Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9400, del 08-08-2022 (2022/7410)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2022, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a Hiperion Energy, SL, autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat, d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada a Elx, de potència instal·lada 4.400 kW i potència dels mòduls fotovoltaics de 4.713,8 kW, denominada FV Saladas I. ATALFE/2021/72.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9400

Data del DOGV
:   08-08-2022

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2022/7410


Data del document
:   08-07-2022

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    * empresa privada

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2022, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a Hiperion Energy, SL, autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i s'aprova el pla de desmantellament i de restauració del terreny i entorn afectat, d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i de la seua infraestructura d'evacuació, situada a Elx, de potència instal·lada 4.400 kW i potència dels mòduls fotovoltaics de 4.713,8 kW, denominada FV Saladas I. ATALFE/2021/72. [2022/7410]  
  
Antecedents  
Primer. En data 18 de febrer de 2020 (GVRTE/2020/218722) Hiperion Energy, SL (NIF: B45167563) va presentar sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a una instal·lació de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica de 4.498,2 kW de potència nominal, denominada «FV Saladas I» i de les seues infraestructures d'evacuació, per a això fou incoat l'expedient ATREGI/2020/35/03.  
El 4 de març de 2020 es va enviar ofici de requeriment de pagament de taxes administratives pel servei territorial abans esmentat, s'adjunta model normalitzat, i s'acredita el pagament d'aquesta el 13 de març de 2020.  
Consta acord d'admissió a tràmit, de data 21 de desembre de 2020, per part del Servei Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=abhmgkkz-auagevhd-s484hbsu), de la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia per a la instal·lació de producció d'energia elèctrica de 4.498,2 kW de potència instal·lada promoguda per Hiperion Energy, SL, a situar en el municipi d'Elx, província d'Alacant, únicament als efectes de l'estipulat en l'article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.  
  
El 8 de juny de 2021 el sol·licitant presenta escrit manifestant la intenció de desistir de la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció de la instal·lació solar fotovoltaica de l'expedient ATREGI/2020/35/03, per a continuar amb la sol·licitud i tramitació de l'expedient ATALFE/2021/72, segons la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica. Així mateix, juntament amb el citat document, el titular aporta en la mateixa data un altre escrit que sol·licitava la convalidació de l'expedient ATREGI/2020/35/03 a l'expedient ATALFE/2021/72, pel que fa als tràmits realitzats fins avui, així com dels documents aportats en l'expedient ATREGI/2020/35/03.  
El 15 de juny de 2021 el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant emet Resolució de desistiment (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=21ei89i4:1JACZRMV:G19CYYYG) de l'expedient ATREGI/2020/35/03, en atenció als antecedents de fet i els fonaments de dret descrits i declara el desistiment de la sol·licitud, i l'arxivament de l'expedient i queda conclòs l'expedient de referència.  
  
Segon. En data 3 de juny de 2021 (GVRTE/2021/1434343) se sol·licita autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, relativa a la instal·lació elèctrica les característiques de la qual s'indiquen a continuació, pel procediment integrat d'autorització de centrals fotovoltaiques que se situen sobre sòl no urbanitzable establit pel Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (d'ara endavant DL 14/2020):  
  
Promotor: Hiperion Energy, SL (NIF: V16812340)  
Nom instal·lació: FV Saladas I  
Tecnologia: fotovoltaica  
Grups generadors:  
- Potència total (kWp): 4.498,2  
- Nre. mòduls: 13.230  
€ Potència unitària (Wp): 340  
€ Tipologia: monofacial  
- Sistema subjecció i ancoratge: sistema de subjecció amb seguidors solars horitzontals a 1 eix i el tipus de fixació al terreny mitjançant clavat.  
Potència nominal de l'inversor (KW) (màxima): 4.400  
Infraestructures d'avaluació:  
- Centre de protecció i mesura prefabricat tipus PFU-5/20  
€ Línia elèctrica subterrània d'MT 20 kV de simple circuit i conductor HERPZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm² i HERPZ1(AS) 12/20 kV 3x(1x240) mm², de capacitat 8,6 MVA, de 2.259 m de longitud, que parteix del centre de protecció i mesura (CPM) fins a les barres de 20 kV de la SET Saladas de la xarxa de distribució situada al terme municipal d'Elx (Alacant)  
Punt de connexió a la xarxa: la potència generada per la planta fotovoltaica serà evacuada mitjançant una línia subterrània que parteix des del CPM situat en la mateixa parcel·la de la planta fotovoltaica en polígon 163, parcel·la 494 del TM Elx, fins a les barres de 20 kV de la SET Saladas de la xarxa de distribució situada en el polígon 159, parcel·la 124 del mateix TM Elx.  
Xarxa a la qual es connecta: xarxa de distribució. I-De Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Ubicació:  
- Emplaçament grups generadors: polígon 163, parcel·la 494, Saladas (CP 03147), del terme municipal d'Elx (Alacant).  
- Emplaçament infraestructura d'evacuació: polígon 159, parcel·la 124; polígon 163, parcel·les 494, 9009, 9011, 9053, 9012, 9036, 9017, 9050, 9090, Saladas (CP 03322), del terme municipal d'Elx (Alacant).  
  
Centre geomètric (coordenades UTM): coordenades UTM (ETRS89) X= 707.883 Y= 4.242.946; 0° 37 20,5» W 38° 18 37,95» N  
Segons l'indicat en l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, la potència instal·lada és de 4,4 MW.  
Aquesta sol·licitud ve acompanyada de la documentació següent:  
- Projecte de la planta fotovoltaica i annexos (data 13.03.2020) juntament amb declaració responsable de la persona projectista (data 18.02.2020) i visat per Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Regió de Múrcia MU2000652 (data 13.03.2020).  
- Projecte de la línia d'evacuació (data 18.02.2020) juntament amb declaració responsable de la persona projectista (data 18.02.2020).  
- Declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric).  
- Separates del projecte.  
- Memòria compliment dels criteris establits en el DL 14/2020.  
  
- Informe-certificat urbanístic municipal relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament i les ordenances municipals, en els termes previstos en l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (o la seua sol·licitud acompanyada de declaració responsable del promotor).  
- Pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat que inclou la memòria i el pressupost degudament justificat.  
- Garantia accés (i sol·licitud permisos).  
- Documentació per a l'acreditació de la capacitat legal, tècnica i economicofinancera del promotor.  
- Documentació acreditativa de la disponibilitat, o compromís de disponibilitat, del 25 % dels terrenys sobre els quals se situarà la instal·lació.  
Els documents estan referits a la central fotovoltaica en el seu conjunt, incloent-hi tots els equips i instal·lacions necessaris per al seu funcionament i evacuació de l'energia produïda i els terrenys vinculats a aquesta.  
S'ha presentat la documentació cartogràfica del projecte, georreferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obertes compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià.  
Tercer. S'ha incoat l'expedient ATALFE/2021/72 pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant per a la tramitació conjunta de la planta fotovoltaica i les seues infraestructures d'evacuació pel procediment integrat d'autorització de centrals fotovoltaiques que se situen sobre sòl no urbanitzable connectats en alta tensió a xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica.  
  
Quart. Segons l'informe-certificat urbanístic municipal de data 7 d'octubre de 2019 els grups generadors estan situats en sòl no urbanitzable comú de reserva, sent compatible amb l'ús pretés.  
  
Cinqué. La sol·licitud de les autoritzacions administratives prèvies i de construcció de la instal·lació porta implícita la d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
Sisé. Consta dins de l'expedient ATREGI/2020/35/03, acord d'admissió a tràmit del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, de data 21 de desembre de 2020, a l'efecte del compliment de la fita del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, a més, en l'expedient ATALFE/2021/72, es troba tota la documentació preceptiva i necessària per a l'admissió a tràmit en compliment del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, i per tant, en vista dels principis de simplicitat, eficàcia i eficiència recollits en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i en relació amb els articles 71 i 72 de la Llei 39/2015, Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques es va continuar amb la tramitació de l'expedient administratiu considerant l'expedient admés a tràmit i convalidat l'acte en aplicació de la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost.  
  
Seté. Les taxes administratives corresponents han sigut abonades en l'expedient ATREGI/2020/35/03, la justificació d'ingrés del qual consta en aquest expedient en data 13 de març de 2020 i que són concordes a les taxes que correspondrien a l'expedient ATALFE/2021/72.  
Huité. El 15 de juny de 2021 s'aporta acceptació expressa del condicionat per part del titular de l'acord del 5 de juny de 2020, de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria en matèria de servituds aeronàutiques, amb número d'expedient O20-0319 (ID: AESASRVAAISA000BUL31L0kVDV22DA, https://sede.seguridadaerea.gob.es/CID/FrontController).  
Després de l'enviament de diferents requeriments d'esmena de faltes per part d'aquest servei territorial, el titular va realitzar les següents aportacions en resposta a aquests: el 17 de juny de 2021, nous documents corregits de sol·licitud i full resum normalitzats, nova memòria de compliments del DL 14/2020, documentació d'ocupació temporal en via pecuària; el 24 de juny de 2021, nou document normalitzat de «Declaració responsable relativa a la presentació d'informes favorables. Declaració conformitat condicionat» respecte a informe favorable condicionat d'AESA, nou projecte de generació; el 25 de juny de 2021, nou projecte de línia d'evacuació i noves separates del projecte d'execució per a Aigües i Sanejament d'Elx, per a l'Ajuntament d'Elx, per a la Mancomunitat dels Canals del Taibilla, per a la Comunitat General de Regants «Regs de Llevant Marge Esquerre del Riu Segura», per a la Direcció General de Carreteres, Demarcació de Carreteres de l'Estat de la Comunitat Valenciana, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i per a la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.  
  
S'ha sol·licitat expressament, per part del promotor, l'obtenció dels títols habilitants per a l'ocupació en via pecuària davant l'organisme corresponent. Consta en l'expedient justificant d'aquesta sol·licitud.  
El 25 de maig de 2022 es rep ofici (URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=vmh6xetf:ZKSF83KD:CRSX4C3M) per part de la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en el qual s'informa que la incoació del corresponent expedient d'autorització d'ocupació/concessió demanial amb referència FOCUPAVP/14/2021 13789 BC queda suspesa a l'espera que es reba la resolució per la qual s'autoritze la instal·lació, i no començaran a computar els terminis establits en la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana.  
  
Nové. La sol·licitud ha sigut sotmesa al tràmit d'informació pública durant el termini de 30 dies, establit en l'article 23 del DL 14/2020, mitjançant els anuncis corresponents, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 22 de juliol de 2021, en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, de data 6 de juliol de 2021, i s'ha remés als ajuntaments en el terme municipal dels quals radicarà la instal·lació per a la seua exposició al públic per igual període de temps. Així mateix, s'ha posat la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc d'internet https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant, en castellà i https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant, en valencià.  
Consta certificat de l'exposició al públic de l'Ajuntament d'Elx (Alacant) del 30 de juny de 2021 fins a l'11 d'agost de 2021.  
No s'han presentat al·legacions durant el període d'informació pública ni s'han personat acreditant la condició de persona interessada cap persona física ni jurídica.  
Desé. Durant la instrucció del procediment es van remetre separates a les diferents administracions públiques, organismes o empreses de servei públic o de serveis d'interés general amb béns o drets al seu càrrec afectats per la instal·lació, a fi que en el termini de 30 dies presentaren la seua conformitat o oposició, amb el resultat següent:  
  
- La Unitat de Carreteres d'Alacant de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana: en data 12 de juliol de 2021 es rep escrit per part d'aquest organisme en el qual es remet còpia de la resolució emesa per ells en data 30 de juny de 2020 (CSV: QFGH84T780E4XZS8Y736412GP16V, URL de validació: https://sede.mitma.gob.es/mfom.consultacsv.web/), per la qual es concedeix autorització a la mercantil Hiperion Energy, SL, per a l'execució de les obres d'aquest projecte que afecten l'autovia A-70, conformement al condicionat que en aquesta s'estableix pel que respecta a la legislació de carreteres.  
El titular aporta escrit el 22 de juliol de 2021 on mostra expressament la seua conformitat amb l'informe i condicionat rebut pel citat organisme.  
Atesa la caducitat de la citada autorització (1 any des de la seua emissió), el promotor ha sol·licitat pròrroga de l'autorització en maig de 2022, i aporta el justificant corresponent.  
- Mancomunitat dels Canals del Taibilla: en data 16 de juliol de 2021 es rep informe tècnic (CSV: OIP\_MTI2RQ2VFD3H3OPSA9DQkVY3BCHP, https://www.pap.hacienda.gob.es) d'aquest organisme en el qual es manifesta oposició al projecte mentre no es resolguen les deficiències observades respecte a la línia subterrània d'evacuació.  
  
El titular aporta nova documentació (nova separata per a la Mancomunitat juntament amb el projecte modificat de la línia d'evacuació) el 29 de juliol de 2021 per a donar resposta a les objeccions i condicionat del primer informe de l'organisme esmentat.  
En data 13 de setembre de 2021 es rep nou informe tècnic (CSV: OIP\_3HVTFYYLNMODUDJSX9DT7J4XB344, https://www.pap.hacienda.gob.es) d'aquest organisme en el qual es declara conformitat a les obres projectades segons la nova separata presentada.  
- Comunitat General de Regants Regs de Llevant (marge esquerre del Segura): en data 22 de juliol de 2021 es rep informe tècnic d'aquest organisme en el qual es manifesta: conformitat amb el paral·lelisme de la nova línia elèctrica amb la sisena elevació; conformitat amb l'encreuament de la setena elevació en les condicions proposades, és a dir, per damunt del canal; cas de no ser possible l'encreuament per dalt i haver-ho de realitzar per sota del canal, haurà d'incloure's com a condició que la Comunitat quedarà exempta de responsabilitat davant possibles afeccions que pogueren produir-se per fugides en el canal i que afecten o danyen la línia elèctrica.  
El titular aporta escrit el 28 de juliol de 2021 on mostra expressament la seua conformitat amb l'informe i condicionat rebut per l'organisme esmentat.  
- Aigües i Sanejament d'Elx: en data 3 d'agost de 2021 es rep informe tècnic d'aquest organisme en el qual es manifesta conformitat amb la instal·lació projectada i la secció tipus de rasa proposada, subjecta a una sèrie de condicions tècniques.  
El titular aporta escrit el 30 d'agost de 2021 on mostra expressament la seua conformitat amb l'informe i condicionat rebut per l'organisme esmentat.  
- Ajuntament d'Elx: en data 5 d'agost de 2021 es rep informe tècnic (CSV de validació: 80486999961905719252, https://sede.elche.es) d'aquest organisme en el qual es conclou que no existeix inconvenient perquè el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant emeta la seua autorització administrativa prèvia.  
El titular aporta escrit el 30 d'agost de 2021 on mostra expressament la seua conformitat amb l'informe i condicionat rebut per l'organisme esmentat.  
- Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica: en data 16 d'agost de 2021 es rep informe, amb referència 563/2021 C 122/2021 (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=6lz5clgs:37TANS48:RDEYVZ3K), de la Secció Forestal de la Direcció Territorial d'Alacant, en el qual es comunica que no hi ha més afeccions o drets afectats. En aquest informe s'estableix el següent:  
Es comprova que una superfície de 0,261 hectàrees de la parcel·la 494 del polígon 163 és terreny forestal. No obstant això, la central fotovoltaica projectada en aquesta parcel·la, delimitada per la tanca perimetral, no afecta terreny forestal. Tampoc s'afecta la forest d'utilitat pública AL034 Serra dels Abellars, que pertany a la Generalitat Valenciana.  
  
La línia d'evacuació projectada des de la central fotovoltaica Saladas I fins a la subestació Saladas travessa la via pecuària assagador del Molló de Bru en la coordenada UTM ETRS89 fus30 (707686;4242594)  
  
L'informe conclou que no hi ha inconvenient en què continue la tramitació d'autorització administrativa prèvia i de construcció de la instal·lació de generació elèctrica Saladas I i la seua línia subterrània d'evacuació, sempre que es complisca la normativa en matèria de prevenció d'incendis forestals, per estar les instal·lacions projectades a menys de 500 metres de terreny forestal:  
· Durant l'execució de les obres tant el promotor com, en el seu cas, l'executor de les obres estaran subjectes a l'estricte compliment del Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.  
· Està prohibit la realització de treballs amb maquinària els dies declarats de perill extrem d'incendi forestal (nivell 3 de preemergència per risc d'incendi forestal).  
Així mateix, s'indica que l'ocupació de la via pecuària es tramitarà per aquesta direcció territorial de conformitat amb la normativa vigent.  
El titular aporta escrit el 30 d'agost de 2021 on mostra expressament la seua conformitat amb l'informe i condicionat rebut per l'organisme esmentat.  
- Servei de Gestió Territorial de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat: en data 23 de setembre de 2021 es rep informe per part d'aquest organisme amb referència 21575\_03065\_003\_IR FTV (URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=gp6844vk:QZA3L7ZV:JX81F18G), respecte a les incidències sobre l'ordenació territorial de la implantació de la planta solar fotovoltaica Saladas I, al terme municipal d'Elx (Alacant).  
  
En data 4 d'octubre de 2021, el Servei de Gestió Territorial aporta còpia en castellà de l'informe en qüestió (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=tcficjsd:28HT1ZDD:6Y1A3VEY). En aquest informe es conclou que la instal·lació de la planta solar FV Saladas I, al municipi d'Elx (Alacant), es troba afectada per risc d'inundació i altres qüestions de caràcter territorial i es considera compatible condicionada de manera que s'han de justificar els aspectes determinats en els apartats anteriors, segons les consideracions exposades, atenent les determinacions normatives del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana i de les cartografies d'ordenació del territori. Entre altres, respecte a les qüestions exposades en la valoració del risc d'inundació i vist que la cartografia d'inundabilitat determina risc d'inundació de caràcter geomorfològic, es considera imprescindible la realització d'un estudi d'inundabilitat simplificat que avalue el risc generat per aquesta instal·lació en la conca de drenatge. Addicionalment, s'hauran de plantejar mesures correctores que incidisquen sobre la infiltració i el drenatge de l'aigua per a no aguditzar l'escolament produït durant les èpoques de pluges.  
  
En data 11 d'octubre de 2021, el titular aporta nova documentació (incloent-hi l'estudi d'inundabilitat requerit), per a donar resposta a les objeccions i condicionat del primer informe del Servei de Gestió Territorial.  
En data 14 d'octubre de 2021, el Servei de Gestió Territorial dona trasllat d'aquesta documentació a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, perquè emeta informe de la planta solar fotovoltaica FV Saladas I, al TM d'Elx (Alacant).  
En data 21 d'octubre de 2021, es rep escrit per part d'aquest organisme i indica que l'emissió d'informe en matèria de risc d'inundació per a la concreció d'aquest requereix de l'informe previ de l'organisme de conca.  
En data 29 de març de 2022 es rep nou informe per part d'aquest organisme amb referència 21370\_03065\_ANAR FTV EI (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=rly82ixz:DU7444IF:HD3TUCUP), sobre les conclusions de l'estudi d'inundabilitat simplificat per a la implantació de la planta solar fotovoltaica FV Saladas I, al terme municipal d'Elx (Alacant).  
  
Aquest informe estableix que, analitzat l'estudi d'inundabilitat entregat, es considera adequada la informació i continguts d'aquest, així com les mesures correctores proposades per a evitar l'afecció existent per perillositat d'inundació en la zona de tanca. No obstant això, ja que es tracta únicament d'una anàlisi hidràulica per a la determinació de les mesures correctores a aplicar en l'àmbit de la planta solar i no s'adjunta tota la documentació requerida en l'article 12, no es realitza la seua tramitació d'acord amb l'article 13, per la qual cosa no s'emet resolució aprovatòria de l'estudi d'inundabilitat ni modifica la cartografia del PATRICOVA. Finalment, conclou que la instal·lació de la planta solar fotovoltaica Saladas I, al municipi d'Elx (Alacant), es troba afectada per risc d'inundació de caràcter geomorfològic, i davant les mesures correctores proposades, es considera compatible atenent les determinacions normatives d'aplicació i de les cartografies oficials d'ordenació del territori.  
El titular aporta escrit el 4 d'abril de 2022 on mostra expressament la seua conformitat amb l'informe i condicionat rebut per l'organisme esmentat.  
- Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat: en data 5 d'octubre de 2021 es rep informe, amb referència EP-2021/300 EC/jms (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=gpu7uf1p:FX97GV8U:DLK814DV), el qual conclou que l'emissió d'informe favorable en matèria d'Infraestructura Verda i Paisatge que viabilitze l'actuació pretesa des del punt de vista de la seua afecció al paisatge requerirà l'esmena dels requeriments exposats en aquest informe. En relació als criteris de l'article 10.1.h del Decret llei 14/2020, es considera que l'ordenació podria revisar-se realitzant modificacions que milloren la seua integració en el territori. Així mateix, es realitzen una sèrie de valoracions i condicionats del paisatge de conformitat amb el que s'estableix en l'article 6 del TRLOTUP, entre els quals destaquen: s'haurà d'aportar els resultats i justificació del procés de participació pública en relació amb la valoració del paisatge que ha de realitzar-se des de l'origen de l'elaboració de l'estudi d'integració paisatgística; atés que s'estan tramitant els expedients d'altres plantes en la mateixa conca visual, aproximadament a uns 500 m de la PF Saladas I, és necessari valorar la incidència acumulada de les plantes en conjunt, així com d'altres projectes dels quals es tinga coneixement situats en la conca visual, atès que donada la seua proximitat podrien percebre's com una sola planta contínua; la implantació general de la instal·lació haurà de justificar la seua adaptació al patró parcel·lari preexistent que configuren els límits de les parcel·les i subparcel·les preexistents i, en el cas de no ser possible, es reconfiguraran les fileres dels panells per a una millor adaptació al seu entorn; s'haurà de valorar la modificació de la composició interior de la instal·lació fotovoltaica fragmentada amb criteris de paisatge, no només per criteri de distanciament respecte a una línia elèctrica aèria que travessa la parcel·la; s'aportaran mesures d'integració dels elements impropis (com a construccions preexistents) a fi d'evitar la degradació del paisatge; s'haurà de modificar aquelles zones de tancament que no continuen amb els traçats preexistents, principalment la tanca situada en la zona sud-oest de l'actuació, així com altres parts del perímetre en les quals es realitzen reculades o girs aliens al patró existent; serà necessari aportar documentació gràfica de la secció i alçat dels mòduls a escala adequada i delimitada que permeten identificar l'altura màxima a la qual es trobarà cada mòdul, i s'incorporarà en aquesta secció el terreny per a justificar la relació amb l'entorn i l'adaptació a la topografia; s'aportarà informació sobre el tractament posterior que es realitzarà sobre el terreny que justifique la integració dels suports i la recuperació de les espècies arbustives i herbàcies de la zona durant el funcionament de la instal·lació; és necessari evitar les combinacions de colors i textures dels elements auxiliars aliens a aquests en l'entorn pel que es proposaran i justificaran altres acabats; serà necessari l'aclariment de si la barrera visual formada per pi blanc en els límits oest, nord i est de la parcel·la es construirà en lloc de la tanca metàl·lica o si ambdues coexistiran en el projecte en els límits indicats; s'haurà d'utilitzar balast provinent d'àrees amb les mateixes característiques d'acabat i el seu posterior manteniment haurà d'enfocar-se a perseguir un estat similar al preexistent; s'evitarà seccionar l'elevació existent en la zona sud o, en el cas de resultar necessari, s'aportaran les seues característiques i mesures per a la seua integració; les zones lliures poden ser susceptibles d'intervenció amb replantació d'espècies arbòries i arbustives presents en l'entorn, cosa que suposarà una millora considerable de la seua integració paisatgística, per a la qual s'aportarà pla d'espais lliures on es concrete la plantació d'aquestes espècies; es recularan els mòduls proposats en la zona nord, i s'introduirà en l'espai lliure resultant, almenys dues línies de vegetació; atés que la parcel·la posseeix un pendent en direcció sud, que provocarà la visió de les parts de darrere dels panells, s'aportaran dues seccions en sentit nord - sud en les quals s'observe la secció topogràfica, el tipus i altura de la vegetació a implantar, els panells i la seua justificació respecte a la valoració de la integració visual; s'aportaran i ampliaran noves mesures d'integració paisatgística concretes i efectives (detallades en l'informe esmentat) per a la correcta integració de l'actuació en el paisatge, ja que les propostes en el projecte són massa generals; aquestes mesures d'integració paisatgística hauran de ser representades gràficament, en la mesura que siga possible; es requereix aportar imatges amb un major grau de detall que justifiquen la correcta integració del projecte; la plantació perimetral haurà de realitzar-se amb un patró de plantació similar a l'entorn, alternant diferents espècies joves de la zona amb un port mínim entre 80 i 100 cm d'altura i considerant la reculada indicada anteriorment. Finalment, s'indica la necessitat d'establir un programa d'implementació de les modificacions enumerades en l'informe segons l'apartat i de l'annex II del TRLOTUP i es requereix esmenar una sèrie de faltes en el Pla de desmantellament de la central fotovoltaica.  
  
  
El titular aporta nova documentació l'11 de novembre de 2021 per a donar resposta a les objeccions i condicionat del primer informe del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge.  
En data 20 de desembre de 2021, es rep nou informe de l'organisme esmentat, amb referència EP 5588-074 MA/ca (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=tc1umas7:79N7VGM2:Q7RBN4KD), en el qual es considera que, vista la nova documentació aportada, s'han atés part dels requeriments de l'anterior informe; no obstant això, diversos dels requeriments no han sigut esmenats. Pel que es conclou que l'emissió d'informe favorable en matèria d'infraestructura verda i paisatge que viabilitze l'actuació pretesa des del punt de vista de la seua afecció al paisatge requerirà l'esmena dels requeriments exposats en aquest informe. En particular, es considera que l'ordenació interior de la planta no ha esmenat la totalitat dels requeriments establits en l'informe previ. D'altra banda, es realitzen noves valoracions i condicionats del paisatge de conformitat amb el que s'estableix en l'article 6 del TRLOTUP, entre els quals destaquen: s'haurà de respectar la parcel·la abancalada intermèdia sense ocupació de panells, de manera que es fragmente la continuïtat visual dels panells; s'haurà d'aportar més informació sobre la distribució que respecta la morfologia del terreny i millorar l'adaptació a aquesta de la zona est de la instal·lació per a aconseguir una millor integració paisatgística; és necessari aclarir quines mesures d'integració paisatgística s'establiran en relació a una instal·lació preexistent situada en el vessant de la lloma Colmenar; es requereix aconseguir una millor integració dels suports una vegada implantats recuperant espècies arbustives i herbàcies presents actualment; s'haurà d'enfocar el posterior manteniment dels vials interiors a perseguir un estat similar al preexistent; en la zona nord de la parcel·la es requereix augmentar la distància de la reculada respecte a les oliveres i ametlers proposats; s'haurà d'aclarir l'existència d'elements vegetals a incloure en la zona central de la instal·lació; no es considera esmenat el requerit respecte a la plantació de vegetació anàloga a l'existent entre les estructures portants; s'haurà d'aclarir si ja no s'inclouen en el projecte els panells i cartelleria especificats en el projecte inicial a tindre de la seua eliminació en l'estudi d'integració paisatgística modificat; no es fa referència al port mínim de les espècies; no s'han aportat imatges amb un major grau de detall que justifiquen la correcta integració del projecte tal com es requeria en el primer informe. Finalment, s'estableix la necessitat d'afegir les noves modificacions de la instal·lació al programa d'implementació segons l'apartat i de l'annex II del TRLOTUP i es reitera l'esmena de faltes en el Pla de desmantellament de la central fotovoltaica.  
  
  
El titular aporta nova documentació el 10 de gener de 2022 per a donar resposta a les objeccions i condicionat del segon informe del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge.  
En data 1 de març de 2022, es rep nou informe de l'organisme esmentat, amb referència EP-2021/300 EC/jms (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=fimfi7za:Z4U79NFC:LLPA72FD); en el qual es conclou que s'emet informe favorable en matèria d'infraestructura verda i paisatge, sempre que es duen a terme les mesures d'integració paisatgístiques indicades en els punts descrits en aquest informe i es complisquen les mesures addicionals indicades.  
El titular aporta escrit el 3 de març de 2022 on mostra expressament la seua conformitat amb l'informe i condicionat rebut per l'organisme esmentat. Es compromet a dur a terme les mesures d'integració paisatgística indicades en els punts descrits en l'informe i incloent-hi les mesures addicionals indicades.  
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes: transcorregut el termini d'informació pública no consta resposta en l'expedient, per la qual cosa s'entén que no existeix cap objecció a les autoritzacions.  
- Red Eléctrica De España: transcorregut el termini d'informació pública no consta resposta en l'expedient, per la qual cosa s'entén que no existeix cap objecció a les autoritzacions.  
Consta l'informe 21203\_03065\_IR FTV EI, de data 28 de març de 2022, del Servei de Gestió Territorial (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=rly82ixz:DU7444IF:HD3TUCUP), i EP-2021/300 EC/jms, de data 28 de febrer de 2022, del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=fimfi7za:Z4U79NFC:LLPA72FD), favorables vinculants de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, establit en l'article 25 del DL 14/2020, en els quals consten els següents condicionants acceptats pel promotor:  
En relació a l'informe del Servei de Gestió Territorial, es realitzen les propostes de drenatge següents en l'àmbit d'actuació:  
- La proposta del drenatge es realitzarà amb un revestiment de pedra abocada (escullera).  
- Es desenvoluparà una xarxa de drenatge principal (3 x 0,5 m) i altres secundàries (1 x 0,5 m i 4,5 x 0,25 m) per a minimitzar el recorregut de l'escolament superficial.  
- L'escolament superficial drenat per la parcel·la acabarà, per cotes, en la bassa existent aigües avall, i aquesta exercirà d'element laminador.  
  
En relació amb l'informe del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, s'estableix el compliment de les següents mesures d'integració paisatgística (MIP), vinculants per a l'actuació i que seran recollides, per tant, en el seu projecte, i que es resumeixen a continuació:  
a) En relació amb el planejament general (disseny conjunt de les instal·lacions):  
· El disseny de la instal·lació respectarà la parcel·la cadastral preexistent. Quedarà lliure de panells solars i/o un altre element de la planta qualsevol àrea de la parcel·la amb ondulacions en el terreny, salts de nivell o zones molt pròximes a vials asfaltats.  
· Les «taules» de plaques solars se separaran per a marcar els límits entre les diferents traces preexistents, i es recuperaran els salts topogràfics existents entre terrasses.  
b) En relació amb l'impacte visual:  
· Reculada dels panells en la zona nord, entre el camí asfaltat i les estructures de seguidors, d'aproximadament 20m. En aquest espai lliure s'inseriran plantacions d'espècies agrícoles ametler i olivera.  
  
· La disposició dels panells dins de la parcel·la evitarà les àrees pròximes al vial d'accés (camí de les Salades).  
c) En relació amb el tractament del terreny i la vegetació de la PF:  
  
· Els vials interiors es constituiran amb balast de la mateixa zona d'intervenció. S'enfocarà el seu posterior manteniment a perseguir un estat similar al preexistent.  
· Es plantaran espècies autòctones de matoll (romer i timó) en les zones lliures de panells solars segons pla de MIP.  
· S'introduiran peus d'espècies agrícoles ametler (prunus dulcis) i olivera (olea europaea). Els exemplars de les espècies a implantar en els límits de la planta, així com en els espais lliures tindran, almenys, entre 80 i 100 cm d'altura per a facilitar el seu arrelament en el terreny.  
  
· Es conservaran els exemplars vegetals existents segons pla de MIP.  
d) En relació amb les construccions preexistents, instal·lacions auxiliars i altres elements:  
· Les edificacions preexistents en la parcel·la que hagen sigut utilitzades en l'activitat es mantindran en bon estat de conservació.  
· Es recuperarà la bassa i es reutilitzarà per a recollir l'aigua d'escolament procedent de la parcel·la.  
· La caseta de ferramentes agrícola preexistent es recuperarà com a magatzem.  
· La construcció preexistent situada en el vessant nord de la lloma Colmenar s'integrarà amb la implantació d'elements vegetals tipus pi blanc (Pinus halepensis) en el seu vessant nord i nord-oest.  
· Per a totes les instal·lacions auxiliars de la planta solar (Centre de Protecció i Mesura, Centre de Transformació Intempèrie núm. 1 i núm. 2) s'usaran colors i acabats d'acord amb les edificacions de l'entorn de la parcel·la. La pintura de les casetes auxiliars serà de color ocre/marró clar similar a la caseta de ferramentes preexistent i les cobertes es resoldran mitjançant panells que imiten les teulades tradicionals ondulades.  
· S'adoptaran lluminàries que no emeten llum sobre el pla horitzontal.  
e) Com a mesures addicionals s'indiquen les següents:  
  
· No es duplicarà el tancament de la zona sud-oest de la instal·lació. S'executarà una sola línia de tancament pròxima al camí de les Salades tal com es proposava en els plànols del document EIP refós de novembre 2021.  
· En relació a les espècies agrícoles a implantar, s'haurà d'evitar l'alineació homogènia i seriada dels elements introduïts amb la finalitat de no generar una imatge excessivament antropitzada.  
- Quant a la línia d'evacuació, una vegada executada, la zona visible es retornarà al seu estat original pel que no es considera necessari introduir mesures d'integració específiques.  
- En relació amb el pla de desmantellament de la instal·lació i restauració del terreny i entorn, inclourà les actuacions següents:  
  
  
· Una vegada conclosa l'explotació, es procedirà a la realització dels moviments de terra per a configurar de nou les terrasses existents.  
· S'extrauran tots aquells elements aliens al paisatge (desmuntatge mòduls solars, estructures, obertura de rases i retirada de la xarxa elèctrica subterrània, retirada elements auxiliars, eliminació infraestructures i fonamentacions, desmuntatge de tancament perimetral?)  
A causa d'aquests condicionats establits pel Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge i pel Servei de Gestió Territorial, el promotor, en data 6 de juliol de 2022, presenta davant aquest servei territorial projecte refós incloent-hi els canvis no substancials a realitzar que han sigut justificats per a modificar, en la mínima mesura possible, el projecte de generació inicialment presentat, i així s'evita la necessitat de nous estudis i informes. Així mateix, en data 29 de juliol de 2021 es va presentar nou projecte de la línia subterrània d'evacuació a causa del condicionat tècnic impost per la Mancomunitat dels Canals del Taibilla, per a evitar canvis significatius que requerisquen nous estudis i informes (el traçat modificat no afig afeccions addicionals ni ocupa parcel·les cadastrals diferents) A continuació, se detallen els canvis realitzats respecte als primers projectes presentats:  
  
Modificacions en el projecte d'evacuació:  
- Es modifica el traçat de la línia elèctrica d'evacuació únicament en l'encreuament amb les conduccions pertanyents a la Mancomunitat dels Canals del Taibilla, amb l'objectiu de realitzar el creuament de manera perpendicular a aquestes conduccions.  
- Es respecta una distància mínima de 50 centímetres entre la conducció d'aigua i el prisma de formigó de la rasa d'evacuació. A més, es té en compte que el prisma ha de ser armat en tota la longitud de l'encreuament.  
Modificacions en el projecte de generació:  
- S'han canviat el model i la potència dels mòduls fotovoltaics a emprar i nombre d'aquests a causa de la no existència dels mòduls que inicialment es van proposar en el projecte inicial, variant així la potència unitària de 340 Wp a 455 Wp per mòdul fotovoltaic. S'ha hagut d'augmentar la potència pic del camp fotovoltaic en un 4,79 %, sense modificar la potència d'inversors.  
- S'han reordenat els seguidors i equips del parc fotovoltaic amb l'objectiu d'adaptar-se a la morfologia existent. S'han respectat els salts de nivell i aterrassaments que es troben en la parcel·la. A més, en la zona est s'ha deixat una separació entre seguidors solars per a marcar les traces dels bancals perduts i recuperar els xicotets salts topogràfics entre terrasses.  
- S'ha modificat el tancament perimetral després dels diversos informes. El tancament ha patit modificacions en la part sud-oest del parc fotovoltaic per a una millor adaptació a la parcel·la preexistent.  
- S'ha establit una distància d'aproximadament 20 metres entre el camí nord de la parcel·la i els seguidors solars per a reduir l'impacte visual causat per la planta fotovoltaica, ocupant aquest espai amb el tancament i una barrera vegetal d'ametlers i oliveres.  
- S'ha restaurat i recuperat la bassa existent en la parcel·la com a element de recollida de l'aigua d'escolament superficial. A més, la caseta de ferramentes agrícola també és restaurada i reutilitzada com a magatzem. Finalment, la construcció preexistent en el vessant de la lloma Colmenar s'integrarà paisatgísticament mitjançant una barrera vegetal formada per pins blancs.  
- S'ha previst la plantació d'exemplars d'ametlers i oliveres, amb una altura mínima entre 80 i 100 centímetres, dispersos per les fites de la parcel·la i les zones interiors no ocupades per seguidors solars. A més, en les zones centrals lliures també es realitzaran plantacions de romer i timó com a complement a la vegetació existent i els ametlers i oliveres esmentades. En les zones no ocupades per mòduls, s'ha mantingut la vegetació existent en cas d'haver-la.  
  
- S'ha canviat la coloració de les edificacions dins del perímetre de la parcel·la tancada.  
- S'ha plantejat una xarxa de drenatge amb vies primàries i secundàries per a recollir l'aigua d'escolament superficial i canalitzar-la fins a la bassa restaurada.  
- S'ha actualitzat el pressupost en l'annex de desmantellament per a adaptar-lo als canvis realitzats al parc fotovoltaic i s'ha afegit un apartat on es detalla la restitució del sòl al seu estat original després del desmantellament de la planta.  
Onzé. Així mateix, el promotor ha acreditat la capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte, així com que disposa de manera efectiva de recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat.  
Dotzé. El promotor ha justificat que disposa dels terrenys on s'implantarà la instal·lació.  
Tretzé. La instal·lació disposa dels permisos d'accés i connexió vigents per a la totalitat de la potència instal·lada, i les dades constem en els permisos següents:  
- Titular: Hiperion Energy, SL.  
- Nom de la instal·lació: PFV Saladas I.  
- Tecnologia: fotovoltaica.  
- Potència dels grups generadors (kW): 4,5 MW pic.  
- Potència instal·lada (kW): 4,4 MW  
- Capacitat d'accés concedida (kW): 4,4 MW  
- punt de connexió definitiu: el punt de connexió de la central amb la xarxa de distribució s'estableix en les barres de 20 kV de la ST Saladas.  
- data d'emissió dels permisos: 8 de juliol de 2019  
Catorzé. El promotor té depositada la garantia econòmica amb número 032019V158.  
Quinzé. En tractar-se d'un projecte amb una potència de generació menor o igual a 10 MW, en virtut de l'article 33.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, es tramita, des del 23 d'abril de 2022, pel procediment d'urgència d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
Setzé. S'ha sol·licitat l'informe preceptiu i no vinculant establit en de l'article 30.2 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost. En data 7 de juny de 2022 es rep aquest informe (CSV: 48878294633057236241, https://sede.elche.es) favorable a l'efecte de l'autorització del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines, sobre la instal·lació sol·licitada.  
  
  
Fonaments de dret  
Primer. La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat Valenciana, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
Conforme a l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i l'article 7 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció.  
  
El procediment és l'establit en el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (DL 14/2020), en tractar-se d'una central fotovoltaica que s'implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que s'estableix en l'article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
  
D'acord amb el que es disposa en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, concordat amb Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com l'Ordre 1/2021, de 6 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, mitjançant la qual es desenvolupa el citat Decret 175/2020, del Consell, correspon al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant la resolució d'aquest procediment.  
  
Segon. D'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució, i en el seu cas, la transformació d'energia elèctrica.  
Tercer. L'article 216 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, estableix que la Generalitat intervé en l'autorització d'usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable, dins dels límits i en les condicions establides en aquest text refós, mitjançant la declaració d'interés comunitari prèvia a la llicència municipal, en concret en el supòsit contemplat en l'article 211.1, paràgraf d, generació d'energia renovable, excepte en els supòsits previstos en els articles 217, 218 i 219.  
  
Segons l'epígraf i) de l'article 2 del DL 14/2020, l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable és el pronunciament de l'òrgan competent en matèria d'energia que, conforme a l'informe previ, preceptiu i favorable de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, autoritza a implantar una instal·lació de producció d'energia elèctrica que utilitza energia primària d'origen renovable en unes concretes parcel·les de sòl no urbanitzable i estableix les condicions en què podrà realitzar-se tal implantació. Aquest pronunciament substitueix a la intervenció que realitza la Generalitat en el procediment d'autorització d'usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable previst en la normativa d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.  
  
Segons l'indicat en l'article 25 del DL 14/2020, l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant i haurà de ser favorable a l'efecte de poder atorgar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supòsits en els quals la citada autorització no es requerisca d'acord amb la legislació d'ordenació del territori, urbanística i del paisatge.  
Quart. De conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana d'impacte ambiental, la instal·lació objecte d'aquest procediment no constitueix un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental.  
Cinqué. D'acord amb l'article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'autorització administrativa d'instal·lacions de generació no podrà ser atorgada si el seu titular no ha obtingut prèviament els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.  
De conformitat amb l'article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, per a l'obtenció de l'autorització de la instal·lació, serà un requisit previ indispensable l'obtenció dels permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents per la totalitat de la potència de la instal·lació, sense perjudici que l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, disposa que les autoritzacions administratives d'instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d'accés que figure en el permís d'accés.  
  
Sisé. D'acord amb la redacció vigent de l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d'instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la menor d'entre les dues següents:  
a) la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren aquesta instal·lació, mesures en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.  
b) la potència màxima de l'inversor o, en el seu cas, la suma de les potències dels inversors que configuren aquesta instal·lació.  
Seté. Segons la disposició transitòria cinquena del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, la nova definició de potència instal·lada introduïda mitjançant la disposició final tercera u tindrà efectes per a aquelles instal·lacions que, havent iniciat la seua tramitació, encara no hagen obtingut l'autorització d'explotació definitiva.  
  
Huité. D'acord amb el que es disposa en l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui vinguen exercint l'activitat.  
Nové. D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
Desé. Conforme a l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric, per a la sol·licitud de l'autorització administrativa de construcció, el promotor presentarà un projecte d'execució juntament amb una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable.  
Onzé. Segons el que s'estableix en el capítol III del DL 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i el seu entorn en finalitzar l'activitat, havent de constituir una garantia econòmica a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia per a autoritzar la instal·lació, l'import de la qual serà la capitalització del pressupost de desmantellament de la central fotovoltaica i de restauració del terreny i entorn afectat al tipus d'interés legal dels diners, considerant una vida útil de la instal·lació de 30 anys. En cap cas aquest import serà inferior al 5 % del pressupost d'execució material del projecte tècnic. Aquesta garantia serà cancel·lada quan la titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals aquella està afecta.  
Dotzé. En virtut de la disposició transitòria única del Decret llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada en la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, les modificacions establides en aquest decret llei que afecten la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables seran aplicable als procediments en tràmit.  
Tretzé. De conformitat amb el DL 14/2020, i en relació amb la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de vies pecuàries de la Comunitat Valenciana, el projecte es va sotmetre a la preceptiva informació pública per a l'ocupació de la via pecuària anomenada assagador del Molló de Bru. A partir d'aquesta resolució administrativa, s'alçarà la suspensió acordada per a l'autorització corresponent de la Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, competent en matèria de vies pecuàries, d'acord amb el que s'especifica en l'antecedent huité d'aquesta resolució.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització d'implantació en sòl no urbanitzable en les parcel·les següents per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica, atés el sentit favorable de l'informe emés per l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge:  
  
Polígon 163 parcel·la 494 (referència cadastral: 65196M286292586405BL) del terme municipal d'Elx (Alacant).  
Amb els següents condicionats inclosos en els informes 21754\_03065\_IR FTV EI, de data 28 de març de 2022, del Servei de Gestió Territorial (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=rly82ixz:DU7444IF:HD3TUCUP), i EP-2021/300 EC/jms, de data 28 de febrer de 2022, del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge (URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=fimfi7za: Z4U79NFC:LLPA72FD):  
En relació a l'informe del Servei de Gestió Territorial, es realitzen les següents propostes de drenatge en l'àmbit d'actuació:  
- La proposta del drenatge es realitzarà amb un revestiment de pedra abocada (escullera).  
- Es desenvoluparà una xarxa de drenatge principal (3 x 0,5 m) i altres secundàries (1 x 0,5 m i 4,5 x 0,25 m) per a minimitzar el recorregut de l'escolament superficial.  
- L'escolament superficial drenat per la parcel·la acabarà, per cotes, en la bassa existent aigües avall, i aquesta exerceix d'element laminador.  
En relació amb l'informe del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, s'estableix el compliment de les següents mesures d'integració paisatgística (MIP), vinculants per a l'actuació i que seran recollides, per tant, en el seu projecte, i que es resumeixen a continuació:  
a) En relació amb el planejament general (disseny conjunt de les instal·lacions):  
· El disseny de la instal·lació respectarà la parcel·la cadastral preexistent. Quedarà lliure de panells solars i/o un altre element de la planta qualsevol àrea de la parcel·la amb ondulacions en el terreny, salts de nivell o zones molt pròximes a vials asfaltats.  
· Les taules de plaques solars se separaran per a marcar els límits entre les diferents traces preexistents, recuperant els salts topogràfics existents entre terrasses.  
b) En relació amb l'impacte visual:  
· Reculada dels panells en la seua zona nord, entre el camí asfaltat i les estructures de seguidors, d'aproximadament 20 m. En aquest espai lliure s'inseriran plantacions d'espècies agrícoles ametler i olivera.  
  
· La disposició dels panells dins de la parcel·la evitarà les àrees pròximes al vial d'accés (Camí de les Salades).  
c) En relació amb el tractament del terreny i la vegetació de la PF:  
  
· Els vials interiors es constituiran amb balast de la mateixa zona d'intervenció. S'enfocarà el seu posterior manteniment a perseguir un estat similar al preexistent.  
· Es plantaran espècies autòctones de matoll (romer i timó) en les zones lliures de panells solars segons pla de MIP.  
· S'introduiran peus d'espècies agrícoles ametler (prunus dulcis) i olivera (olea europaea). Els exemplars de les espècies a implantar en els límits de la planta, així com en els espais lliures tindran, almenys, entre 80 i 100 cm d'altura per a facilitar l'arrelament en el terreny.  
  
· Es conservaran els exemplars vegetals existents segons pla de MIP.  
d) En relació amb les construccions preexistents, instal·lacions auxiliars i altres elements:  
· Les edificacions preexistents en la parcel·la que hagen sigut utilitzades en l'activitat es mantindran en bon estat de conservació.  
· Es recuperarà la bassa i es reutilitzarà per a recollir l'aigua d'escolament procedent de la parcel·la.  
· La caseta de ferramentes agrícola preexistent es recuperarà com a magatzem.  
· La construcció preexistent situada en el vessant nord de la lloma Colmenar s'integrarà amb la implantació d'elements vegetals tipus pi blanc (pinus halepensis) en el seu vessant nord i nord-oest.  
· Per a totes les instal·lacions auxiliars de la planta solar (Centre de Protecció i Mesura, Centre de Transformació intempèrie Núm. 1 i Núm. 2) s'usaran colors i acabats d'acord amb les edificacions de l'entorn de la parcel·la. La pintura de les casetes auxiliars serà de color ocre/marró clar similar a la caseta de ferramentes preexistent i les cobertes es resoldran mitjançant panells que imiten les teulades tradicionals ondulades.  
· S'adoptaran lluminàries que no emeten llum sobre el pla horitzontal.  
e) Com a mesures addicionals s'indiquen les següents:  
· No es duplicarà el tancament de la zona sud-oest de la instal·lació. S'executarà una sola línia de tancament pròxima al Camí de les Salades tal com es proposava en els plans del document EIP refós de novembre 2021.  
· En relació amb les espècies agrícoles a implantar, s'haurà d'evitar l'alineació homogènia i seriada dels elements introduïts amb la finalitat de no generar una imatge excessivament antropitzada.  
- Quant a la línia d'evacuació, una vegada executada, la zona visible es retornarà al seu estat original pel que no es considera necessari introduir mesures d'integració específiques.  
- En relació amb el pla de desmantellament de la instal·lació i restauració del terreny i entorn, inclourà les actuacions següents:  
· Una vegada conclosa l'explotació, es procedirà a la realització dels moviments de terra per a configurar de nou les terrasses existents.  
  
· S'extrauran tots aquells elements aliens al paisatge (desmuntatge mòduls solars, estructures, obertura de rases i retirada de la xarxa elèctrica subterrània, retirada elements auxiliars, eliminació infraestructures i fonamentacions, desmuntatge de tancament perimetral?)  
El període de vigència de la mateixa serà de 30 anys, sense perjudici de les possibles pròrrogues que s'atorguen, prèvia sol·licitud per la titular amb anterioritat a la fi del citat termini, i que estiguen plenament justificades.  
La caducitat de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable suposarà la caducitat de les autoritzacions energètiques concedides i l'obligació per part de la titular del desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa prèvia de la instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables que s'indica, i les seues infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada:  
Promotor: Hiperion Energy, SL (NIF Y25192277)  
Nom instal·lació: FV Saladas I  
Tecnologia: fotovoltaica  
Grups generadors:  
- Potència total (kwp): 4.713,8  
- Nre. mòduls: 10.360  
€ Potència unitària (wp): 455  
€ Tipologia: MoNOFACIAL  
- Sistema subjecció i ancoratge: sistema de subjecció amb seguidors solars horitzontals a 1 eix i el tipus de fixació al terreny mitjançant clavat.  
Potència nominal de l'inversor (Kw) (màxima): 4.400  
Infraestructures d'evacuació:  
- Centre de protecció i mesura prefabricat tipus PFU-5/20  
€ Línia elèctrica subterrània d'MT 20 kV de simple circuit i conductor HERPZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm² i HERPZ1(AS) 12/20 kV 3x(1x240) mm², de capacitat 8,26 MVA, de 2.259 m de longitud, que parteix del centre de protecció i mesura (CPM) fins a les barres de 20 kV de la SET Saladas de la xarxa de distribució situada en el terme municipal d'Elx (Alacant)  
ubicació:  
- Emplaçament grups generadors: polígon 163, parcel·la 494, Salades (CP 03023), del terme municipal d'Elx (Alacant).  
- Emplaçament infraestructura d'evacuació: polígon 159, parcel·la 124; polígon 163, parcel·les 494, 9009, 9011, 9053, 9012, 9036, 9017, 9050, 9090, Salades (CP 03292), del terme municipal d'Elx (Alacant).  
  
Centre geomètric (coordenades UTM) i línia poligonal  
Coordenades UTM (ETRS89) 00° 37 20 W 38° 18 35 N; X: 707.897 Y: 4.242.849  
Característiques de la central fotovoltaica:  
La central fotovoltaica denominada «FV Saladas I» de potència màxima total de mòduls fotovoltaics (pic) de 4,7138 MWp i de potència nominal d'inversors de 4,4 MW està composta per un camp generador de 10.360 mòduls fotovoltaics de 455 Wp, muntats sobre seguidors solars horitzontals a un eix. Aquests mòduls fotovoltaics es connecten amb 2 estacions formades cadascuna d'aquestes per 1 inversor de 2.200 kW i 1 transformador 0,6/20 kV de 2.300 kVA. Això suposa una potència nominal d'inversors de 4,4 MW, que coincideix amb la capacitat d'accés concedida de 4,4 MW. Al seu torn els inversors es connecten amb la comunicat de baixa tensió del transformador per a elevar la tensió i cel·les de mitjana tensió fins a un centre de protecció i mesura prefabricat situat en la parcel·la 494 del polígon 163 del terme municipal d'Elx (Alacant).  
D'aquest centre de protecció i mesura partirà la línia elèctrica subterrània d'MT 20 kV de simple circuit i conductor HERPZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm² i HERPZ1(AS) 12/20 kV 3x(1x240) mm², de capacitat 8,26 MVA, de 2.259 m de longitud, fins a les barres de 20 kV de la SET Saladas de la xarxa de distribució situada en el terme municipal d'Elx (Alacant).  
Concorde als projectes i documentació que obra en l'expedient:  
- Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica «FV Saladas I» de 4,4 MW (potència instal·lada) mitjançant seguidor 1 eix (data 5 de juliol de 2022, VISAT MU2202197, 06.07.2022).  
- Nova línia subterrània de mitjana tensió 20 kv s.c. per a evacuació d'electricitat procedent de PVF Saladas i fins a ST Saladas. Terme municipal d'Elx (Alacant) (data 29.07.2021).   
Pressupost global de la instal·lació: 2.816.002,25 - (dos milions huit-cents setze mil dos amb vint-i-cinc euros, dels quals 357.555,71 ?, tres-cents cinquanta-set mil cinc-cents cinquanta-cinc amb setanta-un euros, corresponen a la línia subterrània d'evacuació).  
  
Aquesta autorització s'atorga condicionada al compliment de les determinacions reflectides en els diferents informes emesos i que han sigut acceptats pel promotor de la instal·lació i que succintament han sigut indicats anteriorment en els antecedents.  
La persona titular d'aquesta autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desenvolupament reglamentari, i en particular els establits en els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la titular haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en aquesta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat l'atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
Aquesta autorització s'emet sense perjudici de tercers i deixa fora de perill els drets particulars.  
  
Tercer  
Atorgar a la persona peticionària autorització administrativa de construcció de la instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables i les seues infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada que disposa d'autorització prèvia per aquesta resolució.  
En l'execució del projecte es tindran en compte les condicions establides en els informes de les diferents administracions públiques, organismes o, si és el cas, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general amb béns o drets al seu càrrec afectats per la instal·lació, a més específicament s'haurà de complir les següents:  
  
1. Les instal·lacions hauran d'executar-se segons el projecte/s presentat/s, els annexos, si és el cas, i amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per aquestes instal·lacions i que han sigut acceptats per la persona sol·licitant. En cas que per a això fora necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular d'aquesta autorització haurà de sol·licitar a aquest òrgan la corresponent autorització prèviament a la seua execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.  
  
2. Les instal·lacions a executar compliran, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23 i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
3. La central elèctrica objecte d'aquesta resolució, d'acord amb la potència instal·lada d'aquesta, haurà de complir les prescripcions tècniques i equipament que sobre aquest tema estableix l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i altra normativa de desenvolupament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesura en temps real i resta d'obligacions establides per la regulació del sector elèctric per a la mena d'instal·lacions en què s'enquadren aquestes.  
4. Condicionat pagament de l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats, davant l'Agència Tributària Valenciana, en relació amb el contracte subscrit per a la disponibilitat dels terrenys, i que haurà de presentar-se en aquest Servei Territorial en el termini d'1 mes des de la notificació d'aquesta resolució.  
5. D'acord amb l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, el període d'execució de les instal·lacions no serà superior a dotze (12) mesos, el qual es comptarà des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan, i s'acompanyarà a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
La pròrroga de l'autorització no podrà concedir-se si excedeix de la/ data/s de caducitat dels permisos d'accés i connexió a la xarxa elèctrica corresponents a la instal·lació.  
6. La titular d'aquesta resolució estarà obligada a comunicar a aquest òrgan, per registre electrònic, amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució.  
7. La titular d'aquesta resolució haurà de complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
8. Sense perjudici dels previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquest servei territorial o a la direcció general amb competències en matèria d'energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
  
9. Finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la titular, en el termini màxim de deu dies hàbils sol·licitarà l'autorització d'explotació provisional per a proves conforme al Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus i en els termes establits en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
10. A aquesta sol·licitud s'acompanyaran els certificats de direcció i final d'obra, subscrits per persona facultativa competent, i acreditaran que són conformes als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a aquesta autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els esmentats certificats de direcció i final d'obra no vinguen visats pel corresponent col·legi professional, s'acompanyaran de l'oportuna declaració responsable conforme indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV Núm. 6389 de data 3 de novembre de 2010.  
  
11. Igualment s'acompanyarà la documentació requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, la ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
Així mateix, s'acompanyarà de la cartografia de la instal·lació executada, en el format establit per l'òrgan substantiu.  
12. La persona titular té l'obligació de constituir una garantia econòmica per al compliment de l'obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn, per un import de 140.800,11 - (cent quaranta mil huit-cents amb onze euros), que es correspon amb el 5 % del pressupost d'execució material del projecte tècnic (superior a la capitalització del pressupost de desmantellament aportat), i s'haurà d'acreditar la deguda constitució (aportant la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional de la instal·lació, la qual cosa serà requisit indispensable per a poder atorgar-se aquesta.  
La garantia haurà de depositar-se en l'Agència Tributària Valenciana, serà beneficiari aquest Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines, i hauran de constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada, municipis on se situen els grups generadors) i que es deposita per al compliment de l'obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn.  
  
Aquesta garantia serà cancel·lada quan la titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals aquella està afecta.  
13. L'autorització d'explotació provisional no podrà concedir-se si les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució o transport no es trobaren finalitzades i sol·licitada l'autorització d'explotació, de manera que l'entrada en servei de la central elèctrica puga ser efectiva.  
  
14. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació provisional, la titular sol·licitarà la inscripció prèvia en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, acompanyant la documentació pertinent segons l'article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte l'indicat en l'article 41 quant a la caducitat i cancel·lació d'aquesta inscripció.  
Conforme a l'indicat en article 39.6 del citat Reial decret 413/2014, la inscripció de la instal·lació en el registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d'aquesta.  
15. Finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la titular, en el termini màxim de deu dies hàbils sol·licitarà l'autorització d'explotació definitiva d'acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus i segons en el Decret 88/2005, de 29 d'abril. S'adjuntaran els certificats pertinents segons l'indicat en anteriors punts.  
16. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació definitiva, la titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica, i acompanyarà la documentació pertinent segons l'article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.  
17. No sol·licitar les autoritzacions d'explotació en termini suposarà la caducitat de les autoritzacions concedides.  
18. El titular d'instal·lació té l'obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l'entorn afectat una vegada caducades les autoritzacions, o pel tancament definitiu de la instal·lació. Haurà d'obtindre autorització de tancament definitiu de la instal·lació, d'acord amb el que indicat l'article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.  
S'informa que la transmissió o canvi de titularitat, modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per aquesta resolució requereixen autorització administrativa prèvia d'acord amb el que s'estableix en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat. Així mateix, no podran transmetre's les autoritzacions concedides mentre la central no es trobe completament executada i haja obtingut l'autorització d'explotació.  
Tal com s'indica en l'article 38 del DL 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà a la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjudici de l'exacció dels tributs que legalment corresponga per la prestació del servei municipal o per l'execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la corresponent llicència.  
  
El respectiu cànon d'ús i aprofitament l'establirà l'ajuntament en la corresponent llicència, per quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d'edificació i de les obres necessàries per a la implantació de la instal·lació (ascendint el pressupost d'execució material del total de la instal·lació a 2.816.002,25 - (dos milions huit-cents setze mil dos amb vint-i-cinc euros)). El cànon es reportarà d'una sola vegada en ocasió de l'atorgament de la llicència urbanística, i l'ajuntament podrà acordar, a sol·licitud de la persona interessada, el fraccionament o ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L'atorgament de pròrroga del termini no comportarà un nou cànon urbanístic.  
L'ajuntament podrà acordar la reducció fins a un 50 % quan la instal·lació siga susceptible de crear ocupació de manera significativa, en relació amb l'ocupació local. L'impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per aquest concepte s'integraran en el patrimoni municipal del sòl.  
Segons el que s'estableix en l'article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, els permisos d'accés i de connexió d'instal·lacions construïdes i en servei, caducaran quan, per causes imputables a la titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, cesse l'abocament d'energia a la xarxa per un període superior a tres anys.  
  
Quart  
Aprovar el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, el pressupost del qual ascendeix a 60.708,19 - (seixanta mil set-cents huit amb dènou euros) i amb l'abast següent:  
Des del punt de vista de l'estudi de desmantellament, la planta fotovoltaica es compon dels elements següents:  
- Estructures metàl·liques fixades mitjançant clavat per a la col·locació dels mòduls solars.  
- Mòduls fotovoltaics.  
- Instal·lació elèctrica subterrània en canalització mitjançant tubs.  
- Equips electrònics per a la conversió de corrent contínua a alterna.  
  
- Equips elèctrics de mesura i protecció.  
- Casetes prefabricades per a albergar els equips de conversió i transformació.  
- Tancament perimetral.  
- Sistema de seguretat.  
Per a executar el desmantellament de la instal·lació connectada a xarxa, s'ha de procedir a realitzar les següents obres i restauració del terreny i de l'entorn afectat:  
- Desconnexió de la xarxa elèctrica.  
- Desmuntatge i retirada dels mòduls fotovoltaics.  
- Desmuntatge i retirada de les estructures metàl·liques de suport d'aquests mòduls.  
- Obertura de rases i retirada de xarxa elèctrica subterrània.  
- Retirada de les estacions, casetes de magatzem i comunicació i el CPM.  
- Desinstal·lació dels sistemes de seguretat, vigilància, control, mesura i enllumenat.  
- Demolició de les fonamentacions.  
- Retirada del tancament perimetral.  
- Eliminació de vials d'accés, interiors i perimetrals.  
- Possible reutilització dels elements i materials resultants del desmantellament de la planta solar fotovoltaica, de manera que no generen residus tòxics o perillosos.  
- Restitució final.  
La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l'autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, segons l'indicat en el DL 14/2020.  
  
Cinqué  
De conformitat amb el que es disposa en l'article 31 del DL 14/2020, ordenar:  
- la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
  
- La publicació en el lloc d'internet de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en l'apartat d'Energia i Mines (https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er, en castellà i https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er, en valencià)  
  
- La notificació d'aquesta resolució a la titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o hagut d'intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o degueren emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, així com a la resta de persones interessades en l'expedient.  
Les autoritzacions concedides seran traslladades a l'Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístics, mediambientals i energètics més representatius de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.  
De conformitat amb el segon paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part del sol·licitant per a l'execució i posada en marxa de la instal·lació de la qual es refereix aquesta resolució, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, aquesta autorització s'emet sense perjudici de tercers, i deixa fora de perill els drets particulars.  
Serà causa de revocació d'aquesta resolució, previ tràmit de l'oportú procediment, l'incompliment o inobservança de les condicions expressades en aquesta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l'incompliment o no manteniment dels pressupostos o requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s'han tingut en compte per al seu atorgament, així com qualsevol altra causa que degudament i motivadament el justifique. En particular, la caducitat dels permisos d'accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s'atorguen en aquesta resolució.  
  
  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, cap recurs d'alçada davant la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació d'aquesta, de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
  
Alacant, 8 de juliol de 2022.- La cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant: Rosa María Aragonés Pomares.