Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5859, del 29-09-2008 (2008/11984)

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegás, SA autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto en APB denominado Alicante-Sant Vicent del Raspeig-Alicante y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Alicante y Sant Vicent del Raspeig, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y sus modificaciones y se declara en concreto su utilidad pública. (CBREDE 2006/55/03).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5859

Fecha DOGV
:   29-09-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/11313


Fecha del documento
:   03-09-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * San Vicente del Raspeig
    * Alicante
    * gas
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegás, SA autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto en APB denominado Alicante-Sant Vicent del Raspeig-Alicante y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Alicante y Sant Vicent del Raspeig, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y sus modificaciones y se declara en concreto su utilidad pública. (CBREDE 2006/55/03). [2008/11023]
Visto el expediente con referencia CBREDE 2006/55/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a instancia de Gas Natural Transporte, SDG, SL con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Grabador Esteve, 14, 46279 Valencia, relativo a la solicitud de fecha 29 de junio de 2006, sobre autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto en APB(1) denominado Alicante-Sant Vicent del Raspeig-Alicante y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Alicante y Sant Vicent del Raspeig, provincia de Alicante, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública. Se adjunta ejemplar del proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 23 de febrero de 2006.
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 23 de junio de 2008 se procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de transporte secundario de gas natural autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat a nombre de Gas Natural Transporte, S.D.G., SL. a favor de Gas Natural Cegas, SA, entre las que figura la instalación que se solicita en el expediente referenciado.
Resultando que se ha realizado la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y a lo preceptuado en el Decreto 162/90 de 15 de octubre sobre Impacto ambiental, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el día 6 de octubre de 2006, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 24 de octubre de 2006 y en los diarios La Verdad e Información de fecha 13 de octubre de 2006, así como expuesta en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de Alicante y Sant Vicent del Raspeig.
En el periodo de presentación de alegaciones a la solicitud, han sido formuladas las siguientes que, en síntesis, se relacionan.
(1) APB: P>16 bar
1. Luis y Ernesto Dobón Lillo, manifiestan respecto de la finca AL-AL-324, que la misma figura a nombre de su padre, Luis Dobón Giner, en la Relación de Bienes y Derechos afectados, ya fallecido, siendo los alegantes los herederos del mismo, y que expresamente señalan a afectos de notificaciones la C/ Santa Rita, nº 14 de Alcoy.
2. José Miguel Coronado Ruiz, en representación de su esposa, Asunción Fernández Paredes y designando como domicilio a efectos de notificaciones en la av. de la Constitución, 14-1º de Alicante manifiesta: 1. Que pese a que figura el alegante como titular de la finca AL-SV-70 en el término municipal de Alicante, es su esposa la propietaria tras haber realizado capitulaciones matrimoniales de la que acompaña copia. 2. Que además del dicente, figura como copropietario de la finca Luis Crespo Espino, con el que no existe relación de cotitularidad alguna. 3. Que la parcela referida se encuentra en el término municipal de Alicante y no en el de Sant Vicent del Raspeig como viene reseñada y que esa circunstancia conjuntamente con otras, como linderos, situación, etc, le hacen dudar sobre cuál es realmente la finca y su titular, manifestando indefensión. 4. Que para el caso de ser la finca de su propiedad se opone a la expropiación, pues se le otorga naturaleza de erial, cuando es urbana, pues en ella está la vivienda particular del alegante y su esposa.
3. Miguel Barceló Pérez, en su nombre y en el de su esposa Mª Dolores Valero Aragonés; y Hortensia Fuster Lorente, en su nombre y en el su esposo, Rafael Vidal Amorós, mediante escritos independientes de idéntico contenido, manifiestan: 1. Que son copropietarios de las fincas AL-AL-1, AL-AL-2, AL-AL-345 y AL-AL-349, y además también lo son, entre otras, de las fincas AL-AL-331, AL-AL-342, AL-AL-343, AL-AL-348 y AL-AL-350, solicitando se les tenga por interesados, se les remita copia del expediente y notificación expresa de las resoluciones del expediente administrativo.
4. Juan Giner Palacio y Pedro Miguel Giner Llorca, manifiestan que existe un error en la titularidad de la finca AL-AL-177, pues ha de figurar a nombre de Pedro Miguel Giner Llorca, conforme la escritura que se acompaña. Que por otra parte, el trazado afecta a una cueva-vivienda habitada, acompañando documentación acreditativa de tal circunstancia.
Resultando que remitidas al solicitante las alegaciones expresadas para que prestase su conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, manifestó en síntesis lo siguiente:
- En cuanto a la alegación nº 1, contesta que toma nota de los nuevos datos facilitados y procederá a sustituir los anteriores a efectos de notificaciones.
- Respecto a la alegación nº 2, responde que existe una duplicidad en la referencia catastral de dos parcelas, una en el término municipal de Sant Vicent del Raspeig, que es la afectada, y la otra en Alicante, incluyendo por exceso los datos de los dos titulares, debiendo figurar exclusivamente como propietario de la parcela AL-SV-70 D. Luis Crespo Espino.
- En cuanto a la Alegación nº 3, toma nota de los errores padecidos y una vez efectuadas las comprobaciones oportunas procederá a su subsanación.
- Respecto a la alegación nº 4, contesta tomar nota del error padecido y en cuanto a la afección de una cueva-vivienda, la empresa peticionaria ha comprobado las condiciones y dimensiones exactas de la infraestructura y se ha procedido a la modificación del trazado, dando lugar dicha variante a la inevitable modificación de la afección de las fincas colindantes, conforme figura en la Relación de Bienes y Derechos actualizada.
Resultando, que de conformidad con la solicitud efectuada según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002 se ha remitido, a los Ayuntamientos afectados por el trazado del gasoducto, separata del proyecto de ejecución presentado, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, así como sobre la adaptación del mismo al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.
En respuesta a la petición formulada, el Ayuntamiento de Alicante remitió el mencionado informe que, resumidamente se expone a continuación, sin que conste en el expediente la respuesta al informe solicitado del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig.
- El Ayuntamiento de Alicante resuelve informar que la instalación no resulta incompatible con la normativa municipal reguladora de la clasificación del suelo que ocupa, si bien tendrían que observarse una serie de circunstancias, cuales son un posible estudio alternativo de trazado entre los vértices V-5 y V-7 con el objeto de reducir la afección del suelo urbano de segunda residencia. Que en los cruzamientos y paralelismos con la carretera CV-820 se tenga en cuenta el futuro desdoblamiento previsto por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Que en los tramos de paralelismo con el ramal (APA-16) se debería establecer una distancia mínima de separación para reducir las afecciones. Y que en el cruzamiento de la A-70, (en los vértices V-91 y V-92) se tenga en cuenta el trazado de las vías colectoras del proyecto de autopista de circunvalación de Alicante AP-7, actualmente en ejecución.
Del referido informe se dio traslado a la empresa peticionaria que manifestó su aceptación con las condiciones generales y especiales recogidas en el mismo.
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras, aportándose documentación oportuna de fecha 3 de julio de 2008, tras la que, con fecha de presentación ante esta Dirección General de Energía 1 de septiembre de 2008, se autoriza en precario los paralelismos de la instalación entre p.km.4,860 y p.km.4,300 y entre p.km.3,760 y p.km.3,082 de la carretera CV-820.
- Ministerio de Fomento. Demarcación de carreteras del Estado. Unidad de Carreteras de Alicante, en cuanto a varios cruzamientos en las carreteras A-70, A-77 y AP-7 en los términos municipales de Alicante y Sant Vicent del Raspeig, informando favorablemente y autorizando los cruzamientos solicitados, con las condiciones particulares y generales que se recogen en la mencionada autorización.
- Confederación Hidrográfica del Júcar, que emitió informe favorable a la solicitud de cruzamiento de cauce público (Rambla de Rambutxar) en los términos municipales de Alicante y Sant Vicent del Raspeig, con los condicionados que en el mismo se señalan.
- Aguas del Júcar, SA., que remitió informe respecto a la afección a la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio autorizando los cruces y paralelismos del gasoducto con las condiciones particulares y generales que en el mismo se contienen.
- Diputación de Alicante. Servicio de Carreteras, respecto cruzamiento subterráneo en la vía provincial CV-824, p.k.2+100, informando favorablemente, con las condiciones que en dicho informe se relacionan.
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, informando no existir inconveniente en autorizar la instalación solicitada.
Los mencionados informes y sus condiciones han sido aceptados por la empresa peticionaria.
Resultando que esta Dirección General de Energía dictó Resolución de fecha 31 de octubre de 2007 por la que por la que se otorga a Gas Natural Transporte, SDG, SL (hoy Gas Natural Cegas, SA), autorización administrativa para la construcción de dos de los cuatro tramos de las instalaciones correspondientes al gasoducto en APB denominado Alicante-Benidorm-Altea y sus instalaciones auxiliares, en varios términos municipales de la provincia de Alicante, entre los que figuran, Sant Vicent del Raspeig y Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y sus modificaciones, así como la Addenda Técnica al mismo, y se declara en concreto su utilidad pública (Expte: CBREDE 2004/61/03); y que asimismo dictó Resolución de fecha 18 de enero de 2008 por la que se otorga a la citada empresa Autorización administrativa para la construcción del segundo de los cuatro tramos que completan las instalaciones correspondientes al referido gasoducto denominado Alicante-Benidorm-Altea y sus instalaciones auxiliares, se aprueba la Addenda I y su Anexo de modificación al proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (Expte:CBREDE 2004/61/03)
Resultando que con fecha 28 de septiembre de 2007, la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto del gasoducto de APB 49'5 bar Alicante-Sant Vicent del Raspeig-Alicante, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental y los condicionantes que en la parte resolutiva de la presente resolución se expondrán.
Resultando que Gas Natural Cegas, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Instalaciones de Transportistas de Gas, con ámbito de actuación nacional.
Resultando que, de acuerdo con la solicitud, el proyecto y las modificaciones al mismo presentados, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de infraestructura gasista, como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial, la diversificación energética y la mejora en el suministro para esta zona geográfica.
Resultando que el proyecto y sus modificaciones presentan un trazado plenamente concretado, cuentan entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, están suficientemente detallados y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.
Considerando que el proyecto y sus modificaciones reúnen una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad del gasoducto, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente Título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
I. Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto en APB(1) denominado Alicante-Sant Vicent del Raspeig-Alicante y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Alicante y Sant Vicent del Raspeig, en la provincia de Alicante.
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:
Primera. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 33.093'53 euros, importe del dos por ciento del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Alicante de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Alicante formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización .
(1) APB: P>16 bar
Segunda. La Compañía Gas Natural Cegas, SA. cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 68 "Obligaciones de los titulares de autorizaciones para la regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural" de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en los apartados 1 y 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como transportista, de los derechos que señala el artículo 69 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en los apartados 1 y 2 del articulo 6 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Cuarta. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.
Quinta. La empresa titular de la presente instalación autorizada permitirá la conexión de los titulares de Autorización Administrativa para distribución de gas natural a los municipios o zonas afectos a esta infraestructura gasista.
Sexta. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.
Séptima. Será causa de revocación de la presente autorización:
- El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.
- El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.
Octava. Condiciones de orden medioambiental recogidas en la Declaración de Impacto de 28 de septiembre de 2007.
1. Si en el transcurso de las obras aparecieran restos amparados por la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano se actuará de acuerdo con los preceptos establecidos en los artículos 63 y 65 de dicha Ley.
2. En el desarrollo de las obras se respetarán los preceptos contenidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, contra la contaminación acústica y las Ordenanzas municipales dictadas al respecto.
3. Se habilitarán rampas para facilitar la salida de la fauna que haya podido quedar atrapada dentro de las zanjas realizadas para la ejecución de la obra. Dichas zanjas se revisarán diariamente con el fin de evacuar la posibles fauna atrapada en ellas.
4. Se contarán con los permisos pertinentes para la captación del agua empleada en la prueba hidráulica de las tuberías. Se implantarán medidas para evitar la absorción de la fauna por la fuerza de la succión de las bombas de agua. En el caso de emplear algún producto químico en la prueba hidráulica, se deberá realizar una balsa de decantación de manera que los sobrantes tengan las características adecuadas para su vertido a cauce público. Los productos químicos sobrantes, se derivarán a gestor autorizado.
5. En el cruce de la Rambla del Rambutxar se deberá tener especial precaución ante la posible aparición de poblaciones de anfibios y/u otras especies de interés debiendo velarse por su adecuada preservación.
6. Se señalizarán las zonas donde aparezcan especies de Interés Comunitario con el fin de evitar afecciones innecesarias sobre el Habitat.
7. Se respetarán los condicionantes establecidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la autorización emitida para cruce de cauce público.
8. Cualquier operación de reparación o mantenimiento de la maquinaria empleada en la obra que por sus características pueda originar cualquier tipo de vertido contaminante se realizará en taller debidamente autorizado.
II. Aprobar el proyecto de ejecución y sus modificaciones, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 23 de febrero de 2006, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolo a las condiciones que igualmente se relacionan:
- Tipo de gas: gas natural
- Punto de conexión: En la Estación de Regulación y Medida - a construir por Enagás -, situada junto a la posición 15.24 de Enagás en el término municipal de Alicante.
- Trazado: Comienza en el descrito punto de conexión, y continúa en paralelo y dirección sureste con la carretera CV-820, que la cruza, sucesivamente en tres puntos, hasta alcanzar la Rambla del Rambutxar, cruzando la canalización de gas existente (presión 16 bar) y cruzar la línea del ferrocarril Madrid-Alicante y la citada Rambla, para penetrar en el término municipal de Sant Vicent del Raspeig.
En este término municipal, el trazado es paralelo al ferrocarril hasta la autovía A-77, que la cruza al llegar al bucle de enlace con la carretera CV-824, para, a continuación, cruzar, respectivamente, la carretera de acceso a la Ciutat d'Assís, Autovía A-77 y ferrocarril, para llegar a la glorieta del Parque de bomberos, alcanzando de nuevo el término de Alicante paralelamente a la autovía.
Posteriormente cruza la autopista AP-7 y el contorno de enlace de ésta y la autovía A-77, que la cruza finalmente hasta la conexión del gasoducto denominado Alicante-Benidorm-Altea, que finaliza junto a la glorieta de intersección de la autopista AP-7 con la autovía A-77.
- Tuberías y características: Acero al carbono de 10"' de diámetro, especificación API 5L, calidad X-42, espesor 7'80 mm. a una presión máxima de servicio de 49'5 bar (APB)(1) . Longitud total de 9.097 m.l.
Las tuberías discurren enterradas a las siguientes profundidades:
- En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior.
- En el cruce de ríos, torrentes o arroyos importantes, se ha previsto alcanzar una profundidad mínima de enterramiento, entre 1'50 y 2'50 m., asímismo, en los cruces de carreteras, autovías, autopistas y otros viales, la tubería se instalará a 1'50 m., como mínimo y para el caso de cruces con ferrocarriles, la profundidad mínima será de 2'50 m.
- Instalaciones Auxiliares:
- Protección catódica mediante un sistema de protección activa, consistente en unir la estructura (conducción e instalaciones) al polo negativo de una fuente de corriente continua. Se trata de un transforrectificador cuyo polo positivo está conectado al lecho anódico o dispersor. Comprende las estaciones de protección catódica y accesorios instalados en la tubería.
- Sistema de comunicación y telecontrol, a través de conducto de polietileno que aloja el cable de fibra óptica.
- Instalaciones eléctricas, las necesarias para el funcionamiento de los sistemas antes citados.
- Presupuesto total conjunto: 1.654.676'91 euros.
(1) APB: P>16 bar
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y sus modificaciones presentados, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.
4ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella.
En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
5ª El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los Organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.
6ª El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses a partir de ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Cegas, SA, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
III. Declarar, en concreto, la utilidad pública del gasoducto autorizado en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 107 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
IV. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 3 de septiembre de 2008.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.