosivos se realizará el mantenimiento y control que establece el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Las áreas donde puedan producirse derrames de residuos aceitosos dispondrán de cubetos estancos de recogida de derrames.  
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos.  
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica al anterior.  
3.1. Producción de residuos peligrosos.  
Se autoriza la producción de los residuos peligrosos siguientes, siempre que su capacidad de generación anual sea del orden de magnitud de la que a continuación se indica:  
No obstante, cuando la empresa disponga de datos reales de generación de residuos peligrosos, y en base a los datos que aporte en su declaración anual, se podrán revisar las cantidades establecidas en la tabla anterior.  
En el plazo de 3 meses desde el inicio de la actividad deberán caracterizarse e indicar las cantidades producidas de los residuos siguientes: los lodos de la estación depuradora prefabricada de aguas sanitarias y los lodos procedentes de la línea de fangos de la planta de tratamiento de aguas residuales, y codificarlos según la Orden MAM 304/2002 y el RD 952/1997. Estos residuos serán gestionados en función de su naturaleza, siendo entregados a un gestor autorizado cuando sea exigible.  
La empresa está inscrita en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Valenciana, con el nº de referencia 167/P/RTP/CV.  
En caso de que en la operación de la central se produzca algún residuo no incluido en el listado anterior, se comunicará a la autoridad competente para garantizar su adecuada gestión y se incluirán estos residuos en la declaración anual de productor.  
3.2. Otros residuos.  
Los residuos sólidos asimilables a urbanos se almacenarán en contenedores distribuidos por la central y periódicamente serán retirados por los servicios municipales.  
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.  
4.1. Control de emisiones atmosféricas.  
La periodicidad mínima de control de las emisiones por O.C.A. en cada foco, será anual.  
Los puntos de muestreo en las chimeneas deben cumplir con los requisitos de la Orden 18 de octubre de 1976.  
Se medirán en continuo y se transmitirán en tiempo real a la red de vigilancia de la calidad del aire de la Generalitat Valenciana, al menos, los siguientes parámetros:  
NOx (medido como NO2)  
CO  
Partículas totales  
SO2  
Temperatura  
Contenido de oxígeno  
Presión  
Caudal  
Porcentaje de carga  
Se utilizarán las estaciones de medida automáticas y continuas de la calidad del aire, instaladas para el ciclo combinado III, conectadas en tiempo real con el cuadro de mandos de la central y con la red de vigilancia de contaminación atmosférica de la Generalitat Valenciana.  
Deberá notificar al Servicio de Control Integrado de la Contaminación, una vez al año, los datos sobre las emisiones al aire de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.  
4.2. Control de vertidos de aguas residuales industriales.  
El programa de vigilancia y control de los vertidos a dominio público marítimo-terrestre de la planta contemplará los siguientes aspectos:  
Control de efluentes  
Vigilancia del medio receptor  
Vigilancia estructural de la conducción.  
Según lo establecido en la Autorización de Vertido otorgada con fecha 25 de abril de 2002 por la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, para los grupos de fueloil y el ciclo combinado III, no obstante, deberá solicitar la Autorización Ambiental Integrada para toda la Central (grupos II, III y IV) antes del 1 de enero de 2007, en la que se establecerán las nuevas condiciones del vertido.  
El ciclo combinado IV no podrá funcionar hasta que se otorgue la Autorización Ambiental Integrada para toda la Central.  
1. Control del efluente.  
1.1. Efluente de refrigeración  
Se realizará una medida diaria del cloro libre en la descarga de los condensadores media hora después de cada inyección, del caudal vertido a partir de los datos de la bomba, y de la temperatura entre la entrada y la salida de agua al condensador.  
1.2. Efluente de la planta depuradora.  
Una vez al mes, se realizará un análisis sobre una muestra tomada en la arqueta para determinar los siguientes parámetros:  
DBO5  
DQO  
Sólidos en suspensión  
pH  
Fósforo total  
Coliformes fecales  
Hierro  
Cromo  
Níquel  
Aceites y grasas  
Nitratos  
Amonio  
Nitrógeno Total  
Además se aportarán los siguientes datos: caudal que se está vertiendo en el momento del muestreo, volumen total semanal del agua vertida y caudal punta semanal.  
Anualmente se realizará una analítica en la que se determinarán las sustancias del Anexo de la Directiva 76/464/CEE.  
2. Control de la calidad del medio receptor.  
2.1. Estudio previo.  
Con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la central de ciclo combinado se realizará un estudio que tendrá como objetivo determinar los niveles de posibles parámetros indicadores de contaminación y descriptores de la calidad fisico-química del medio, de modo que permita establecer comparaciones con la situación futura.  
El estudio incluirá:  
Estudio de temperaturas, mediante perfiles termohalinos e imágenes de satélite.  
Análisis de la columna de agua en las cinco estaciones de muestreo establecidas.  
Caracterización bionómica del bentos, del fitoplactón y de la comunidad íctica.  
2.2. Estaciones de muestreo.  
Se seleccionarán cuatro estaciones de muestreo suficientemente representativas de la posible influencia del vertido térmico, y una estación adicional que servirá de referencia y que por tanto se encontrará fuera del área de influencia del vertido térmico.   
En estas estaciones se realizará un muestreo con la periodicidad que se indica en el punto 2.3.  
En el plazo de un mes, deberán presentar para su aprobación por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental la ubicación de los nuevos puntos de muestreo que abarquen las zonas de baño próximas a la planta, especialmente aquellas ubicadas al sur, como la playa de Ben-Afeli, en Almassora, tal que aporten información acerca de la pluma térmica que ejerce sobre las mismas.  
2.3. Control de la calidad del medio receptor.  
Mensualmente se realizarán análisis de agua en las estaciones que se establezcan según el punto 2.1. Las muestras se tomarán a unos 30 cm de profundidad. De cada muestra se analizará:  
Coliformes fecales.  
pH.  
Sólidos en suspensión.  
Color.  
Transparencia.  
Salinidad.  
Oxígeno disuelto.  
Nitrógeno total.  
Fósforo total.  
Clorofila A.  
Amonio.  
Nitratos.  
2.4. Control de la temperatura del medio receptor.  
Mensualmente se realizarán perfiles continuos de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en la columna de agua en todas las estaciones de muestreo.  
Asimismo, este control se realizará trimestralmente mediante el empleo de imágenes térmicas satélite, coincidiendo con uno de los muestreos.  
Se indicarán observaciones referentes a la climatología en el momento de la toma de muestras (viento, pluviometría, etc).  
2.5. Control de sedimentos y organismos.  
Para el control de sedimentos y organismos se deberán seleccionar los puntos de muestreo en el área de influencia de la conducción de desagüe, donde el sedimento tienda a acumularse, y en lugares donde se encuentren poblaciones abundantes de organismos representativos de la zona.  
Se realizará una prospección semestral del fondo afectado por buceadores que recorrerán un transecto de 200 m paralelo a la costa que tendrá como centro el punto de vertido. En estas prospecciones se identificarán y analizarán cualitativamente los poblamientos bentónicos para detectar cambios anormales en la composición y diversidad de la comunidad así como en el grado de enfangamiento. Las prospecciones irán apoyadas por un reportaje fotográfico.  
En cada prospección se tomarán cinco muestras de sedimentos para su análisis granulométrico, una en el punto de vertido y las otras cuatro regularmente espaciadas a ambos lados de éste (50 y 100 m). Se emplearán especies indicadoras siempre que sea posible para detectar alteraciones ambientales significativas. Un buen indicador del aumento de la eutrofización sería la proliferación de cloroficeas en los pisos supra y mesolitoral o de rodoficeas filamentosas en el infralitoral.  
Se realizarán semestralmente ensayos sobre muestras de sedimentos para determinar: materia orgánica (%), pH, potencial Redox (en veinte segundos), Clostridium sulfito-reductor, y por último Beggiatoa sp.  
3. Vigilancia estructural.  
Anualmente y dado que la descarga del agua de circulación se realiza en canal abierto, se realizará un control visual del mismo.  
Transcurridos un mínimo de dos años desde el inicio del Plan de Seguimiento, el peticionario podrá proponer su modificación, que deberá esta justificada técnicamente.  
La conducción de desagüe dispondrá de una arqueta de registro de fácil acceso, acondicionada para la extracción de muestras por parte del personal de la Conselleria de Territorio y Vivienda.  
La toma de muestras se realizará según el anexo 1 de la Directiva del Consejo de Europa 91/271 de 21 de mayo de 1991. Estos muestreos y análisis se realizarán por una OCA.  
La Administración podrá modificar las condiciones de la autorización en lo relativo al vertido, sin derecho a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieren alterado, o bien sobrevinieron otras que, de haber existido anteriormente habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Si la administración lo considera necesario, podrá suspender los efectos de la autorización hasta que se cumplan las nuevas condiciones establecidas.  
En caso de que el titular de la autorización no realizase las modificaciones en el plazo que al efecto le señale la administración, ésta podrá declarar la caducidad de la autorización de vertido, sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas.  
El peticionario vendrá obligado a satisfacer a la Generalitat Valenciana un canon de vertido según se establezca reglamentariamente, en función de la carga contaminante, en aplicación del artículo 85 de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas.  
No se podrán destinar las instalaciones de captación y vertido a usos distintos de los autorizados. Especialmente queda prohibido al beneficiario verter residuos de naturaleza diferente a los que se autorizan.  
Los resultados analíticos, obtenidos de la ejecución del Programa de Vigilancia y Control Ambiental serán trasladados trimestralmente a la Dirección General de Calidad Ambiental, quien en función de los mismos, indicará las correcciones necesarias del efluente o de la instalación de vertido que el beneficiario vendrá obligado a efectuar. Los resultados analíticos serán públicos. En cualquier momento la Conselleria de Territorio y Vivienda podrá efectuar tomas de muestras contradictorias para comprobar la correcta ejecución de este programa.  
Deberá notificar al Servicio de Control Integrado de la Contaminación, una vez al año, los datos sobre las emisiones al agua de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.  
4.3. Control de residuos  
Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, e inferior a dos años en al caso de no peligrosos, tras el cual deben ser entregados a gestor autorizado. Este almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberá estar convenientemente señalizado y se realizará en lugar techado, con suelo impermeable y sistemas de recogida de derrames accidentales, tales como arqueta ciega no conectada a la red de alcantarillado y bandejas de recogida. Asimismo la zona de almacenamiento deberá estar incluida en el sistema general de protección contra incendios de la industria.  
Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su alto contenido líquido puedan generar vertidos, se contará con cubetos o recipientes de recogida de posibles derrames, que deben tener como mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total (la mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de residuos cuya mezcla, en caso de derrame, suponga aumento de su peligrosidad o dificulte su gestión.  
Se contará con la adecuada cantidad de absorbente no inflamable para solventar los posibles derrames accidentales durante la manipulación de los diversos residuos líquidos. El absorbente contaminado se gestionará como residuo peligroso.  
El envasado y etiquetado de los residuos será conforme a lo expuesto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Asimismo dispondrá de un registro donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.  
Entregará los residuos peligrosos a gestores que dispongan de la correspondiente autorización administrativa para la gestión de estos residuos.  
Se dispondrá de un Registro de Residuos producidos donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.  
Cada cuatro años se deberá elaborar un plan de Prevención y Reducción de Residuos Peligrosos que se presentará en la Dirección General de Calidad Ambiental.  
Anualmente cumplimentará la declaración anual de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitida a la Dirección General de Calidad Ambiental antes del 1 de marzo de cada año. En dicha declaración se especificará el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes que se hayan podido producir, todo ello relativo al año objeto de la declaración.  
4.4. Control de ruidos  
Respecto al nivel de ruidos transmitidos al exterior deberá cumplirse lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica.   
Se llevará a cabo un control de las emisiones acústicas y de los niveles de recepción en el entorno, mediante la realización de auditorías acústicas, en el plazo de un año desde la concesión de la autorización ambiental integrada y al menos cada cinco años. Los certificados de los resultados obtenidos en las auditorías acústicas constituirán el Libro de Control, que deberá estar a disposición de la administración.  
La auditoría acústica deberá ser realizada por una Entidad Colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación acústica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su Registro.  
5. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.  
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.  
Asimismo, se tomarán todas las medidas adecuadas para que una vez cese la actividad, el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad, de forma que no se produzca ningún daño sobre el terreno.  
6. Otras condiciones.  
6.1. Condiciones de explotación.  
La instalación podrá funcionar con gasoil un máximo de 20 días al año y un máximo de 5 días consecutivos. Si bien la utilización de gasóleo será mínima y se reducirá a situaciones eventuales en las que se produzca fallo en el suministro de gas natural, con el fin de minimizar el impacto atmosférico se utilizará un tipo de gasóleo cuyo porcentaje de azufre en peso no supere el 0,1%.  
La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico presentado autorizado o en sus reformados posteriores también autorizados en los aspectos no fijados en esta resolución.  
Se comprobará en el control inicial que se han realizado las medidas previstas en el Proyecto.  
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la protección de la salud de las personas.  
6.2. Declaración de Impacto Ambiental  
Se cumplirán las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, que se adjuntan en el Anexo II.  
Segundo. Considerando que la Autorización Ambiental Integrada se concede para las instalaciones relativas al .Proyecto de Central Térmica de Castellón, grupo IV, ciclo combinado., la presente autorización quedará extinguida una vez se otorgue la Autorización Ambiental Integrada de toda la Central (Grupo II de fuel, y ciclos combinados III y IV), que deberá solicitarse antes del 1 de enero del 2007.  
Tercero. La Autorización Ambiental Integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 26 de la Ley 16/2002.  
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada.  
Cuarto. En relación con el certificado de adecuación del proyecto y su ampliación, el titular dará cuenta de la adaptación y las ampliaciones de la actividad y de las instalaciones a la Dirección General de Calidad Ambiental a efectos del reconocimiento correspondiente, presentándose previamente una certificación, emitida por técnico competente y visada, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado o a sus reformados posteriores también autorizados, y que se han efectuado todos los controles, mediciones, análisis y comprobaciones con resultado satisfactorio, que se determinen en el citado proyecto, sus reformados ó en las normativas que le sean aplicables, así como aquellos otros certificados previstos en las disposiciones que se hayan integrado.  
Quinto. Esta autorización queda condicionada a la visita de comprobación y a la obtención del informe favorable correspondiente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Se realizará a la puesta en marcha de las instalaciones y por personal de la Dirección General de Calidad Ambiental.  
Sexto. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.  
Séptimo. El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 16/2002, deberá:  
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia Autorización Ambiental Integrada.  
2. Comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.  
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.  
Octavo. En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
Valencia, 11 de mayo de 2006. . El director general de Calidad Ambiental: Jorge Lamparero Lázaro  
ANEXO I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  
La Central Térmica de Castellón, propiedad de IBERDROLA GENERACIÓN SA.U., está ubicada en el Polígono Industrial .El Serrallo. de Castellón de la Plana, en suelo destinado al uso de industria pesada, según el PGOU vigente, y a 2 km al sur del puerto. La actividad que desarrolla es la producción de energía eléctrica.  
La central se compone de dos grupos que funcionan con fueloil como combustible, representando una potencia total instalada de 1.083 MWe. Recientemente, la central ha sido ampliada mediante la construcción de un ciclo combinado (grupo III) que incrementa la potencia instalada en aproximadamente 850 MWe. Aparte de estas instalaciones existentes, IBERDROLA pretende la ampliación de la central de Castellón con un nuevo ciclo combinado con gas natural (grupo IV), de 800 MWe de potencia aproximada, para atender las necesidades de suministros eléctrico. La Autorización Ambiental Integrada, se solicita para el grupo IV.  
El funcionamiento de la central térmica de ciclo combinado se basa en la turbina de gas, que trabaja mediante la combustión de gas natural, y el posterior aprovechamiento del calor residual en un ciclo de vapor. Con este tipo de ciclo, se consigue producir energía eléctrica a un elevado rendimiento (aproximadamente del 55%). La refrigeración que requiere el proceso se realiza mediante agua de mar en circuito abierto.  
La turbina de gas funciona mediante calentamiento por combustión de aire comprimido por un compresor. Al expandirse los gases en la turbina se produce un trabajo que es convertido en energía eléctrica.  
Los gases que salen de la turbina se encuentran a temperaturas superiores a 550ºC y este calor se aprovecha en una caldera de recuperación para producir vapor, que a su vez al ser expandido en una turbina de vapor produce trabajo que se convierte en energía eléctrica.  
La central Castellón IV se diseñará en configuración 2.1 (dos turbinas de gas y una de vapor), y operará con gas natural, aunque podrá funcionar con gasoil como combustible alternativo.  
Se construirá una nueva infraestructura de toma de agua de refrigeración en los terrenos de la ampliación sur del Puerto de Castellón (frente a la Central Térmica) y que dará servicio a los dos ciclos combinados Castellón III y IV (la actual toma del Grupo III quedará inutilizada con las obras de relleno portuario). Esta infraestructura consistirá en un canal de alimentación que tiene la finalidad de conducir el agua de mar desde la línea de muelles de la dársena sur hasta los puntos de toma de los circuitos de refrigeración.  
La descarga del agua de refrigeración de Castellón IV se realizará aprovechando el canal de descarga existente de los Grupos de fueloil actuales, de forma que se aprovechará su estructura de defensa.  
La refrigeración del grupo IV se realizará mediante agua de mar en circuito abierto. En condiciones normales de funcionamiento, el calor evacuado a través del sistema de refrigeración no superará los 545 MWth y el incremento de temperatura del agua no superará los 10 ºC. También se dispondrá de un suministro de agua dulce para el funcionamiento de la central, proveniente del pozo de Gumbau, con autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para un caudal de 201 l/s y volumen máximo anual de 584.000 m³.   
Se construirá, además, una subestación de 400 kV dentro de los terrenos de la Central Térmica, que estructurará la salida de energía eléctrica producida por todos los grupos de Castellón.   
Las centrales de ciclo combinado ofrecen un gran número de ventajas medioambientales, estando clasificada esta tecnología como .Mejor Técnica Disponible. para la combustión de combustibles gaseosos según el último borrador de BREF sobre Mejores técnicas Disponibles para Grandes Instalaciones de Combustión. Además, las turbinas de gas irán equipadas con quemadores de baja emisión de NOx.  
Se aprovecharán algunas de las instalaciones existentes, tales como las líneas eléctricas de 400 kV, el gasoducto de alta presión, el sistema de suministro de y almacenamiento de agua y el sistema contraincendios, así como la planta de tratamiento de efluentes, entre otras.  
Los efluentes que se producirán serán de cuatro tipos:   
Efluentes del proceso con contenido químico: una parte de estos residuos es recogida por gestor autorizado, y el resto se almacena en la balsa general de recogida de efluentes, para pasar después a la planta de tratamiento.  
Aguas residuales sanitarias: se conducen a una instalación de depuración con filtros biológicos y después se llevan a la balsa de recogida y a la planta de tratamiento de efluentes.  
Aguas pluviales y de riego: se canalizan mediante red de drenajes y acequia al mar.   
Efluentes que pueden contener residuos aceitosos: se conducen a un separador de aceites y después se llevan a la balsa general de almacenamiento y a la planta de tratamiento de efluentes.   
Los efluentes tratados en la planta, se canalizarán al mar junto con la descarga de agua de refrigeración.   
Los gases serán descargados a la atmósfera mediante dos chimeneas, ubicadas cada una en una de las calderas de recuperación, de 65 m de altura, que dispondrán de equipos de monitorización de la contaminación con control de O2, CO, NOx, SO2 y partículas.  
Tras la puesta en marcha de la nueva central de ciclo combinado se producirán residuos asimilables a urbanos (sólidos retenidos en el sistema de agua de circulación, residuos de los filtros de la turbina de gas y de la limpieza de otros equipos), y residuos peligrosos, asociados a operaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos, así como envases que han contenido sustancias peligrosas.  
ANEXO II. CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.  
1. Durante la fase de construcción  
1.1. Preservación del suelo y la vegetación. Con anterioridad a la iniciación de las obras se procederá a señalizar y balizar toda la zona de obras en la parcela en la que se construirá la central y sus instalaciones. Fuera de la zona de obras no se permitirá el paso de maquinaria, ni el depósito de materiales o de residuos de ninguna clase.  
1.2. Mantenimiento de maquinaria. En la parcela de la central, se habilitará un área específica para realizar las operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc., de la maquinaria de obras. Esta área dispondrá de suelo impermeabilizado y sistema de recogida de efluentes, a fin de evitar la contaminación del suelo.  
1.3. Gestión de residuos de obra y materiales sobrantes. Los materiales sobrantes de excavaciones y los residuos de obras, considerados no peligrosos, se depositarán en vertederos específicamente autorizados por la autoridad competente.  
1.4. Preservación de restos arqueológicos. De acuerdo con el .Informe de control y minoración del impacto sobre el Patrimonio en la Central Térmica de Castellón., realizado en el año 2000 sobre los terrenos de implantación del Grupo III, no se han detectado materiales ni indicios arqueológicos en el área estudiada. En todo caso, y puesto que la Unidad de Inspección de Patrimonio Artístico indica que puede haber indicios de que la Central se construyera sobre un poblado ibérico costero parcialmente destruido, se deberá realizar una prospección, previa a las obras, de la zona de implantación para conocer la situación arqueológica actual del emplazamiento. Si durante los trabajos de excavación apareciese cualquier tipo de resto de interés histórico, arqueológico o paleontológico, se pondrá en conocimiento de la Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana.  
2. Control de la contaminación atmosférica  
La evaluación se ha efectuado teniendo en cuenta la Resolución de 18 de septiembre de 2001 de la Dirección General de Política Energética y Minas, ya citada, por lo que en ningún caso podrá funcionar en operación comercial el Grupo IV, objeto de esta Declaración, simultáneamente con el Grupo II de fueloil.  
2.1. Sistema de combustión. El Grupo IV dispondrá de un sistema de combustión que garantice bajas emisiones de óxidos de nitrógeno, NOx, permitiendo con ello no rebasar las condiciones de emisión que se establecen en esta declaración.  
2.2. Sistema de evacuación de los gases residuales. Para la evacuación de los gases residuales del Grupo IV, se instalarán dos chimeneas, una para cada turbina de gas, de 65 m de altura como mínimo, de acuerdo con lo propuesto en el informe del Instituto Nacional de Meteorología, teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental y el resultado de la aplicación del modelo de dispersión de contaminantes en la atmósfera Industrial Source Complex versión 3 Short Term (ISC3ST) de la Environmental Protection Agency (EPA).  
2.3. Emisiones de contaminantes a la atmósfera. De acuerdo con el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y teniendo en cuenta el impacto sobre la calidad del aire evaluado, se establecen las condiciones que se indican a continuación:  
2.3.1 Utilizando gas natural como combustible. Las emisiones producidas por el Grupo IV utilizando gas natural como combustible, y funcionando por encima del 70 por 100 de carga, cumplirán las siguientes condiciones:  
Emisiones de partículas: teniendo en cuenta que en el proceso de combustión en una turbina de gas no se generan cantidades significativas de partículas, y que la instalación proyectada no dispone de sistemas de combustión posteriores a la turbina, no se considera necesario establecer condiciones para este contaminante.  
Emisiones de óxidos de nitrógeno: no superarán los 50 mg/Nm³ (NOx expresado como NO2).  
Emisiones de dióxido de azufre: no superarán los 11,6 mg/Nm³.  
Las concentraciones máximas admisibles en los gases expulsados se expresan sobre gas seco con un contenido del 15 por ciento de oxígeno (O2).  
2.3.2 Utilizando gasóleo como combustible auxiliar. Las emisiones producidas por el Grupo IV utilizando gasóleo como combustible, y funcionando por encima del 70 por 100 de carga, cumplirán las siguientes condiciones:  
Emisiones de partículas: no superarán los 20 mg/Nm³  
Emisiones de óxidos de nitrógeno: no superarán los 120 mg/Nm³ (NOx expresado como NO2).  
Emisiones de dióxido de azufre: El contenido en azufre en el gasóleo que se utilice como combustible no deberá superar el 0,1% en peso. Este contenido en azufre equivale a una concentración en los gases emitidos de 55,5 mg/Nm³ de SO2.  
Las concentraciones máximas admisibles en los gases expulsados se expresan sobre gas seco con un contenido del 15% de oxígeno.  
2.3.3 Criterios para evaluar las emisiones. Se considerará que se respetan las condiciones de emisión fijadas anteriormente en las condiciones 2.3.1 y 2.3.2, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 14 y el anexo VIII del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, ya citado.  
2.4. Control de las emisiones. En cada chimenea de evacuación de gases del Grupo IV se instalarán sistemas de medición en continuo, con transmisión de datos al cuadro de mandos de la central, de las concentraciones de los siguientes contaminantes: cenizas o partículas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. Asimismo, se instalarán equipos de medición en continuo de los siguientes parámetros de funcionamiento: contenido en oxígeno, temperatura y presión.   
Los datos obtenidos por los sistemas de medición en continuo de los contaminantes y de los parámetros de funcionamiento indicados anteriormente, así como los datos de caudal de gases emitidos y porcentaje de carga de funcionamiento del Grupo IV, se integrarán en el sistema informático que facilita en tiempo real los datos del Grupo III a la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la Generalitat Valenciana.  
Se elaborará un proyecto que especifique las características de los focos emisores indicados en esta condición 2.4. El proyecto especificará la altura y diámetro interno de cada chimenea (foco emisor), los puntos de toma de muestras de referencia (número de orificios, dimensiones y ubicación) y las plataformas y accesos a los puntos de toma de muestras.  
Se elaborará otro proyecto que especifique las características y ubicación de los sistemas de medición en continuo de los contaminantes indicados en el primer párrafo de esta condición 2.4. Este proyecto especificará las características de los analizadores, la adquisición y tratamiento de la muestra, los análisis y transmisión de datos, y el sistema de control de calidad.   
Se deberá justificar la adecuación de ambos proyectos a la normativa legal y técnica, aportando la certificación de las empresas acreditadas que garanticen la adecuación de los proyectos a las normativas técnicas.   
2.5. Funcionamiento con gasóleo como combustible. En caso de dificultades en el suministro de gas natural, el Grupo IV podrá funcionar utilizando gasóleo como combustible auxiliar durante un periodo máximo consecutivo de cinco días y un máximo de veinte días al año, salvo que, por existir una necesidad acuciante de mantener el abastecimiento de energía, la autoridad competente autorizase expresamente ampliar el tiempo de utilización de gasóleo, siempre que, de acuerdo con los datos obtenidos de la red de calidad del aire y del sistema meteorológico, instalados en cumplimiento de las condiciones 2.6 y 2.7, no se superen los límites de calidad del aire establecidos, en su momento, por la legislación vigente.  
Se deberá informar previamente al órgano ambiental de la Generalitat Valenciana del plan anual del Grupo IV para realizar las pruebas de verificación de funcionamiento con gasóleo. Dichas operaciones deberán ser confirmadas con un mes de antelación a su programación. Las situaciones de emergencia, cuando ocurran, deberán ser informadas.  
2.6. Control de los niveles de inmisión. Se considera adecuada la Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica instalada en cumplimiento de la Condición 2.6 de la declaración de impacto ambiental (DIA) correspondiente al Grupo III de ciclo combinado de la Central Térmica de Castellón, formulada por Resolución de 17 de mayo de 2000, ya citada.   
2.7. Sistema meteorológico. Se considera adecuado el sistema meteorológico que ya dispone la central instalado en cumplimiento de la condición 2.7 de la DIA correspondiente al Grupo III, formulada por Resolución de 17 de mayo de 2000.  
2.8. Puesta en marcha del Grupo IV. El promotor propondrá a la autoridad competente el programa de pruebas y análisis de las emisiones a la atmósfera a que hace referencia el capítulo II del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV de la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.  
Con anterioridad a la puesta en marcha del G.IV se deberá disponer de la necesaria autorización de emisión de gases de efecto invernadero, expedida por la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo establecido en el artículo 4º del Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  
3. Mitigación del impacto acústico. Niveles de emisión.  
En el proyecto de ejecución de la central se incluirán específicamente las características del aislamiento acústico. De acuerdo con la modelización realizada en el documento .Estudio de Impacto Acústico., presentado el 2 de agosto de 2005 y los resultados de las mediciones del plan de vigilancia del Grupo III, el diseño definitivo del Grupo IV asegurará que el nivel de emisión de ruido al exterior en el límite de la parcela debido al nuevo grupo no supere los 65 dB(A) en horario diurno ni los 60 dB(A) en horario nocturno, de forma que se garantice el cumplimiento de los límites establecidos para zonas industriales y para zonas residenciales por la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Castellón de la Plana.  
4. Sistema de refrigeración de la central.  
4.1. Sistema de refrigeración de la central. Se considera ambientalmente aceptable el sistema de refrigeración en circuito abierto con agua de mar por estimarse que el impacto sobre el medio en la situación futura, funcionando solo los grupos de ciclo combinado (G.III y G.IV) es menor que el impacto producido en la situación actual funcionando el G.II de fueloil y el G.III de ciclo combinado.  
4.2. Conducciones de toma de agua de refrigeración y de vertido. Las obras de modificación del punto de toma que efectúe el promotor, derivadas de la modificación del Puerto de Castellón, cumplirán con lo establecido en la condición 1 de esta Declaración   
La conducción de descarga del Grupo IV se conectará con el actual canal de descarga de los Grupos I y II dentro de los terrenos de la central. Por lo tanto, el actual proyecto no implica la realización de ninguna obra en terrenos fuera de la parcela y en cuanto a ocupación del dominio público portuario no hay modificación a lo ya ocupado por la descarga de los Grupos I y II, con lo que no es necesario establecer condiciones ambientales específicas para esta infraestructura en la presente DIA.  
Las obras de modificación de la infraestructura del vertido del sistema de refrigeración de la central que se efectúen como consecuencia de la construcción de la Dársena Sur del Puerto de Castellón, se realizarán teniendo en cuenta lo dispuesto en la declaración de impacto ambiental formulada sobre este proyecto por Resolución de 18 de marzo de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente (B.O.E de 14 de abril de 2003) y según lo que determine el órgano competente de la Generalitat Valenciana.  
4.3. Gestión de sedimentos. Se llevará a cabo un estudio de caracterización de los sedimentos marinos, previamente al inicio de cualquier actividad en la zona marítima, y se solicitarán las autorizaciones correspondientes para el depósito de estos sedimentos, de acuerdo con las .Recomendaciones para la Gestión de Material Dragado en los Puertos Españoles. propuestas por el CEDEX.  
4.4. Condiciones del vertido del sistema de refrigeración. De acuerdo con el estudio de impacto ambiental, el vertido térmico del Grupo IV no superará los 545 MWth. Además, el caudal medio de vertido del grupo IV no deberá superar, con la debida aproximación, los 13 m³/s con un incremento térmico inferior a 10ºC.  
5. Otros vertidos al medio acuático.  
Se especificarán los efluentes generados por el Grupo IV y su integración al sistema de tratamiento de efluentes del Grupo III, ya en funcionamiento. En todo momento se deberá cumplir con lo estipulado en la concesión y con lo que disponga la autorización ambiental integrada que emita el órgano competente de la Generalitat Valenciana.  
6. Gestión de los residuos  
Los residuos no peligrosos se gestionarán de acuerdo con la legislación vigente y en las instalaciones autorizadas para la gestión de los mismos.  
Los aceites procedentes del mantenimiento de la maquinaria y otros residuos peligrosos que se generen durante la realización de las obras y durante la explotación de la central serán retirados por gestores de residuos peligrosos debidamente autorizados, de acuerdo con la legislación vigente en su momento.  
El promotor deberá cumplir con lo que establezca la autorización ambiental integrada en relación con la generación y gestión de residuos.  
7. Infraestructuras asociadas  
7.1. Gasoducto. Para el abastecimiento de gas natural, se empleará la acometida ya existente y procedente del Ramal de Gas Natural de Proquimed-C.T de Castellón, construida para el Grupo III, de acuerdo con lo especificado en el estudio de impacto ambiental, por lo tanto, no procede establecer condiciones ambientales específicas para esta infraestructura en la presente DIA.   
7.2. Evacuación de la energía. De acuerdo con lo indicado en el estudio de impacto ambiental, se construirá una subestación de 400 kV dentro de los terrenos de la C.T Castellón, entre los depósitos de fueloil y el nuevo ciclo combinado, que estructurará la salida de la energía producida por todos los grupos de la central, hacia los tres circuitos que actualmente están en servicio entre la central y la subestación de La Plana. Por lo que se considera suficiente lo indicado en la condición 1 de esta DIA.  
8. Programa de vigilancia ambiental  
8.1. Programa de vigilancia durante la fase de construcción. Se redactará un programa de vigilancia ambiental para la fase de obras que permita el seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental y en el condicionado de esta declaración. En él se detallará el modo de seguimiento de las actuaciones, y se describirá el tipo de informes y la frecuencia y el periodo de su emisión.  
Se incluirán en el programa de vigilancia los siguientes aspectos: la supervisión del terreno utilizado y el respeto del balizamiento; la elección de los equipos y maquinaria a utilizar; la realización de las operaciones de mantenimiento en los lugares específicamente destinados a este fin; las medidas destinadas a evitar la producción de nubes de polvo; la gestión de la tierra vegetal retirada; los vertidos a cauces, suelos u otros lugares no destinados a este fin; la gestión de los residuos de obra y materiales sobrantes; la gestión de sedimentos; la información a los trabajadores de las normas y recomendaciones para el manejo responsable de materiales y sustancias potencialmente contaminadoras; el cumplimiento de las condiciones establecidas para la protección del patrimonio arqueológico.   
8.2. Programa de vigilancia durante la explotación de la central. El Programa de Vigilancia del Grupo IV se integrará en el Programa de vigilancia existente, desarrollado en cumplimiento de lo establecido en la condición 8 de la Resolución de 17 de mayo de 2000, y en el programa de vigilancia que establezca la autorización ambiental integrada dando lugar a un Programa de vigilancia ambiental integral único para el conjunto de las instalaciones (Grupo III y IV) para la fase de funcionamiento de la central,  
8.3. Informes del resultado del programa de vigilancia. Como resultado de la aplicación del plan de vigilancia, se emitirá un informe con periodicidad semestral durante la fase de construcción que hará referencia a todos los aspectos indicados en la condición 8.1.  
Durante la fase de explotación de la central, se efectuará un informe anual, que hará referencia a todos los puntos indicados expresamente en la condición 8.2 de esta declaración.  
Todos los informes indicados en esta condición 8.3 se integrarán con los informes solicitados en el procedimiento de autorización ambiental integrada y deberán quedar a disposición de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que podrán requerirlos cuando lo consideren oportuno. Del examen de esta documentación por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente declaración de impacto.  
9. Documentación adicional  
El promotor efectuará y remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, los estudios y proyectos que se indican a continuación:  
9.1 Con anterioridad a la iniciación de las obras: Propuesta de programa de vigilancia ambiental durante la fase de obras, tal y como se indica en la condición 8.1.  
9.2 Conjuntamente con el proyecto de ejecución: Proyecto que especifique las características de los focos emisores y de los puntos de toma de muestras de referencia, tal como se indica en la condición 2.4.  
9.3 Con anterioridad a la puesta en marcha del grupo de ciclo combinado:   
Proyecto que especifique las características de los sistemas de medición de emisiones en continuo, tal como se indica en la condición 2.4.  
Condición imprescindible para la puesta en marcha de la central será disponer de la correspondiente autorización ambiental integrada.  
Asimismo, será condición imprescindible para la puesta en marcha del Grupo IV disponer del sistema de seguimiento de gases de efecto invernadero, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en los términos fijados por la Comunidad Autónoma en la autorización de emisión. El sistema cumplirá con lo establecido en el anexo III de la Ley 1/2005 y con la Decisión 2004/156/CE de la Comisión, de 29 de enero de 2004.  
10. Financiación de medidas correctoras  
Deberán incorporarse al Proyecto de ejecución, con el nivel de detalle que corresponda, las medidas preventivas y correctoras propuestas en el estudio de impacto ambiental y las contenidas en esta Declaración, así como las actividades derivadas de la realización del programa de vigilancia.  
Todos los datos y conceptos relacionados con la ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental y en las condiciones establecidas en esta declaración figurarán, en su caso, con Memoria, Planos, pliego de Prescripciones y Presupuesto. También se valorarán los gastos derivados del programa de vigilancia ambiental. Estas condiciones se exigirán a todos los contratos y subcontratos que el promotor efectúe para la realización de las obras y el funcionamiento de las instalaciones.