Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2103, del 15-09-1993 (1993/829180)

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1993, de la Direcció General d'Indústria i Energía, por la que autoriza a la empresa Compañía Española de Gas (Cegas) el cambio de características del gas suministrado en el término municipal de Valencia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2103

Fecha DOGV
:   15-09-1993

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1993/829180


Fecha del documento
:   26-07-1993

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución de 26 de julio de 1993, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que autoriza a la empresa Compañía Española de Gas (Cegas) el cambio de características del gas suministrado en el término municipal de Valencia.  
Visto el escrito de 8 de abril de 1993 por el que Cegas, SA, solicita autorización administrativa para distribuir gas natural en las zonas que hasta la fecha se viene suministrando gas manufacturado.  
Antecedentes de hecho  
Primero  
La empresa Cegas es titular de la concesión administrativa para el suministro de gas canalizado, entre otros, en los términos municipales de Valencia, Burjassot y Godella.  
El gas distribuido actualmente se reparte, según zonas, en gas manufacturado y gas natural, éste último autorizado por Resolución de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme de fecha 16 de julio de 1986.  
Segundo  
Mediante el escrito de 8 de abril de 1993 por el que Cegas, SA, solicita autorización administrativa para distribuir gas natural en las zonas que hasta la fecha se viene suministrando de gas manufacturado, por las ventajas que la utilización del mismo comporta, aportando el plan operativo para efectuar dicha sustitución.  
Fundamentos de derecho  
Primero  
De conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de normas básicas para un desarrollo coordinado de actuaciones en el sector de combustibles gaseosos, en los términos que reglamentariamente se determinen, requerirá autorización administrativa previa aquellas actividades referentes a los combustibles gaseosos que por su importancia o circunstancias de especial interés se estime oportunos.  
Segundo  
El precepto citado, en defecto de desarrollo reglamentario de la mencionada Ley 10/1987, de 15 de junio, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la misma, debe complementarse con lo establecido en el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre.  
El artículo 8.c) del citado Reglamento General del Servicio Público de Gases. Combustibles exige autorización administrativa de la Dirección General de la Energía para proceder al cambio de las características del gas suministrado, o su sustitución por otro intercambiable.  
Tercero  
Conforme a lo indicado en el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y a lo dispuesto en el apartado B) II.1 del Real Decreto 1047/1984, de 11 de abril, de transferencias de servicios a la Comunidad Valenciana en materia de industria, energía y minas, corresponde a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme el otorgamiento de la autorización citada en los fundamentos jurídicos anteriores, y dentro de ella, como órgano especializado por razón de la materia a esta Direcció General d'Indústria i Energia.  
Resolución  
En su virtud, esta Direcció General d'Indústria i Energia resuelve autorizar a Cegas el cambio de gas manufacturado por el gas natural en todas las zonas de los términos municipales de Valencia, Burjassot y Godella, estableciendo las siguientes condiciones:  
1ª. La sustitución del gas manufacturado por gas natural se realizará conforme se señala en el plan operativo que acompaña al escrito presentado por Cegas con fecha 8 de abril de 1993. Ello significa que dicha sustitución se efectuará en 7 fases, correspondientes cada una de ellas a las distintas zonas que a continuación se indican, en el plazo de 7 años:  
 Fase Abonados  
1. Músico Ginés/Amistad. Hnos. Maristas 6.660  
2. Malvarrosa/Puerto. Alameda/Jaime Roig  
 Avda. Constitución. Avda. Burjassot. Burjassot 12.050  
3. Cardenal Benlloch/Floresta. Eduardo Boscá.  
 Peris y Valero. Martí. Burriana 12.010  
4. Colón/Sueca/Ruzafa. San Vicente. Pza. La Reina 10.277  
5. Pza. España. San Vicente. Joaquín Navarro.  
 Giorgeta. Jesús. Cuenca. 10.131  
6. C/ Sagunto. Santa Amalia. Jardín Botánico.  
 Guillem de Castro. Fdo. El Católico 9.937  
7. Avda. Cid. Abastos. Calixto III. Pechina.  
 Matadero. S. José de Calasanz 9.330  
 Total 70.395  
2ª. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.b) del citado Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, con carácter previo a la sustitución del gas manufacturado por gas natural, Cegas deberá obtener del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Valencia la autorización administrativa al proyecto de modificación y adecuación a gas natural de sus instalaciones, que a tal efecto deberán presentar en dicho organismo, suscrito por técnico competente y visado en el colegio oficial correspondiente. El proyecto podrá ser global de las 7 fases o podrá presentarse un proyecto individual para cada fase.  
La puesta en servicio de las nuevas instalaciones o de las modificadas a gas natural, exigirá de la presentación de un certificado de final de obra suscrito por técnico competente en el que se acredite la adaptación de lo realizado al proyecto autorizado, adjuntando planos descriptivos de las redes indicando diámetro y materiales de los mismos. En el caso de interesar la puesta en servicio de parte de una fase puede presentarse el certificado y el plano referido a la misma.  
3ª. Antes del cambio a gas natural, las instalaciones de los abonados deberán ser inspeccionadas por personal de Cegas o personas acreditadas por la empresa, como máximo en el plazo del año anterior al que se va a efectuar el cambio de gas, de acuerdo con los criterios técnicos para la revisión de las instalaciones receptoras de gas contenidos en la norma UNE 60-670-93.  
La inspección se efectuará tanto en las instalaciones comunes como en las individuales, levantando acta de la misma, entregando una copia a los abonados.  
Cuando de acuerdo a la norma UNE citada deba quedar fuera de servicio una instalación o parte defectuosa de la misma, se efectuará bloqueando mecánicamente la llave de paso y dotándola de precinto, al tiempo que se habrá informado al abonado de esta circunstancia, así como de los defectos que deban corregir previamente a darles servicio de gas.  
En el caso de no haber podido realizar la transformación por ausencia del abonado y no poder acceder a la instalación, deberá cortarse el suministro de gas y caso de no ser posible, comunicar la prohibición del uso del gas hasta que no se efectúe la inspección y transformación por Cegas.  
4ª. El cambio a gas natural deberá hacerse en el menor tiempo posible, evitando un corte prolongado del suministro a los usuarios, los cuales deberán haber sido avisados previamente.  
En cualquier caso el servicio a gas natural deberá ir precedido de una prueba de estanquidad de las instalaciones comunes de los abonados. En cuanto a las instalaciones individuales de los abonados se comprobará la inexistencia de fuga de gas de acuerdo a la norma UNE 60-670-93.  
5ª. Al finalizar el cambio a gas natural de cada fase, Cegas informará al servicio territorial de Indústria i Energia de la situación de la misma, indicando el número de abonados que han sido transformados a gas natural, así como el número de abonados a los que no ha sido posible por ausencia, o por existencia de defectos en la instalación.  
6ª. El servicio territorial de Indústria i Energia controlará todo el proceso de transformación a gas natural de cada fase, bien por sus propios medios, bien exigiendo la intervención de una Entidad de Inspección y Control Reglamentario (Enicre).  
7ª. El servicio territorial de Indústria i Energia establecerá un control por muestreo estadístico para comprobar el cumplimiento por parte de Cegas de los términos de esta resolución.  
El control comprenderá:  
a) Modificación y adecuación de la red de distribución de gas natural.  
b) Existencia de especificaciones técnicas de la transformación de aparatos (manuales de transformación).  
c) Estado de las instalaciones comunes e individuales de los abonados a los que se ha efectuado la transformación y actuación seguida por Cegas en el caso de que en la instalación inspeccionada esté cortado el suministro por existencia de defectos o por ausencia del abonado.  
d) Materiales utilizados en la transformación de aparatos que cumplen las especificaciones técnicas de los manuales de transformación.  
e) Realización de las pruebas de estanquidad.  
Anualmente el servicio territorial de Indústria i Energia informará a esta dirección general de todas las actuaciones efectuadas en el cambio de gas natural.  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso- ordinario ante el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 26 de julio de 1993.- El Director General: Luis Doménech Bernabéu.