Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9654, del 03-08-2023 (2023/8188)

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2023, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorgan a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación, por ampliación de la potencia de transformación mediante la instalación de un segundo transformador de potencia de 50 MVA y relación 220/20 kV, denominado T-2, y ampliación del sistema de 20 kV, de las instalaciones de distribución de la subestación transformadora denominada ST Betxí (220/20 kV), ubicada en el término municipal de Betxí, y se desestima la solicitud de declaración de utilidad pública en concreto de estas instalaciones (Expediente de referencia ATRCCT/2019/25/12).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9654

Fecha DOGV
:   03-08-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2023/8188


Fecha del documento
:   20-03-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2023, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorgan a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación, por ampliación de la potencia de transformación mediante la instalación de un segundo transformador de potencia de 50 MVA y relación 220/20 kV, denominado T-2, y ampliación del sistema de 20 kV, de las instalaciones de distribución de la subestación transformadora denominada ST Betxí (220/20 kV), ubicada en el término municipal de Betxí, y se desestima la solicitud de declaración de utilidad pública en concreto de estas instalaciones (Expediente de referencia ATRCCT/2019/25/12). [2023/8188]  
  
  
Antecedentes  
Con fecha 7 de marzo de 2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación, por ampliación de la potencia de transformación mediante la instalación de un segundo transformador de potencia de 50 MVA y relación 220/20 kV, denominado T-2, y ampliación del sistema de 20 kV, de las instalaciones de distribución de la subestación transformadora denominada «ST Betxí (220/20 kV), ubicada en el término municipal de Betxí, provincia de Castellón;  
- autorización administrativa de construcción de la referida modificación,  
- y declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico administrativo, denominado «Ampliación de la subestación transformadora de 220/20 kV ST Betxí», de fecha 1 de marzo de 2019, acompañado de declaración responsable de la persona técnica titulada competente proyectista de fecha 25 de febrero de 2019,  
- la relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación, dispuesta en el proyecto técnico, en donde la interesada consta como titular de las instalaciones de distribución donde se pretende emplazar las instalaciones objeto de esta resolución, y  
- declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.  
Consta en el expediente, la acreditación, en fecha 15 de julio de 2019, del abono de las tasas administrativas asociadas al trámite instado. No obstante, en atención al requerimiento formulado por esta unidad administrativa, en relación con la discrepancia detectada entre el presupuesto de ejecución material del proyecto y el consignado por la interesada en su plan periódico (2023-2025) de Inversión, esta en fecha 16 de diciembre de 2022, aporta tasa complementaria hasta el valor del plan de Inversión, esto es hasta los 1.734.170,19 €, sin perjuicio de que esta manifiesta que el valor dispuesto en el PIRD 2023-2025 tiene otros conceptos que no se disponen en el momento de la elaboración del proyecto.  
Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La instalación de distribución de energía eléctrica para cuya ampliación se solicita autorización, se sitúa en la provincia de Castellón, y más concretamente en el paraje Corralet, polígono 5, parcela 157 y 158, en el término municipal de Betxí en la provincia de Castellón, en el interior del parque de distribución de la subestación transformadora ST Betxí, con coordenadas georreferenciadas (coordenadas UTM huso 30, sistema de referencia ETRS89) siguientes: X: 741.160 Y: 4.423.593, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, como así consta en el proyecto técnico administrativo.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATRCCT/2019/25/12, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
Consta en el expediente «Informe en relación a la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de la ampliación de la Subestación Transformadora de 220/20kV de Betxí, presentada el día 7 de marzo de 2019, por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU» de la jefa de Sección de Apoyo Técnico del Servicio Territorial de Industria Energía y Minas de Castellón, de fecha 27 de enero de 2020 (accesible en la URL: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=EDIRMMD9-VG5T8CM8-8XSCJFU5), en el que se propone desestimar la solicitud de declaración de utilidad pública en concreto del precitado proyecto, dado que en la relación de bienes y derechos afectados del proyecto técnico administrativo presentado aparecen únicamente como cotitulares de las parcelas relacionadas Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, junto con Red Eléctrica de España, SA, debiendo entenderse que las instalaciones objeto de la presente, tiene prevista su instalación, en la parte relativa a la distribución, titularidad de la interesada.  
En atención al citado informe, el Servicio Territorial impulsó la instrucción del expediente a los solos efectos de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, sin que consten en el mismo alegación alguna a este proceder por parte de la interesada I-DE-Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Constan como antecedentes relacionados con la subestación objeto de la ampliación los siguientes actos administrativos:  
- Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha 16 de septiembre de 2004, por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el sistema de 220 kV de la subestación a 220/20 kV denominada «Betxí», en el término municipal de Betxí, en la provincia de Castellón.  
- Acta de puesta en servicio, de fecha 29 de noviembre de 2006, del Jefe de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno de Castellón por la que se autoriza a INALTA la puesta en servicio de la subestación eléctrica a 220/20 kV, sistema de 220 kV, de Betxí, en la provincia de Castellón.  
Mediante las dos resoluciones previas citadas, se puso en servicio la posición de transformador del parque de transporte de 220 kV que ha de atender al transformador (denominado T-2), y que por la presente se autoriza, sin perjuicio, de que el uso efectivo de la citada posición se producirá simultáneamente con la puesta en explotación de las instalaciones de distribución objeto de esta autorización.  
- Resolución de 19 de enero de 2005, de la Dirección General de Energía, por la se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Betxí, ubicada en el término municipal de Betxí, provincia de Castellón, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica, compuesta por tres transformadores de potencia y el sistema de 20 kV, publicada en el DOGV núm. 4.959 - 04.03.2005 [Expediente número ATASCT/2003/109/12].  
- Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana por la que se aprueba a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el proyecto técnico para la ejecución, 1ª fase, de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada «ST Betxí», ubicada en el término municipal de Betxí, provincia de Castellón, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica [Expediente número ATASCT/2003/109/12].  
- Autorización de explotación, de fecha 18 de diciembre de 2006, del jefe del Servicio Territorial de Energía de Castellón por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la explotación de la primera fase de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Betxí, ubicada en Camino de Villarreal o de la Masía, en el término municipal de Betxí, provincia de Castellón.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de fecha 2 de abril de 2020, DOGV núm. 8779.  
Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en las siguientes direcciones electrónicas https://breu.gva.es/b/jP624lm5Ni, en castellano y https://breu.gva.es/b/13GgcjXqqP, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Betxí. Obra en el expediente Informe de la arquitecta municipal de fecha 17.02.2020, en el que se informa favorablemente la compatibilidad urbanística municipal para la ampliación de subestación eléctrica, sin perjuicio de la emisión de informe favorable por la Administración competente en materia de inundabilidad.  
- Direcció General de Política Territorial y Paisaje -PATRICOVA. Obra en el expediente informe, de fecha 28/09/21, en el que se concluye que «… es considera que l'àmbit del «Projecte d'ampliació de la subestació transformadora de 220/20kv, ST Betxí, en el Paratge Corralet, parcel·les 157 i 158 del polígon 5 del terme municipal de Betxí (Castelló)» No està afectat per perillositat d'inundació, segons les determinacions normatives del Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre Prevenció del Risc d'Inundació en la Comunitat Valenciana». Remitido a la interesada, consta la conformidad con el mismo.  
- No figura en el expediente el informe solicitado al Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón.  
En relación con el pronunciamiento ambiental de la instalación, la interesada ha manifestado que la instalación no está sujeta a declaración de impacto ambiental, debiendo entenderse esta indicación de conformidad con el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones», de fecha 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, al estimar que las modificaciones consistentes en la equipación de posiciones de reserva, sin ampliar la parcela vallada de la subestación, no tendrán efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.  
Sin perjuicio de lo manifestado por la interesada, debe advertirse que la ampliación objeto del presente proyecto se encuentra incluida en el alcance evaluado ambientalmente en la Declaración de Impacto Ambiental (Exp.: 283/04-AIA), emitida por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, en fecha 10 de diciembre de 2004, y publicada en el DOGV Núm. 5.204 / 22.02.2006, al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias, en la que se valoró la totalidad de las instalaciones y equipos previstos en esta subestación, por lo que debe entenderse que ya fue evaluado ambientalmente la instalación objeto por la presente. Así pues, la interesada, deberá cumplir las previsiones dispuestas en los documentos ambientales que sirvieron para la emisión de dicho pronunciamiento, así como las medidas condicionantes dispuestas en él.  
La modificación planteada en el proyecto técnico presentado se concreta en la ampliación de las instalaciones de distribución siguientes:  
- instalación de un segundo transformador de potencia (denominado T2) de 220/21,5 kV y 50 MVA (dotado de pararrayos de tensión nominal 220 kV y 20 kV, situados lo más cerca posible de las bornas del transformador). Asimismo, se instalará una reactancia trifásica (TZ-2) de puesta a tierra lado MT (20 kV) en serie con una resistencia monofásica de puesta a tierra conectadas en el lado de 20 kV del nuevo transformador de potencia,  
- adecuación del módulo 1 de celdas existente con dos nuevas posiciones de partición e instalación de un módulo adicional 2 de celdas dotado con once posiciones (dos posiciones de unión, una posición de transformador de servicios auxiliares, cuatro posiciones de línea, una posición de transformador, una posición de enlace de barras y dos sistemas de medida de tensión de barras) en el sistema de 20 kV. Conectado al nuevo módulo 2, está prevista la instalación de un segundo transformador de servicios auxiliares (TSA2) de 250kVA 20/0,42 kV, e  
- instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando, control, protección, comunicaciones y sistemas de distribución de servicios auxiliares necesarios para la explotación, así como adecuación del edificio que albergará las nuevas instalaciones para acoger el nuevo módulo 2, de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada «ST Betxí», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada esencialmente, conforme expresa la distribuidora en la documentación, por el crecimiento de la demanda en el área de influencia de la «ST Betxí», que hace necesario incrementar la dotación de potencia eléctrica para el suministro de la zona, requiriéndose la instalación de una nueva unidad de transformación 220/20 kV (T-2), lo que supondrá la mejora de la fiabilidad del sistema ante un eventual fallo de la actual unidad de transformación existente (T-1), así como una mejora en los márgenes de capacidad para asumir la demanda de los nuevos desarrollos y crecimiento vegetativo del entorno de la subestación.  
Por otro lado, y en concordancia con lo expresado en el párrafo anterior, debe considerarse que la posición de protección de transformador del parque de transporte, actualmente con Autorización de Puesta en Servicio de 29 de noviembre de 2006, dispuesta para atender a la nueva unidad transformadora (T-2) proyectada, ha sido incluida (como actuación denominada «Bechi 220 kV» y motivación «Apoyo a la distribución») en el documento «Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026» (documento accesible en la dirección URL: https://www6.serviciosmin.gob.es/Aplicaciones/Planificacion/PLAN\_DESARROLLO\_RdT\_H2026\_COMPLETO.pdf), aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2022, y publicado este por Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía en el BOE núm. 93, de 19 de abril de 2022, documento vinculante donde se recogen aquellas infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de suministro en el horizonte de planificación.  
De igual modo, a los efectos de su justificación debe indicarse que la modificación de la subestación de transformación «ST Betxí», objeto de la presente resolución, ha sido prevista en los Planes de Inversión trienales presentados por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, destacando concretamente:  
- En el Plan de Inversión Trienal 2023-2025, informado favorablemente por esta dirección general, se recogió la actuación denominada «Betxí ST ampliar transformación 220/20 kV» en la subestación «ST Betxí», código de proyecto 00002066-100613189, volumen total de inversión prevista en el proyecto 1.734.170,19 €, una financiación prevista de 371.534,05 € y un volumen máximo retribuíble según PIRD de 1.478.268,09 €, estando prevista su puesta en servicio para el año 2023.  
Debe considerarse que la modificación solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata una ampliación llevada a cabo en el parque de distribución, existente y en servicio, que tiene previsto dar apoyo tanto a la propia instalación ante el fallo del único transformador, como a las necesidades de energía eléctrica del entorno.  
Así mismo, debe tenerse en cuenta en relación con la no generación de incidencias negativas en el Sistema que, consta en el expediente escrito de fecha de firma 21 de febrero de 2022, de Red Eléctrica de España, como empresa transportista propietaria del punto de conexión del nuevo transformador T-2 proyectado y operadora del sistema, de «Actualización de Contestación de Acceso a la Red de Transporte en la subestación Betxí 220 kV solicitado por I-DE REDES Eléctricas Inteligentes, SAU», en el que se concluye para la instalación objeto, «la viabilidad desde el punto de vista del comportamiento eléctrico, considerando el escenario de desarrollo de red establecido en la planificación vigente y la previsión de demanda según datos del anexo a la presente».  
Consta en el expediente propuesta del Servicio de Infraestructuras y Suministros Energéticos, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 10/2022, de 26 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo, mediante la que se desarrolla el Decreto 175/2020, del Consell, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con el artículo 38.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el alcance de la instalación solicitada, esto es, una ampliación en las instalaciones de distribución de la ST Betxí de origen ya evaluadas ambientalmente, no constituye un supuesto de evaluación ambiental. No obstante que, la subestación de origen «ST Betxí», en donde quedan recogidas las instalaciones objeto de esta autorización, fue sometida a evaluación de impacto ambiental, disponiendo de declaración de impacto ambiental (Exp.: 283/04-AIA), de fecha 10 de diciembre de 2004, y publicada en el DOGV núm. 5.204 / 22.02.2006, al estar comprendida en el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental y modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo.  
De acuerdo con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
Conforme a los artículos 54 y 55.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y 140 del Real decreto 1955/2000, la declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, se realiza a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, siendo necesaria para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas, la presentación, por parte de la empresa que lo solicite, una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Pues bien, en la presente solicitud no hay causa para la declaración de utilidad pública concreta a los efectos expropiatorios que prevé la ley, como tampoco de ninguno de los efectos establecidos en el artículo 56 de la citada norma legal (ni de del artículo 149 del Real decreto 1955/2000) que se haya acreditado por la peticionaria, dado que el único bien identificado en la citada solicitud afectado por la instalación, debe entenderse que es de su titularidad, y todos los trabajos necesarios para la construcción de las instalaciones autorizadas por la presente se desarrollarán dentro del perímetro de la actual subestación, en concreto dentro del parque de distribución de la subestación de la que la solicitante es propietaria.  
De conformidad con lo dispuesto de la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero. Otorgamiento de autorización administrativa previa  
Otorgar autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, para la modificación, por ampliación de la potencia de transformación mediante la instalación de un segundo transformador de potencia de 50 MVA y relación 220/20 kV, denominado T-2, y ampliación del sistema de 20 kV, de las instalaciones de distribución de la subestación transformadora denominada «ST Betxí (220/20 kV), con el alcance que se relaciona a continuación:  
Emplazamiento:  
- Municipio (provincia): Betxí (Castellón)  
- Localización: paraje Corralet, polígono 5, parcela 157 y 158, en el interior de la subestación transformadora ST Betxí.  
- Proyección cartográfica UTM (Huso 30, ETRS89) siguientes X: 741.160 Y: 4.423.593  
- Superficie parcelas de la subestación: 13.895 m²  
Instalaciones y equipos a ejecutar:  
Transformador de potencia:  
Instalación de un (1) nuevo transformador de potencia trifásico, denominado T-2, de 220/21,5 kV, 50 MVA de potencia, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, grupo de conexión YNd11, con regulación en carga (225±9x2,5 / 21,5 kV), y refrigeración ONAN/ONAF. Dispondrán de su correspondiente reactancia trifásica (TZ-2) de puesta a tierra de 1000 A (amperios) y 10 s (segundos), en serie con una resistencia (R-2) monofásica limitadora de corriente de cortocircuito de puesta a tierra del neutro de 20 (ohmnios) y de 500 A (amperios) durante 15 s (segundos).  
Se complementa con la instalación de pararrayos de tensión nominal 220 kV y 20 kV, situados lo más cerca posible de las bornas del transformador.  
La obra civil que se desarrollará contemplará la bancada y elementos asociados para el transformador T-2.  
Sistema de 20 kV:  
Al módulo 1 actual de celdas, se le va a anexar el nuevo módulo 2, contemplando la ampliación las siguientes celdas blindadas de interior tipo GIS y aislamiento en SF6 en configuración de doble barra:  
Ampliación del módulo 1, alimentado por el actual transformador de potencia T-1:  
- Dos (2) celdas de partición con interruptor de 2000 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
Nuevo módulo 2, alimentado por el nuevo transformador de potencia T-2:  
- Dos (2) celdas de unión sin interruptor.  
- Una (1) celda de transformador de servicios auxiliares (TSA-2) sin interruptor.  
- Cuatro (4) celdas de línea con interruptor de 630 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
- Una (1) celda de transformador de potencia con interruptor (para alimentación al embarrado) de 2000 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito, para el T-2.  
- Una (1) celda de enlace de barras con interruptor de 2000 A de intensidad nominal en servicio y 25 kA de intensidad de cortocircuito.  
- Dos (2) sistemas de medida de tensión de barras sin interruptor, instalados en la celda física correspondiente a otra de las posiciones del módulo, concretamente a la de servicios auxiliares.  
Todos los circuitos se conectan al embarrado principal a través de un interruptor automático de corte en SF6, excepto los circuitos de servicios auxiliares que se conectan por medio de fusibles calibrados de alto poder de ruptura y los circuitos de medida.  
- Instalación de un (1) nuevo Transformador (TSA-2) para servicios auxiliares, montado en intemperie, de 250 kVA 20/0,42 kV, que se alimenta desde su celda correspondiente del módulo 2, para el suministro de los servicios propios de la subestación.  
Resto de instalaciones y edificios:  
Además de los circuitos y elementos principales descritos en los anteriores apartados, también se ha previsto la instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando, control, protección, comunicaciones y sistemas de distribución de servicios auxiliares necesarios.   
El edificio que albergará las nuevas instalaciones sufrirá una serie de modificaciones, concretamente la actual sala de celdas de MT (20 kV) será dividida en dos sectores independientes, albergando esta nueva sectorización las nuevas instalaciones de 20 kV proyectadas relativas al módulo 2.  
El presupuesto total del proyecto de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón setecientos treinta y cuatro mil ciento setenta euros con diecinueve céntimos (1.734.170,19 €), valor al que asciende el proyecto técnico administrativo, igualándose al volumen máximo retribuíble consignado en el Plan de Inversión Trienal 2023-2025, tal y como se ha indicado en los antecedentes.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El titular de la presente autorización seguirá sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental (Exp.: 283/04-AIA) de 10 de diciembre de 2004, dictada por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda, y publicada en el DOGV 5.204, 22.02.2006, e igualmente recogidas en el resuelvo primero, apartado Condiciones de orden medioambiental de la Resolución de 19 de enero de 2005, de la Dirección General de Energía, por la se otorgó a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Betxí, ubicada en el término municipal de Betxí, provincia de Castellón, en la parte correspondiente a la red de distribución eléctrica, compuesta por tres transformadores de potencia y el sistema de 20 kV, publicada en el DOGV núm. 4.959 - 04.03.2005 [Expediente número ATASCT/2003/109/12].  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo. Otorgamiento de autorización administrativa de construcción  
Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de fecha 1 de marzo de 2019, redactado por persona técnica titulada competente y acompañado de declaración responsable de fecha 25 de febrero de 2019, presentado para la construcción de la ampliación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma.  
En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a su ejecución las autorizaciones correspondientes. En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación. Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
Los transformadores de potencia y de servicios auxiliares autorizados por la presente deberán cumplir con las prescripciones del Reglamento (UE) núm. 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes (DOUE L 152/1, 25.5.2014), modificado por el Reglamento (UE) 2019/1783 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, debiendo aportar la documentación acreditativa correspondiente al solicitar la autorización de explotación.  
3. El titular de la presente autorización estará sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental (Exp.: 283/04-AIA) de 10 de diciembre de 2004, dictada por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda, y publicada en el DOGV núm. 5.204 / 22.02.2006.  
4. El plazo de ejecución de la instalación será de nueve (9) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
5. A los efectos previstos en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal comunicará al órgano ambiental, la fecha de comienzo de ejecución del presente proyecto autorizado.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
7. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
8. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
9. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Al tratarse de una instalación de una actividad regulada económicamente por el sistema eléctrico y sometida a planificación o retribución, se acompañará certificación del solicitante de la autorización de explotación relativa a la información de las características técnicas y económicas de aquellas contenidas en el plan anual del transportista o distribuidor y las referencias, cuando proceda, a las instalaciones tipo previstas en la regulación en que queda encuadrada, así como esta misma información correspondiente a la instalación efectivamente ejecutada y cuya autorización de explotación se solicita. Igualmente se indicará el presupuesto real de ejecución, y la parte que haya sido sufragada por terceros distintos del solicitante de dicha autorización. Esta misma información se acompañará respecto a las instalaciones existentes que son modificadas, sustituidas y/o adecuadas, aportando copia de las autorizaciones de explotación (o actas de puesta en servicio), y en caso de no aportarlas, justificación de no disponer de ellas, en cuyo caso se acompañará de la referencia al expediente y fecha de las mismas para que sea recabada por esta Administración con el fin de que en la resolución de autorización de explotación de las instalaciones cuya puesta en servicio se autorice se haga referencia expresa al desmantelamiento y cierre de las partes afectadas.  
Cuando este centro directivo sea el competente para autorizar la explotación de la instalación, el correspondiente servicio territorial realizará la instrucción de este procedimiento y elevará a esta Dirección General la documentación pertinente para emitir la respectiva autorización de explotación, junto con su informe.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero. Desestimar de la declaración en concreto de utilidad pública  
Desestimar la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones autorizadas en el punto primero de la presente resolución, de acuerdo con la argumentación jurídica recogida en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.  
  
Cuarto. Publicidad y notificación de la presente resolución  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, así como a los restantes interesados en el expediente.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 20 de marzo de 2023.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Silvia Cerdá Alfonso.