Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5516, del 21-05-2007 (2007/5320)

Resolución de 16 de marzo de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de las instalaciones de distribución de energía eléctrica ST Albal, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2005/213/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5516

Fecha DOGV
:   21-05-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/5320


Fecha del documento
:   16-03-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Albal
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con domicilio a efectos de notificaciones en av. de Burgos, 8-B, 28270 Madrid, en fecha 12 de julio de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para la construcción de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de una nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada "S.T. Albal", ubicada en la parcela nº 10 del polígono 1, Paraje de Santa Ana, en el término municipal de Albal, provincia de Valencia y se declare en concreto su utilidad pública.
Al mencionado escrito, se adjuntaba el anteproyecto técnico de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial Ángel Fernández Álvarez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Valencia, en fecha 30 de junio de 2005.(ATASCT/2005/213/46).
Resultando que fue publicado el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat; en los artículos 52 y 53 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico; y en el artículo 4 de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, sobre Impacto Ambiental, en el Diari Oficial de la Generalitat del día 28 de diciembre de 2005, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 4 de febrero de 2006, en el diario ABC de 23 de diciembre de 2005 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albal.
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en el expediente antes referido, en fecha 24 de enero de 2007, mediante el que solicita, complementando su anterior petición, la aprobación del proyecto de ejecución de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada "S.T.Albal", adjuntando el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial Iñaki Manrique Inés y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Valencia, en fecha 29 de diciembre de 2006.
Visto el informe técnico favorable de fecha 17 de julio de 2006 y la remisión, como continuación del mismo, de fecha 5 de marzo de 2007, emitidos por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.
Considerando que con fecha 19 de mayo de 2006 la directora general de Gestión del Medio Natural de la conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de la Subestación Transformadora de 220/20 kV, "S.T. Albal", siempre que la misma se desarrolle con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado la finalidad solicitada es dotar a esta zona de la infraestructura eléctrica necesaria para absorber la demanda creciente y garantizar la continuidad y calidad del servicio, que actualmente se hallan limitados. La nueva subestación será alimentada por la línea "Catadau-Torrente" de doble circuito y de tensión 220 kV.
Resolución de 16 de marzo de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de las instalaciones de distribución de energía eléctrica ST Albal, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2005/213/46. [2007/5320]Conselleria de Infraestructuras y TransporteResultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, significando que durante la elaboración del mismo se ha constatado la existencia de diversos arrendatarios de la finca en la que se prevé instalar la subestación transformadora, así como que el camino de acceso a las instalaciones que, en principio, se consideraba público, aparece catastrado como de titularidad privada, apareciendo la referidas incidencias reflejadas en la relación de bienes y derechos afectados adjunta a la presente resolución.
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y del Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
Primero. Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada " S.T. Albal", ubicada en la parcela nº 10 del polígono 1, Paraje de Santa Ana, zona Oeste del término municipal de Albal, provincia de Valencia, cuyas características principales son:
Tres transformadores de potencia de 50 MVA cada uno y relación 220/20 kV, con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra en baño de aceite de 500 A, 30s en el lado de los transformadores de 20 kV.
Sistema eléctrico de 20 kV:
Configuración de doble barra en celdas blindadas de interior, con aislamiento en SF6 conformado por tres módulos de celdas con un total de 47 posiciones: (treinta de salida de línea, tres de transformador, dos de medida, dos de servicios auxiliares, tres de batería de condensadores, dos de enlace de barras, una de partición y de remonte de barras, y cuatro de unión de barras). Este sistema se completa con la dotación de tres baterías de condensadores.
Servicios auxiliares.
Alimentados por dos transformadores trifásicos de interior de 250 KVA cada uno, relación de transformación 20/0'420-0'242 kV.
Baterías de condensadores.
Se instalarán en número de tres, escalonadas de interior, de 20 kV y 10.800 KVAr cada una de ellas.
Protección y control.
Tipo digital e integrado, y formado por distintas unidades de posición.
Edificio en el que quedarán integrados los sistemas eléctricos y equipos de transformación, equipos de control, protección, comunicación y alimentación en BT, etc.
Presupuesto total conjunto: 6.673.265'72 Euros.
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmado por el ingeniero industrial D. Iñaki Manrique Inés y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Valencia, en fecha 29 de diciembre de 2006.
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
a) Esta aprobación se efectúa sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.
d) El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de cuatro meses contados a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
g) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 19 de mayo de 2006:
1. Se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas las áreas que se hayan visto alteradas por las obras y se procederá a la correcta gestión de los residuos generados. Se evitará, en todo momento, el aterramiento o la obstaculización de las acequias de riego próximas a la parcela durante los trabajos de construcción.
2. Las operaciones de vaciado y llenado del gas SF6, empleado como medio aislante dieléctrico en las celdas de los sistemas, se realizará mediante equipos que permitan su recuperación e impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.
3. Con respecto a las emisiones de campos electromagnéticos derivadas el funcionamiento de la subestación transformadora se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Salud Pública, órgano competente en la vigilancia sanitaria de la contaminación electromagnética, de acuerdo con la ley 4/2005, de 17 de junio. En todo caso, éstas se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético. A la puesta en marcha de la subestación transformadora, se realizarán mediciones para garantizar el cumplimiento de ambos límites (campo eléctrico y campo magnético), y cuyos resultados se incorporarán al Programa de Vigilancia Ambiental.
4. A la puesta en marcha de la Subestación Transformadora, se procederá a medir los niveles sonoros generados al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente.
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la conselleria de Territorio y Vivienda que establecerá, si procede, la aplicación de nuevos condicionantes.
Tercero. Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 16 de marzo de 2007.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.