Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9860, del 30-05-2024 (2024/5030)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a Univergy ES SPC 9, SL, l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i l'aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat per a una central fotovoltaica situada en el terme municipal de Sant Vicent del Raspeig, de potència instal·lada de 2,275 MW, denominada FV Bayona Alta I, inclosa la infraestructura d'evacuació. ATALFE/2021/47.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9860

Data del DOGV
:   30-05-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/5030


Data del document
:   17-05-2024

Organisme emissor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
    * energia solar

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2024, del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, per la qual s'atorga a Univergy ES SPC 9, SL, l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i l'aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat per a una central fotovoltaica situada en el terme municipal de Sant Vicent del Raspeig, de potència instal·lada de 2,275 MW, denominada FV Bayona Alta I, inclosa la infraestructura d'evacuació. ATALFE/2021/47. [2024/5030]  
  
Antecedents  
  
Primer. Sol·licitud  
Univergy ES SPC 9, SL, mitjançant representant degudament acreditat, va presentar instància davant el registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 26 de març de 2021, amb núm. de registre GVRTE/2021/793631, en la qual sol·licita autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i l'aprovació del Pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat, relatius a una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, denominada FV Bayona Alta I, de potència nominal 2,405 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 2,5896 MWp, per a situar al terme municipal de Sant Vicent del Raspeig (Alacant), incloent-hi la seua infraestructura d'evacuació exclusiva.  
D'acord amb les característiques i la ubicació de la instal·lació sol·licitada, esta està sotmesa al procediment integrat d'autorització de centrals fotovoltaiques que s'ubicaran sobre sòl no urbanitzable establit pel Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent (d'ara en avant, Decret llei 14/2020). Per a la tramitació d'esta, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant (d'ara en avant, STIEMA) incoa l'expedient ATALFE/2021/47.  
  
Consta en l'expedient la justificació de l'ingrés de la taxa administrativa corresponent en data 8 d'abril de 2021, que cobrix el pressupost del projecte de la instal·lació que finalment s'ha sotmés a autorització.  
  
En data 6 d'abril de 2021, en vista de la documentació presentada, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant acorda l'admissió a tràmit de la sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de producció d'energia elèctrica de 2,405 MW de potència instal·lada, segons la definició vigent en aquell moment, promoguda per Univergy ES SPC 9, SL, per a situar en el terme municipal de Sant Vicent del Raspeig, província d'Alacant, únicament a l'efecte del que estipula l'article 1.1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.  
Segon. Informació pública  
La sol·licitud d'autorització administrativa de la instal·lació, junt amb la documentació presentada, ha sigut objecte d'informació pública durant el termini de quinze (15) dies, a l'efecte del que preveu l'article 23 del Decret llei 14/2020, en els mitjans següents:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 24 de febrer de 2023,  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 21 de febrer de 2023 i  
L'STIEM d'Alacant, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig perquè s'exposara en el tauler d'anuncis, pel mateix període de temps, la sol·licitud d'autorització, i li requeria que li remetera la diligència acreditativa de l'exposició una vegada finalitzat el termini corresponent, les quals consten en l'expedient. L'anunci s'ha publicat en el tauler de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig des del 27 de febrer fins al 17 de març de 2023.  
Així mateix, es posa la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica (en valencià) i https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica (en castellà).  
La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:  
- Projecte. Denominació: «Projecte d'instal·lació solar fotovoltaica Bayona Alta I de 2,275 kW connectada a xarxa».  
- Projecte infraestructura evacuació a cedir al gestor de la xarxa, I-DE REDes Eléctricas Inteligentes, SAU, denominació: «Instal·lació de LSAT 20 kV i centre de seccionament per a PSFV Bayona Alta I de 2.589,60 kW».  
- Estudi d'integració paisatgística.  
- Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.  
- Pla de desmantellament i restitució del terreny i l'entorn afectat.  
  
- Separates dirigides a:  
• Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig  
• I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
• Confederació Hidrogràfica del Xúquer  
• Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural  
• Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat  
- Document ambiental.  
Tercer. Al·legacions  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, durant el tràmit d'informació pública s'ha presentat una al·legació.  
Esta al·legació s'ha contestat per escrit i s'ha notificat als al·legants, de conformitat amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, siguen interessats o no en el procediment.  
Quart. Condicionats  
d'acord amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de quinze (15) dies presentaren la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general, els béns o els drets dels quals que estaven a càrrec seu pogueren ser afectats per esta, i es van rebre els informes següents, amb el resultat que es detalla en síntesi:  
1. Resolució d'autorització emesa per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, OA, per a la instal·lació, en zona de policia de llit públic, de data 21 d'abril de 2021, amb els condicionats següents:  
- Com que l'actuació (planta fotovoltaica) es troba en zona catalogada com amb el risc d'inundació, les edificacions es dissenyaran tenint en compte este risc i les instal·lacions de producció d'energia elèctrica es disposaran a una cota de manera que no es vegen afectades per l'avinguda amb període de retorn de 500 anys, així com complir amb el que disposa l'article 14.bis de l'RDPH (o 9 bis, 9 ter).  
- Tota l'actuació se situarà fora dels terrenys de domini públic hidràulic i fora de la zona de servitud (5 metres, des del marge) del llit. Per a este expedient es considerarà com a límit del llit el cap del talús de cada un dels màrgens. En cas de dubte, l'alineació del marge serà indicada pel Servici de Policia d'Aigües i Llits Públics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
- Els closos de la parcel·la a on es localitza la planta solar fotovoltaica es faran a més de 5 metres dels màrgens dels llits pròxims, de manera que es garantisca l'efectivitat de la servitud.  
- Queda totalment prohibit l'abocament d'aigües i productes residuals al llit públic o al subsol.  
2. Informes favorables de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental del 7 de juny i 3 de juliol de 2023 condicionat a les mesures que arreplega el resolc primer de la resolució.  
  
El promotor manifesta conformitat amb els informes de 20 de juliol de 2023.  
3. Informe del Servei de Gestió Territorial de data 1 de març de 2023 en el qual es conclou que la instal·lació «es troba afectada per risc d'inundació i no és viable a costa de la presentació d'un estudi d'inundabilitat, mentres que la seua línia d'evacuació es considera viable, segons les consideracions finals, atenent les determinacions del PATRICOVA, i les consideracions i normatives aplicables i les cartografies oficials d'ordenació del territori.  
Addicionalment al que s'ha exposat, la planta s'instal·la en part sobre sòls d'elevada capacitat agrològica, d'acord amb criteris d'un ús sostenible i racional del sòl, l'ocupació d'esta mena de sòls haurà de minimitzar-se.»  
L'informe especifica la necessitat de la presentació d'un estudi d'inundabilitat per a concernir o no l'afecció per perillositat d'inundació.  
D'altra banda, s'assenyala que: «s'haurà d'evitar l'ús de sòl d'elevada capacitat agrològica, vist que la superfície de sòls de moderada capacitat agrològica és elevada en el terme municipal de Sant Vicent del Raspeig i, per tant, s'haurà d'estudiar la reubicació de la planta solar en zones aptes o minimitzar l'ocupació d'estos tipus de sòl (coincidix amb la zona amb afecció per perillositat d'inundació).»  
El promotor de la instal·lació respon a l'informe emés pel Servei de Gestió Territorial en data 14 de març de 2023, adjunta nou estudi d'inundabilitat amb el que sol·licita este servici, i establix mesures per a la infiltració i justificant la zona d'implantació triada respecte d'altres alternatives en la zona. Es trasllada la documentació al servici esmentat per a nou informe.  
En data 14 de juliol de 2023 el Servei de Gestió Territorial emet un informe desfavorable de l'estudi d'inundabilitat presentat i es conclou que la instal·lació de la planta solar fotovoltaica viable condicionada, segons les determinacions normatives del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable que es té en compte en l'elaboració de l'informe. S'indica que la zona nord-est ha de quedar lliure de mòduls per a mitigar la possible afecció.  
Quant a la justificació feta pel promotor sobre la capacitat agrològica, el Servei de Gestió Territorial la considera adequada.  
En data 3 d'agost de 2023 el promotor de la instal·lació accepta el condicionat del Servei de Gestió Territorial i deixa lliure de mòduls la zona nord-est amb la consegüent reducció del clos, de manera que canvia la disposició dels mòduls i passa de seguidors a un eix amb els mòduls disposats de nord a sud, a una estructura fixa d'est a oest.  
En data 8 de gener de 2024 el Servei de Gestió Territorial, revisada la nova disposició de la instal·lació, emet un informe en el qual indica que el nou projecte és viable condicionat la presentació d'un nou projecte d'execució amb la nova distribució, d'acord amb les determinacions normatives del Pla d'acció territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana i la resta de normativa aplicable que es té en compte en l'elaboració de l'informe.  
  
El promotor manifesta conformitat amb l'informe el 17 de gener de 2024.  
4. Informe de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig en matèria d'infraestructura verda i paisatge de data 2 de febrer de 2024, en el qual s'informa favorablement la integració paisatgística de l'actuació proposada i el pla de desmantellament d'esta.  
El promotor manifesta conformitat amb l'informe el 13 de febrer de 2024.  
Els organismes següents no han contestat la sol·licitud efectuada: l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig respecte a l'article 24 del DL 14/2020 i i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, per la qual cosa, transcorregut el termini concedit, s'entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.  
Quint. Adaptació a condicionats  
A causa dels condicionants indicats pel Servei de Gestió Territorial, en els informes es presenta el Projecte de desenvolupament refós de la instal·lació de planta solar fotovoltaica PSFV Bayona Alta connectada a xarxa, d'abril de 2024 (visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Burgos i Palència en data 2 de maig de 2024, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que té la titulació indicada, no està inhabilitat i que complix els requisits legals per a l'exercici de la professió), i declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmades pel tècnic projectista del 14.05.2024), les modificacions del qual consistixen en:  
- Eliminació de la zona nord-est de la instal·lació, amb la reducció de la superfície del clos de la instal·lació, des de 3,53 fins a 2,99 ha.  
- Es modifica la distribució de les files de mòduls i es passa d'una estructura de seguidors a un eix (nord a sud) fins a una estructura fixa (d'est a oest).  
- El projecte refós ha passat d'una quantitat inicial de 4.316 mòduls bifacials de 642 W de potència màxima (considerant el guany màxim especificat pel fabricant) fins a la quantitat de 5.760 mòduls bifacials de 585 W de guany màxim (considerant el guany màxim especificat pel fabricant). Per això, la potència màxima de la instal·lació passa de 2.589,6 kWp a 3.369,6 kWp.  
- Es modifica la quantitat i potència dels inversors, de 13 inversors de 185 kW passa a 8 inversors de 330 kW. Per això, la potència d'inversors passa de 2,405 MW a 2,64 MW, però es limitarà de fàbrica esta potència a una potència instal·lada de 2,275 MW.  
Revisat això, s'observa que les modificacions esmentades, d'acord amb l'article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i els procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, s'han de considerar com no substancials. Per tant, conformement a l'article 23.5 del Decret llei 14/2020, no serà necessari sotmetre de nou al tràmit d'informació pública estos canvis, ja que compta també amb la cessió del dret corresponent de les persones propietàries afectades per estos.  
Dècim. Implantació en sòl no urbanitzable  
Consta un informe de compatibilitat urbanística municipal favorable emés el 7 de febrer de 2023 per l'Ajuntament de Sant Vicent, en virtut de l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, respecte a les parcel·les en què se situaran els grups generadors.  
  
Consten en l'expedient informes favorables de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig en matèria de paisatge i del Servei de Gestió Territorial, de dates 2 de febrer i 8 de gener de 2024, respectivament, este últim servici dependent de la Direcció General d'Urbanisme, Paisatge i Avaluació Ambiental. Els condicionats arreplegats en estos s'indiquen en el punt primer de la part dispositiva d'esta resolució.  
  
Onzé. Evacuació i connexió a la xarxa  
consta garantia econòmica per a la tramitació de la sol·licitud d'accés a la xarxa de distribució, depositada en data 11 de juny de 2020 davant de l'Agència Tributària Valenciana amb número de garantia 935238B205, per a una instal·lació de producció denominada FV Bayona Alta de tecnologia fotovoltaica per a situar al terme municipal de Sant Vicent del Raspeig i de 6,99059 MWp instal·lats, per import de 279.854,40 € (dos-cents setanta-nou mil huit-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims d'euro) corresponents a una quantia equivalent a 40 €/kW instal·lats, en virtut de l'article 66 bis del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
El promotor disposa dels permisos d'accés i connexió atorgats per l'empresa distribuïdora, de data 8 d'octubre de 2020 i actualitzats en data 14 de juny de 2021, relatius a la sol·licitud de la instal·lació FV Bayona Alta I, amb una potència d'accés concedida de 2,275 MWn en 20 kV en la línia Bayona de l'ST Sant Vicent i, concretament, en un nou suport situat entre els suports 437536 i 437541.  
  
A la vista del contingut i els pronunciaments d'estos permisos, ha de considerar-se que les instal·lacions no generaran incidències negatives en el sistema.  
Dotzé. Acreditacions prèvies a la resolució  
Consta en l'expedient una justificació dels criteris energètics específics per a la implantació i el disseny de centrals fotovoltaiques, arreplegats en l'article 11 del Decret llei 14/2020.  
L'agent promotor acredita els aspectes següents, d'acord amb el que establix l'article 30.1 del Decret llei 14/2020, de manera prèvia a la resolució del procediment:  
- Capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte, així com que disposa, de manera efectiva, dels recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat. El projecte es finançarà amb recursos propis d'un soci directe de l'empresa sol·licitant. En el cas de canvis en la participació dels socis accionistes de l'empresa promotora, s'haurà de comunicar esta circumstància, i se subrogaran en els compromisos adquirits per a justificar esta capacitat, i serà causa de revocació de l'autorització administrativa, en cas contrari, per incomplir el condicionament.  
- Disposar dels terrenys a on s'implantarà la instal·lació. El promotor de la instal·lació disposa de contracte privat d'opció a compra elevat a públic de la parcel·la a on s'implantarà la instal·lació.  
  
- Disposar dels permisos d'accés i connexió per a la instal·lació, indicats anteriorment.  
S'ha sol·licitat a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, en data 10 de febrer de 2023, l'informe preceptiu i no vinculant establit en l'article 30.2 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost. Este informe no ha sigut emés per la corporació local esmentada. Transcorregut el termini per a l'emissió d'este informe, es continua la tramitació conforme a l'article 80 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 22 de la mateixa norma legal.  
Tretzé. Procediment d'urgència  
Com que es tracta d'un projecte amb una potència de generació inferior o igual a 10 MW, en virtut de l'article 33.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, es tramita, des del 23 d'abril de 2022, pel procediment d'urgència d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es reduïxen a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.  
Catorzé. Instal·lacions cedides al gestor de la xarxa  
Consten en l'expedient el document d'acceptació per part del gestor de la xarxa de distribució, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, dels projectes de les instal·lacions que seran cedides després de l'execució d'estes (centre de seccionament i línia d'alta tensió).  
  
Quinzé. Nous departaments  
Que les referències realitzades en els diferents informes emesos a departaments del Consell, actualment inexistents, han d'entendre's referides als nous departaments, de conformitat amb les noves competències i l'organització derivades del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i les modificacions realitzades.  
Consta en l'expedient la proposta de resolució de la secció tramitadora de l'expedient del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.  
  
Fonaments de dret  
  
Primer. La instrucció i la resolució d'este procediment administratiu correspon a la Generalitat, perquè la instal·lació elèctrica objecte d'esta es troba íntegrament al territori de la Comunitat Valenciana i no s'enquadra en les que preveu l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
Segon. Este servici territorial és competent per a resoldre d'acord amb el que disposa l'article 4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i considerant el que establix l'article 14 de l'Orde 3/2024, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant la qual es desplega el Decret 226/2023, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, la resolució del procediment és competència del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, ja que la potència que cal instal·lar és igual o inferior a 10 MW.  
Tercer. Segons l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica requerix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, i la tramitació i resolució han de fer-se de manera conjunta, segons establix l'article 21.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica.  
A més, d'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d'energia elèctrica.  
  
Quart. Com que es tracta d'una central fotovoltaica que s'implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que establix l'article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, és aplicable el procediment que establix el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.  
Segons l'epígraf i de l'article 2 del DL 14/2020, l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable és el pronunciament de l'òrgan competent en matèria d'energia que, d'acord amb l'informe previ, preceptiu i favorable de l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, autoritza a implantar una instal·lació de producció d'energia elèctrica que utilitza energia primària d'origen renovable en unes parcel·les concretes de sòl no urbanitzable i establix les condicions en què podrà realitzar-se esta implantació. Este pronunciament substituïx la intervenció que realitza la Generalitat en el procediment d'autorització d'usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable previst en la normativa d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.  
  
Quint. Segons el que indica l'article 25 del Decret llei 14/2020, l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant i haurà de ser favorable a l'efecte de poder atorgar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supòsits en els quals l'autorització esmentada no es requerisca d'acord amb la legislació d'ordenació del territori, urbanística i del paisatge.  
  
Els ajuntaments elaboraran els informes en matèria de paisatge requerits en la tramitació de centrals fotovoltaiques, sempre que no s'implanten en sòls no urbanitzables amb alguna protecció paisatgística i responguen a alguna d'estes característiques: a) ocupen menys de 10 ha de sòl no urbanitzable comú i disten de qualsevol altra planta més de 2 km; b) s'instal·len sobre sòls urbans i o urbanitzables que hagen superat l'avaluació ambiental estratègica; c) siguen d'iniciativa de les administracions o les entitats públiques adscrites i ocupen menys de 10 ha.  
  
Sext. De conformitat amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment no constituïx un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental.  
Sèptim. Les línies aèries es troben dins d'una zona definida com a àrea prioritària de reproducció, alimentació i dispersió de les aus, en virtut de la Resolució de 6 de juliol de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'amplien les zones de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució (DOGV 9138, 29.07.2021), per la qual cosa es troba en zona de protecció d'avifauna segons article 4.1.c del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'establixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, i, per tant, li són aplicables les prescripcions tècniques establides en este reial decret.  
Octau. D'acord amb l'article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'autorització administrativa d'instal·lacions de generació no es podrà atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d'accés i de connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.  
De conformitat amb l'article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, per a obtindre l'autorització de la instal·lació serà un requisit previ indispensable obtindre els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents per la totalitat de la potència de la instal·lació, sense perjuí que l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, disposa que les autoritzacions administratives d'instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d'accés que figure en el permís d'accés.  
D'acord amb la redacció vigent de l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d'instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada serà la inferior entre les dos següents:  
a) La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.  
b) La potència màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.  
Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que, una vegada comencen a tramitar-se, encara no hagen obtingut l'autorització d'explotació definitiva, segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.  
Nové. D'acord amb el que disposen l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, les persones sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a realitzar cada un dels projectes que presenten; tot això, sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als que estiguen exercint l'activitat. En el present s'han acreditat estes.  
  
D'acord amb l'article 30.1 del DL 14/2020, abans de la resolució, el promotor ha d'acreditar la disponibilitat efectiva dels recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat.  
El projecte, segons consta en l'expedient, es finançarà amb recursos propis d'un soci directe de l'empresa sol·licitant. Consta en l'expedient documentació acreditativa del compromís de finançament del projecte per part d'este soci.  
En el cas de canvis i amb la finalitat que es mantinga el compliment del que establix el precepte indicat anteriorment, qualsevol variació en la forma de finançament del projecte o en la participació dels socis accionistes de l'empresa promotora s'haurà de comunicar, i en este últim cas, haurà de constar la subrogació dels nous socis en els compromisos adquirits per a justificar esta capacitat, i serà causa de revocació de l'autorització administrativa en cas contrari, tal com s'indica en les condicions de compliment d'esta resolució.  
  
Dècim. D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.  
Onzé. D'acord amb l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric, per a la sol·licitud de l'autorització administrativa de construcció, el promotor presentarà un projecte d'execució amb una declaració responsable que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable.  
DOTZÉ. Segons el que establix el capítol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i l'entorn una vegada finalitzada l'activitat, per a la qual cosa ha de constituir una garantia econòmica a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia per a autoritzar la instal·lació, l'import de la qual serà la capitalització del pressupost de desmantellament de la central fotovoltaica i de restauració del terreny i l'entorn afectat al tipus d'interés legal dels diners, amb la consideració d'una vida útil de la instal·lació de trenta anys. En cap cas este import serà inferior al 5 % del pressupost d'execució material del projecte tècnic. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.  
  
Tretzé. En virtut de la disposició transitòria única del Decret llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, les modificacions que establix este decret llei que afecten la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables seran aplicables als procediments en tràmit.  
  
Com que es tracta d'un projecte amb una potència de generació inferior o igual a 10 MW, en virtut de l'article 33.1 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, es tramita, des del 23 d'abril de 2022, pel procediment d'urgència, d'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es reduïxen a la mitat els terminis establits per al procediment ordinari, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.  
Catorzé. Segons s'indica en l'article 45.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la publicació d'actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària haja de practicar-se en tauler d'anuncis o edictes, s'entendrà complida per la seua publicació en el diari oficial corresponent.  
Quinzé. Conforme al que es disposa en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estes podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
Setzé. L'eficàcia dels actes administratius quedarà demorada quan així ho exigisca el contingut de l'acte o estiga supeditada a la seua notificació, publicació o aprovació superior, segons el que estipula l'article 39 de l'esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre.  
Desseté. Consten en l'expedient administratiu tots els informes preceptius i vinculants en matèria de territori i paisatge, així com la compatibilitat urbanística emesa per l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig i la sol·licitud dels preceptius informes d'acord amb l'article 24 i 30 del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.  
Tal com s'ha indicat en l'antecedent dotzé, en data 10 de febrer de 2023 es va sol·licitar a l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig l'informe preceptiu i no vinculant establit en l'article 30.2 del Decret llei 14/2020, sense constar en l'expedient resposta a esta petició. Transcorregut el termini per a l'emissió d'este informe, es continua la tramitació conforme a l'article 80 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 22 de la mateixa norma legal.  
  
En consideració d'això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, i, en concret, d'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, este Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes, resol  
  
  
Primer  
Autorització d'implantació en sòl no urbanitzable del projecte de central fotovoltaica FV Bayona Alta I per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
Atenent el sentit de l'informe emés per l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge, s'atorga autorització d'implantació en sòl no urbanitzable a Univergy ES SPC 9, SL de la central fotovoltaica FV Bayona Alta I per a la realització de l'activitat de producció d'energia elèctrica, en les parcel·les següents:  
  
Municipi: Sant Vicent del Raspeig Polígon Parcel·la Referència cadastral  
 9 55 47980Z711609219864VU  
Àrea de la superfície ocupada (ha) 2,99  
  
  
Sotmesa a les condicions següents:  
Servei de Gestió Territorial: Segons el que arreplega en el seu informe amb data d'1 de març de 2023:  
- El subsol a on es localitza la instal·lació se situa en àrees que cal millorar per a la recàrrega estratègica d'aqüífers. S'hauran de plantejar mesures correctores que incidisquen sobre la infiltració i la minimització de l'escolament i que se centren bàsicament en els aspectes següents:  
• Es mantindran les condicions d'infiltració amb els canvis de pendents, comptant amb una estratificació en forma de taules del terreny (nivells de topografia) entre zones de plaques solars i zones de pas, realitzades en sentit transversal al pendent i que disminuïsquen l'escolament i augmenten la infiltració.  
• S'han de plantar i conservar zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la infiltració amb la disminució dels escolaments.  
• S'han de fer tasques del sòl que en mantinguen la textura esponjosa, perquè es facilite la infiltració o, si és el cas, desenvolupar tasques agrícoles com a activitats complementàries.  
• El tancat perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable al flux.  
  
Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental: Segons el que arreplega en el seu informe amb data de 7 de juny de 2023:  
- S'haurà d'efectuar el mínim desbrossament, moviment de terres o compactat de sòl durant la construcció amb la finalitat de disminuir les escorrenties i evitar les pèrdues de sòl.  
- No s'haurà d'alterar la geomorfologia del terreny i ni es permet destruir els bancals, ribassos i estructures agràries que participen en la funció protectora del sòl i que eviten la pèrdua d'este per erosió, al mateix temps que afavorixen més infiltració d'aigua cap a capes subterrànies i eviten l'augment de les conseqüències patides en cas de sequera. Per això, la disposició dels mòduls fotovoltaics haurà d'ajustar-se als bancals i excloure la zona de pendents superiors al 25 %.  
  
- En la zona en què se situen els mòduls fotovoltaics, en acabar la fase de construcció, es disposarà d'una capa de mulch o biomassa llenyosa que evite l'erosió laminar fins que es tinga lloc el creixement de la vegetació herbàcia espontània.  
- En la superfície de la planta que no estiga ocupada pels equips i instal·lacions s'haurà de mantindre la vegetació existent o, com a mínim, instal·lar un estrat herbaci (gramínies o lleguminoses) amb l'objectiu de disminuir l'erosió hídrica i afavorir el manteniment de l'estructura edàfica.  
- L'última capa d'ompliment de rases de cablejat, tant en els recintes com les excavades per a l'execució de línia d'evacuació (sempre que esta no discórrega dins de la caixa del camí), s'haurà de fer aportant un mínim de 20 cm de terra vegetal (capes superficials de la terra d'excavació) per a afavorir la recolonització de la vegetació afectada, ja que suposarà un banc de llavors locals.  
  
- S'evitarà la tala de peus arboris existents dins del recinte o pròxims al clos, siguen espècies forestals o agrícoles i l'estrat arbustiu associat a estes amb l'objectiu de crear mosaics agroforestals.  
  
- El clos perimetral dels recintes de la planta complirà el que disposa l'article 3 apartat c del Decret 178/2005, pel qual s'establixen les condicions dels closos en el medi natural i dels tancaments cinegètics; este haurà de ser íntegrament de tipus cinegètic per a assegurar els desplaçaments naturals de la fauna silvestre.  
- A més, per a evitar la col·lisió d'aus contra el clos de la planta solar, s'hauran de col·locar plaques metàl·liques o d'un material plàstic, de color blanc i acabat mat de 20x20 cm (o 25x25 cm). Es col·locarà almenys una placa per obertura. Estes plaques s'han de ser revisar periòdicament i reposar les que puguen haver-se després per a evitar la pèrdua d'eficàcia de la mesura anticol·lisió.  
- Quan es requerisca mantindre o limitar el creixement de vegetació en la planta solar, no s'empraran herbicides i és recomanable la ramaderia extensiva o el desbrossament selectiu mecanitzat d'esta.  
- Per a minimitzar el possible impacte de la contaminació lumínica en la fauna, especialment aquella amb hàbits nocturns, quan es requerisca instal·lar lluminàries en l'àrea d'actuació de la planta, estes hauran de ser de baixa intensitat i consum i presentar un sistema d'apantallament que dirigisquen la llum només a les zones desitjades i per davall del pla horitzontal. S'intentarà que estos punts de llum s'instal·len només en llocs en els quals siga estrictament necessari (com ara edificis auxiliars).  
  
- La neteja i manteniment de panells es realitzarà únicament amb aigua, sense utilitzar productes químics.  
- La implantació de la planta fotovoltaica suposarà pèrdua d'hàbitat per a espècies de fauna silvestre presents en la zona associades a l'ecosistema agroforestal. La deterioració dels hàbitats comporta una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat; es proposen les mesures següents:  
• Mantindre els cultius existents o crear cobertures vegetals en totes les zones possibles de les parcel·les cadastrals que no s'utilitzen per a la disposició dels panells solars (mesura prevista anteriorment també per a la protecció del sòl). Instal·lació de caixes niu per a aus a l'entorn de la planta (4 unitats) i fer un seguiment anual per a verificar-ne l'eficàcia i el manteniment.  
• Seleccionar alguns punts d'interés, que actuaran a manera d'illes de vegetació com a refugi i zona d'alimentació per a la fauna local existent.  
El període de vigència d'esta autorització d'implantació serà de 30 anys, sense perjuí de les possibles pròrrogues que s'atorguen, amb una sol·licitud prèvia per la persona titular amb anterioritat al final del termini esmentat, i que estiguen justificades plenament.  
La caducitat de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable suposarà la caducitat de les autoritzacions energètiques concedides i l'obligació per part de la persona titular del desmantellament de la instal·lació i de la restauració del terreny i l'entorn afectat.  
De la mateixa manera, en cas de tancar definitivament la instal·lació, es produirà la caducitat de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, fet que s'especificarà en l'autorització del tancament.  
En el plànol que consta en l'annex I, es reflectix la zona delimitada per tancat per a ocupació, pels grups convertidors, d'energia solar a electricitat, així com les coordenades geogràfiques que la definixen.  
  
Segon  
Autorització administrativa prèvia del projecte de central fotovoltaica FV Bayona Alta I, incloent-hi la seua infraestructura d'evacuació exclusiva d'esta, així com l'autorització administrativa prèvia de la infraestructura d'evacuació que serà cedida al gestor de la xarxa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Atorgar autorització administrativa prèvia a la mercantil Univergy ES SPC 9, SL, per a instal·lar una central fotovoltaica i la infraestructura d'evacuació, que es detalla a continuació:  
  
DADES GENERALS DE LA CENTRAL ELÈCTRICA AUTORITZADA I ACCÉS A LA XARXA  
  
Denominació FV Bayona Alta I  
Titular Univergy ES SPC 9, SL.  
Tecnologia Fotovoltaica  
Termes municipals grups (província) Sant Vicent del Raspeig (Alacant)  
Termes municipals d'evacuació fins al punt de connexió amb la xarxa (província) Sant Vicent del Raspeig (Alacant)  
Potència nominal inversors (MWn) 2,275 (8 inversors de 330 kW, limitats de fàbrica)  
Potència pic dels mòduls fotovoltaics (MWp) 3,3696 (bifacials al guany màxim de l'especificació tècnica del fabricant)  
Potència instal·lada (MW) (segons l'article 3, RD 413/2014) 2,275  
Capacitat d'accés a la xarxa concedida (MW) 2,275  
Necessitat de sistema de control coordinat de potència (segons DA 1a, RD 1183/2020) No  
Xarxa a la qual es connecta: Distribució  
Punt de connexió amb la xarxa En la línia Bayona de l'ST Sant Vicent i, concretament, entre els suports 437536 i 653852 20 kV, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. El punt de connexió té afecció al nus de transport ST Sant Vicent 220 kV  
  
  
  
EMPLAÇAMENT DE LA PART DE LA CENTRAL AMB TANCAT PERIMETRAL  
  
Municipi: Sant Vicent del Raspeig Polígon: 9 Parcel·la: 55  
Nre. de zones 1  
Àrea de la superfície de tancat (m²) 29.900  
Àrea de la superfície ocupada per mòduls (m²) 12.470  
  
  
  
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DINS DEL TANCAT  
  
CAMP GENERADOR  
Nre. de mòduls FV 5.760  
Dimensions del mòdul (mm) 1909 x 1134 x 30  
Potència unitària màxima (Wp) 585  
Potència total mòduls (kWp) 3.369,6  
Tipus de cèl·lules Silici monocristal·lí  
Cares actives dels mòduls Bifacial  
Inclinació (°) N-S (25°)  
Orientació Fixa  
Ancoratge de l'estructura al terreny Clavament directe al terreny, sense fonamentació  
INVERSORS  
Nre. inversors 8  
Potència unitària nominal (kWn) 330 (limitada de fàbrica a 284,375)  
Potència total nominal (kWn) 2.640 (limitada de fàbrica a 2.275)  
 Tipus 1 Tipus 2  
Nre. inversors 4 4  
Nre. mòduls/strings 32 32  
Nre. strings/inversors 23 22  
Cablejat 6 mm² tipus PV-ZZ-F 6 mm² tipus PV-ZZ-F  
  
  
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  
Nre. total 1  
Potència (kVA) ONAN 3.000  
Tensió nominal (kV) 0,8/20  
Tipologia Cel·les SF6 / Dyn11  
CT servicis auxiliars  
Nre. 1  
Tensió nominal (kV) 0,4/0,8  
  
  
  
INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ D'ÚS EXCLUSIU / O NO COMPARTIT FINS AL PUNT D'ACCÉS I CONNEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ  
  
LÍNIA D'EVACUACIÓ DES DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ FINS A CENTRE DE PROTECCIÓ I MESURA  
  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Polígons i parcel·les afectades Polígon: 9 del TM Sant Vicent del Raspeig Parcel·la: 55  
Nre. línies (cable) evacuació 1  
Origen Centre de transformació  
Final Centre de protecció i mesurament  
Longitud total línia (m) 103 m (5 m d'entrada a CPM + 93 m de conductor en rasa  
+ 5 m d'entrada a CT)  
Tensions nominals cable (U0/Un) kV 12/20  
Freqüència (Hz) 50  
Tipus de conductor A L'HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x150) mm²  
Tipus de canalització Directament soterrada  
Potència admissible (MVA) 9,526  
  
  
  
CENTRE DE PROTECCIÓ I MESURAMENT  
Nre. total 1  
Tipus PFU-5/20 en edifici de formigó prefabricat  
Dimensions exteriors (mm) 6.080 x 2.380 x 3.045  
Tensió nominal (kV) 0,4/20  
Tipologia Cel·les SF6 / OLI, 2L+4P  
CT servicis auxiliars  
Nre. 1  
Potència (kVA) ONAN 25  
  
  
  
LÍNIA 20 kV CPM - CS  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica subterrània  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 20  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 24  
Municipis afectats Sant Vicent del Raspeig  
Província afectada Alacant  
Polígons i parcel·les afectades Polígon: 9 del TM Sant Vicent del Raspeig Parcel·les: 55  
Origen instal·lació Centre de protecció i mesurament  
Final instal·lació Centre de seccionament  
Longitud (m) 12 m (5 m d'entrada a CPM + 2 m de conductor en rasa  
+ 5 m d'entrada a CS)  
Tipus de conductor A L'HEPRZ1 12/20 kV H16 3x(1x150) mm²  
Tipus de canalització Directament soterrada  
Nre. de circuits 1  
Potència admissible (MVA) 9,526  
  
  
  
INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ QUE SE CEDIX AL GESTOR DE LA XARXA FINS AL PUNT D'ACCÉS I CONNEXIÓ  
  
Centre de seccionament  
Emplaçament: parcel·la 55 del polígon 9 del terme municipal de Sant Vicent del Raspeig (Alacant).  
El centre de seccionament serà de formigó prefabricat, de dimensions 3.760 x 2.500 i altura 3.300 mm (l'altura útil des del nivell del terreny és de 2.770 mm), i s'emprarà per al seu aparellament cel·les prefabricades davall envolupant metàl·lica de SF6. El centre de transformació tindrà un conjunt de cel·les 3L+1A de SF6 amb tres cel·les de línia automatitzades, equipades amb interruptor-seccionador i seccionador de connexió a terra, i una cel·la de servicis auxiliars.  
  
LÍNIA 20 kV des de CS fins a línia LAAT Bayona  
  
Emplaçament: parcel·la 55 del polígon 9 del terme municipal de Sant Vicent del Raspeig (Alacant).  
  
Origen Centre de seccionament  
Final Doble entroncament amb l'LSMT Bayona  
Longitud total línia (m) 41 m (13 m de pujada al suport + 26 m de conductor en rasa  
+ 2 m d'entrada a CS)  
Tipus d'instal·lació Línia subterrània  
Tensió nominal (kV eficaç) 20  
Sistema Doble circuit  
Tipus de cable HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm² Al  
Potència admissible 11.951,15 kW  
Tipus de canalització En rasa directament enterrada  
Nou suport a instal·lar en la línia LAAT Bayona  
  
  
Emplaçament: parcel·la 55 del polígon 9 del terme municipal de Sant Vicent del Raspeig (Alacant).  
Nou suport a instal·lar en la línia existent LAAT L-Bayona propietat del gestor de la xarxa de distribució i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, entre els suports existents 437537 i 437538, i tindrà funció d'alineació-amarrament.  
Tipus de suport C-2000-18, amb pes 732 kg, amb creuera recta i se situarà en el punt definit per les coordenades georeferenciades (coordenades ETRS89, projecció UTM fus 30): X=717.376,66; Y=4.254.554,93.  
Forma part de la infraestructura d'evacuació de la planta el centre de seccionament i la connexió mitjançant doble entroncament amb la línia subterrània existent LMT Bayona de 20 kV de l'ST Sant Vicent, pertanyent a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. El punt de connexió té afecció al nus de transport ST Sant Vicent 220 kV. No obstant això, després de l'execució de l'obra i l'emissió del corresponent certificat final d'obra, abans de l'autorització d'explotació, està prevista la cessió de l'esmentat centre de seccionament i la derivació, incloent-hi la connexió a favor de la distribuïdora, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de manera que esta part de la infraestructura d'evacuació estaria a nom de la distribuïdora en la realització de posada en marxa de la instal·lació.  
  
  
Pressupostos de les instal·lacions  
  
Pressupost global d'execució (€) 1.226.520,00 € (dels quals 97.504,80 € corresponen a la línia d'evacuació)  
Pressupost de desmantellament i restauració (€) 96.193,56 €  
  
  
Les autoritzacions referides s'atorguen condicionades al compliment de les determinacions que preveuen els condicionants imposats per les diferents administracions i organismes, i que han acceptat els titulars d'esta autorització.  
La persona titular de l'autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el desplegament reglamentari d'esta; en particular, els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil ha d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i els requisits que establix l'autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s'atorgue podran ocasionar que es revoque.  
D'acord amb el paràgraf segon de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre necessàriament la part titular, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.  
  
Per als treballs que es realitzen en terreny forestal o a una distància inferior o igual a 100 metres d'este, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal, serà necessari presentar davant de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals, amb 20 dies naturals d'antelació a l'inici dels treballs, una declaració responsable, acompanyada de la documentació indicada en l'article 144 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.  
  
Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica autoritzades hauran d'inscriure's en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, amb una acreditació prèvia del compliment dels requisits i segons el procediment establit reglamentàriament.  
  
L'annex II reflectix la disposició dels mòduls fotovoltaics, així com la infraestructura d'evacuació.  
  
Tercer. Autoritzacions administratives de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt segon  
Atorgar les autoritzacions administratives de construcció per a les instal·lacions descrites en el punt segon de la present resolució, sobre la base dels projectes d'execució, i annexos a estos, que es relacionen a continuació i consten en l'expedient instruït:  
- «Projecte refós d'instal·lació de planta solar fotovoltaica FV Bayona Alta connectada a xarxa d'abril de 2024 visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Burgos i Palència en data de 2 de maig de 2024, juntament amb la declaració responsable del tècnic projectista (que té la titulació indicada, no està inhabilitat i que complix els requisits legals per a l'exercici de la professió), i la declaració responsable del compliment de la normativa que li és aplicable (art. 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric), firmades pel tècnic projectista el 14 de maig de 2024. El projecte citat inclou el centre de seccionament i línia d'alta tensió fins a la seua connexió en un nou suport a col·locar en una línia existent propietat de la companyia distribuïdora, que cal cedir a esta.  
Els condicionats que establixen els informes de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig en matèria de paisatge i del Servei de Gestió Territorial s'arrepleguen en este projecte.  
Esta autorització habilita les persones titulars d'esta a construir les instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
1. Les instal·lacions s'han d'executar segons el projecte o els projectes presentats, els annexos, si és el cas, i d'acord amb els condicionants tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general afectats per les instal·lacions presents i que ha acceptat la part sol·licitant. En cas que, per a fer-ho, siga necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular d'esta autorització ha de sol·licitar a este òrgan l'autorització corresponent prèviament a l'execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials.  
  
2. Les instal·lacions que s'executaran han de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries. Així mateix, el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'establixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en les línies elèctriques d'alta tensió.  
3. Amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, serà requisit imprescindible per a atorgar-la que la titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la limitació dels inversors i que estos complixen la funcionalitat limitadora del fet que en cap règim de funcionament de la central s'injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d'accés atorgada.  
4. La central elèctrica objecte d'esta resolució, d'acord amb la potència instal·lada d'esta, haurà de complir les prescripcions tècniques i d'equipament que, sobre esta qüestió, establix l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de normativa de desplegament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesurament en temps real i la resta d'obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d'instal·lacions en què estes s'enquadren.  
5. Condicionat al pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats, davant de l'Agència Tributària Valenciana, en relació amb el contracte subscrit per a la disponibilitat dels terrenys, que s'haurà d'elevar a escriptura pública, i tots dos hauran de presentar-se en este servici territorial en el termini d'un mes des de la notificació d'esta resolució.  
6. D'acord amb l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, el període d'execució de les instal·lacions no serà superior a díhuit (18) mesos, que es comptarà des de l'endemà de la notificació d'esta resolució. No obstant això, abans que finalitze, se'n podrà sol·licitar una ampliació concreta amb una sol·licitud motivada davant d'este òrgan, que s'haurà d'acompanyar, a este efecte, de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
Les pròrrogues de dates o ampliacions de terminis s'atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards produïts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l'autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudiquen tercers.  
En cap cas podran atorgar-se pròrrogues o ampliacions de termini que vagen més enllà de les dates de caducitat dels permisos d'accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d'impacte ambiental per a l'inici de les obres o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.  
Tampoc caldrà atorgar-les quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l'execució i la posada en marxa d'este per no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a la realització, o l'entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d'ajornar-se perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.  
Segons la documentació presentada per a acreditar la capacitat economicofinancera de l'empresa sol·licitant i de la viabilitat del projecte, basada en el finançament del 100 % del pressupost d'execució amb fons propis dels socis que s'han declarat en el procediment, haurà de justificar-se a este centre directiu en el termini màxim d'un (1) mes que estos socis han posat estos fons a la disposició de la titular de la present autorització. La present resolució quedarà revocada, amb un tràmit d'audiència previ, en cas contrari.  
Tenint en compte que s'ha acreditat la disposició de manera efectiva de recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució mitjançant un compromís aprovat per l'òrgan d'administració/govern de l'empresa, qualsevol canvi en relació amb els membres o socis directes o indirectes de la mercantil s'haurà de comunicar a este òrgan substantiu en el termini màxim de 10 dies des que es produïsca la variació, i en esta comunicació haurà de constar que els nous socis s'han subrogat en les obligacions i els compromisos del titular anterior, ja que d'una altra manera no es complirà el que establix l'article 30.1 del Decret llei 14/2020, i podrà ser causa de revocació de la resolució.  
La caducitat dels permisos d'accés i connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s'hagen atorgat i la necessitat d'obtindre'n de noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjuí que puguen convalidar-se certs tràmits, les quals només es podran tornar a atorgar després d'obtindre els nous permisos d'accés i connexió per part dels agents gestors i els titulars, respectivament, de les xarxes.  
  
Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol mena o denominació vinculades a l'ocupació del sòl o edificacions.  
En tot cas, s'ha de complir el termini establit per a acreditar l'obtenció de l'autorització d'explotació definitiva que arreplega l'article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.  
  
7. La persona titular d'esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l'execució al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.  
8. La persona titular d'esta resolució haurà de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
9. Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d'energia podrà fer les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
  
10. Una vegada finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l'autorització d'explotació provisional per a proves, segons el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i en els termes que establix l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
11. Amb esta sol·licitud s'han de presentar els certificats de direcció i final d'obra subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que s'adeqüen als reglaments tècnics en la matèria segons el que establix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte de la present autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d'obra esmentats no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s'acompanyaran de la declaració responsable oportuna, segons indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, del 3 de novembre de 2010.  
  
12. Igualment, s'ha d'adjuntar la documentació requerida segons la ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió; la ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques que el complementen.  
13. Consten els acords dels terrenys pels quals discorren les infraestructures d'evacuació/línies d'interconnexió de la instal·lació.  
Així mateix, s'ha de presentar la cartografia de la instal·lació efectivament executada, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obertes compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià i segons el format establit per l'òrgan substantiu.  
Es justificarà documentalment que el projecte executat s'ajusta als condicionats imposats en esta resolució. Abans d'emetre l'informe previ a l'autorització d'explotació, el servici territorial sol·licitarà de les administracions i els organismes que els han emés la conformitat de l'obra executada respecte d'estos.  
Les persones titulars d'esta autorització podran sol·licitar l'autorització d'explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d'obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per a la qual cosa és igualment aplicable el que s'indica en el paràgraf anterior.  
14. Conforme a l'article 28 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini no superior a 3 mesos des de l'obtenció d'esta autorització administrativa de construcció, l'extensió del termini per a complir la fita que arreplega l'article 1.1.b 5é del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, d'obtenció de l'autorització d'explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l'autorització administrativa d'explotació supere els 8 anys. En esta sol·licitud s'ha d'indicar, almenys:  
1. El semestre de l'any natural en què la instal·lació obtindrà l'autorització administrativa d'explotació i   
2. El compromís d'acceptació expressa de la impossibilitat d'obtenció de l'autorització administrativa d'explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb anterioritat a l'inici del semestre indicat.  
15. La persona titular té l'obligació de constituir una garantia econòmica per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i el seu entorn, per un import de 251.100,63 € (dos-cents cinquanta-un mil cent seixanta-tres), i haurà d'acreditar-ne la constitució deguda (amb l'aportació de la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional de la instal·lació, requisit indispensable per a poder atorgar-se esta.  
  
La garantia haurà de depositar-se en l'Agència Tributària Valenciana, amb l'òrgan competent en matèria d'energia que atorga l'autorització, hi hauran de constar les dades de la instal·lació (nom, potència instal·lada, municipis a on se situen els grups generadors) i que es deposita per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i l'entorn.  
  
Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.  
  
16. L'autorització d'explotació provisional no podrà concedir-se si la totalitat de les instal·lacions d'evacuació, incloent-hi les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de transport, no estan finalitzades i amb autorització d'explotació, de manera que l'entrada en servici de la central elèctrica puga ser efectiva.  
17. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació provisional, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l'article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que indica l'article 41 pel que fa a la caducitat i a la cancel·lació d'esta inscripció.  
D'acord amb el que indica l'article 39.6 de l'esmentat Reial decret 413/2014, la inscripció de la instal·lació en el Registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d'esta.  
18. Finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la persona titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l'autorització d'explotació definitiva segons el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i segons el Decret 88/2005, de 29 d'abril. S'hi han d'adjuntar els certificats pertinents segons el que s'ha indicat en els punts anteriors.  
19. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l'article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. No sol·licitar les autoritzacions d'explotació dins del termini podrà suposar la caducitat de les autoritzacions concedides, amb la resolució prèvia.  
20. S'advertix que, si en el transcurs de l'execució del projecte i per a la connexió de la infraestructura d'evacuació de la planta solar fotovoltaica a una infraestructura titularitat i en servici propietat d'i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, és necessari tramitar una modificació de les instal·lacions de la xarxa de distribució, haurà d'iniciar-se l'expedient administratiu corresponent i serà l'empresa distribuïdora la que haurà de presentar la sol·licitud corresponent com a titular de la instal·lació.  
21. La persona titular de la instal·lació té l'obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l'entorn afectats una vegada caducades les autoritzacions o pel tancament definitiu de la instal·lació. Ha d'obtindre l'autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l'article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.  
22. La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia, d'acord amb el que preveu el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat. Així mateix, no podran transmetre's les autoritzacions concedides mentres la central no estiga completament executada i haja obtingut l'autorització d'explotació.  
23. Tal com indica l'article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l'exacció dels tributs que corresponga legalment per la prestació del servici municipal o per l'execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.  
  
El respectiu cànon d'ús i aprofitament l'establirà l'ajuntament en la llicència corresponent, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d'edificació i de les obres necessàries per a la implantació de la instal·lació, i el pressupost d'execució material del total de la instal·lació ascendix a 1.226.520,00 € (un milió dos-cents vint-i-sis mil cinc-cents vint euros). El cànon es pagarà d'una sola vegada en ocasió de l'atorgament de la llicència urbanística i l'ajuntament podrà acordar, a sol·licitud de la part interessada, el fraccionament o l'ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L'atorgament d'una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.  
L'ajuntament podrà acordar la reducció de fins a un 50 % quan la instal·lació siga susceptible de crear ocupació de manera significativa en relació amb l'ocupació local. L'impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s'integraran en el patrimoni municipal del sòl.  
24. Segons el que establix l'article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, els permisos d'accés i de connexió d'instal·lacions construïdes i en servici, caducaran quan, per causes imputables a la persona titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze l'abocament d'energia a la xarxa per un període superior a tres anys.  
  
Quart. Aprovació del Pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l'entorn afectat.  
Aprovar el Pla de desmantellament i de restauració del terreny i l'entorn afectat referit a la instal·lació descrita en l'apartat segon, el pressupost del qual ascendix a 96.193,56 € (noranta-sis mil cent noranta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims d'euro) i, amb l'abast següent, en atenció a l'informe favorable emés per l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig, del 2 de febrer de 2024: la remoció i la restitució dels terrenys comprendran les actuacions següents:  
  
• Retirada de les estructures fixes (tancat, estructura de suport dels mòduls, cablejats, caixes de registre, perfils…) i evitar l'abandó de qualsevol element en el medi.  
• Reutilització o reciclatge dels components retirats i transferir-los a gestors autoritzats perquè estos procuren valorar-los en la mesura que siga possible.  
• Restauració o recuperació ambiental de les superfícies afectades després del desmantellament de les instal·lacions.  
Els passos que cal seguir per a l'adequació dels terrenys que han albergat la planta solar seran els següents:  
• S'haurà de descompactar prèviament a l'aportació de les terres vegetals, cosa que es durà a terme amb mitjans mecànics. Es milloraran les característiques físiques del sòl, descompactant-lo, a fi d'evitar la formació de reguerons o regalls.  
• S'avaluarà el volum de terres necessàries per a cobrir íntegrament les superfícies alterades per les labors de desmantellament, així com per a restaurar les àrees que albergaven infraestructures diferents.  
• Es condicionaran els terrenys afectats per a aconseguir així pendents suaus i no discordants amb la topografia regnant en l'àrea. Estes superfícies es localitzaran al voltant de les infraestructures que cal restaurar.  
• S'hi identificaran les superfícies o les àrees d'extracció de terres vegetals, que hauran de comptar amb els permisos mediambientals corresponents. Les característiques agrològiques hauran de ser similars als sòls afectats (mateixa textura, color, permeabilitat...).  
• Es realitzarà també una aportació d'adob i una remenada posterior amb mitjans mecànics.  
Els passos que cal seguir per a l'adequació dels terrenys que han albergat la planta solar seran els següents:  
1) Desmantellament de la instal·lació elèctrica BT.  
Desconnexió i arreplega de cablejat d'interconnexió de mòduls, d'inversors, de cablejat elèctric instal·lat en rases sota terra i d'elements de connexió i protecció.  
Desmantellament de les rases amb posterioritat al desmuntatge de les estructures de suport dels mòduls fotovoltaics i dels bàculs de les càmeres de videovigilància. Per a fer-ho, es recuperaran totes les arquetes i caldrà restituir les zones afectades del terreny mitjançant rebliment de rases.  
2) Desmantellament dels mòduls fotovoltaics.  
3) Desmantellament de l'estructura suporte dels mòduls. Produirà residus, fonamentalment inerts (bàsicament, metall). Se separaran els que es puguen reutilitzar, quan les seues característiques i ús ho permeten, dels que es consideren deixalles.  
4) Desmantellament d'LSATS, bàculs i casetes.  
Esta part del desmantellament es farà sense entrar en conflicte amb les indicacions de la companyia distribuïdora, amb una consulta prèvia. Es preveu que els treballs consistisquen en:  
1. Desconnectar les línies subterrànies d'alta tensió del CT al CPiM, d'este al CS, així com els servicis auxiliars.  
2. Desconnexió i desmuntatge de bàculs utilitzats en el sistema de videovigilància.  
3. Desmantellament de les rases. Per a fer-ho, es recuperaran totes les arquetes i caldrà restituir les zones afectades del terreny mitjançant rebliment de rases.  
4. Desconnectar els equips de control, les cel·les de mesura, els transformadors i els ferratges, i tots els elements es guardaran si són susceptibles de ser usats com a recanvis per a emergència o reutilitzats en instal·lacions similars.  
5) Demolició de l'estructura de formigó i formigó armat i excavació de terres dels edificis del CT i CPiM amb mitjans mecànics.  
6) Desmantellament del tancat perimetral. Es procedirà al desmuntatge de la malla metàl·lica i dels pals de tub d'acer reforçat i galvanitzat que constituïxen el tancat perimetral del parc fotovoltaic extraient els tacs prismàtics de formigó en massa, i gestió de cada residu segons la seua naturalesa.  
7) Restitució dels nous vials interns i les seues cunetes.  
Serà necessari restituir el sòl afectat per la construcció de nous vials interns que donen accés a la planta solar fotovoltaica. El terreny haurà patit un desbrossament i una compactació que s'ha d'esmenar perquè quede en el mateix estat previ a la instal·lació del parc.  
  
Amb esta intenció, només seran objecte de desmantellament els vials de nova construcció, atés que els vials disponibles complixen la funció d'accés i via de comunicació als terrenys confrontants; per tant, hauran de quedar-se per a mantindre esta funció.  
Per a la recuperació del sòl ocupat pels vials de nova construcció i les seues cunetes, es proposa una escarificació del terreny amb la intenció de descompactar-lo. A continuació, es reblirà amb terra apropiada; esta actuació pertany a la restauració de sòl.  
8) Restauració de les rases: es tindrà en compte que l'extracció d'esta xarxa podria alterar la vegetació que de manera natural haja cobert la superfície que cobrix les línies elèctriques. Este pla preveu l'extracció del cablejat, fet que implicaria desbrossar, obrir les rases, tornar a tancar i restaurar.  
9) Restauració vegetal i paisatgística.  
Es restaurarà el medi amb espècies pròpies de la zona geogràfica. Les tasques consistiran en:  
1. Preparació del terreny.  
• Neteja manual d'enderrocs, materials i fem presents en la superfície.  
• Aportació de terra vegetal en zones amb sòl degradat.  
• Estesa de terra vegetal mitjançant ajuda mecànica, en pendents inferiors al 30 %, arribant a una profunditat de llaurada de 50 cm, amb remoció de terra sense extracció.  
2. Subsolatge del sòl solt amb ajuda mecànica. El marc de plantació utilitzat és un quadrat de 5x5 metres.  
3. Compra d'exemplars vegetals:  
S'utilitzaran un total de 3.000 plantes:  
• 600 de timó (Thymus vulgaris)  
• 600 de romer (Salvia rosmarinus)  
• 600 de ginesta (Ginesta sphaerocarpa)  
• 600 de lavanda (Lavandula angustifolia)  
• 600 d'espart (Spartium junceum)  
Per a l'elecció d'espècies s'ha tingut en compte tant les plantes observades en camp com el mapa forestal espanyol i les sèries de vegetació de Rivas Martínez.  
La densitat de plantació és d'aproximadament 350 plantes/ha. Es considera una densitat adequada, ja que es busca afavorir l'aparició d'espècies naturals de la zona, d'esta manera es deixen espais i recursos per a estes i s'evita la pèrdua de sòl per erosió.  
4. Plantació.  
• Trasllat des dels vivers forestals locals fins a una distància de 500 m, de planta forestal d'1-2 sabes certificades i subministrades en envàs en sòls amb pendent inferior al 35 %.  
• Plantació manual de planta forestal de 2 sabes com a mínim, presentada en envàs, feta amb aixada en sòl solt prèviament preparat i amb pendent inferior a 35 %.  
• Reg d'establiment de planta forestal mitjançant camió cisterna 131/160 CV.  
La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l'autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, segons el que indica el Decret llei 14/2020.  
  
  
Quint. Publicacions, notificacions i comunicacions que es faran d'esta resoluci  
Ordenar, de conformitat amb el que disposa l'article 31 del Decret llei 14/2020:  
- La publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, i es fa constar que la publicació s'efectuarà igualment als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d'esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a les que s'ha intentat notificar, però no s'ha pogut aconseguir.  
  
- La publicació en el lloc d'internet de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l'apartat d'«Energia» (https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant-er en castellà, i https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant-er en valencià).  
- La notificació/comunicació de la present resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut, o han hagut d'intervindre, en el procediment d'autorització; les que han emés, o hagueren d'emetre, un condicionat tècnic al projecte d'execució, a les persones titulars de béns i drets afectats i a la resta de parts interessades en l'expedient.  
Les autoritzacions concedides es traslladaran a l'Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.  
D'acord amb el paràgraf segon de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre el sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix la resolució actual, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.  
  
Serà causa de revocació d'esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l'incompliment o la inobservança de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l'incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s'han tingut en compte per a l'atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d'accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que atorga esta resolució.  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, és possible interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Energia i Mines en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació d'esta, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
Alacant, 17 de maig de 2024.- La cap del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant: Rosa María Aragonés Pomares.