Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4851, del 28-09-2004 (2004/9656)

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2004, de la Unidad Territorial de Energía de Alicante de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se otorga autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, la utilidad pública del proyecto Unión de la LAMT al CTC La Zafra con LAMT al CTC Servoeuropa en el término municipal de San Miguel de Salinas (Alicante). Expediente JUEXPR/2002/11 (ATLINE/2002/334).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4851

Fecha DOGV
:   28-09-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2004/9656


Fecha del documento
:   02-08-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * San Miguel de Salinas
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2004, de la Unidad Territorial de Energía de Alicante de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se otorga autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, la utilidad pública del proyecto Unión de la LAMT al CTC La Zafra con LAMT al CTC Servoeuropa en el término municipal de San Miguel de Salinas (Alicante). Expediente JUEXPR/2002/11 (ATLINE/2002/334). [2004/X9656]
  
Por Resolución de 27 de enero de 2003 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante se sometió a información pública la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, declaración en concreto de utilidad pública y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el proyecto Unión de la LAMT al CTC La Zafra con LAMT al CTC Servoeuropa en el término municipal de San Miguel de Salinas (Alicante), previa petición, al amparo del artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de la Entidad Beneficiaria, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, publicándose anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana con fecha 4 de marzo de 2003, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con fecha 7 de marzo de 2003 y en El Periódico de Alicante con fecha 8 de marzo de 2003.
  
Durante el periodo de información pública se presentó una alegación: Antonio Barberá Seva manifestó que la instalación debería discurrir por el camino existente entre sus fincas y el Canal del Trasvase Tajo-Segura, ya que de lo contrario no se respetaría el artículo 161 del RD 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, ni el artículo 543 del CC.
  
La alegación fue contestada por la entidad beneficiaria poniendo de manifiesto lo siguiente: el artículo 161 del mencionado Real Decreto 1.955/2000 dispone que para que no pueda imponerse servidumbre de paso para las líneas eléctricas sobre propiedades particulares es necesario que se cumplan conjuntamente las condiciones siguientes: a) que la línea pueda instalarse sobre terrenos de dominio público o siguiendo los linderos de fincas de propiedad privada; b) que la variación del trazado no sea superior en longitud o altura al 10 por 100 de la parte de la línea afectada por la variación que según el proyecto transcurra sobre la propiedad del solicitante de la misma; c) que técnicamente la variación sea posible; asimismo en todo caso se considerará no admisible la modificación cuando el coste de la misma sea superior en un 10 por 100 al presupuesto de la parte de la línea afectada por la variante. En este caso la variante propuesta por el alegante supone una modificación de prácticamente la totalidad del trazado proyectado. Por otra parte el trazado de las líneas eléctricas debe ser lo más recto posible y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 3.151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, hay que evitar en lo posible los ángulos pronunciados, tanto en planta como en alzado, por lo que no es posible que el trazado perfile todas las parcelas sobrevolando por sus linderos, como solicita el propietario afectado. A mayor abundamiento, y de acuerdo con la normativa urbanística, no se pueden instalar apoyos sobre caminos. Por todo ello, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, considera que debe desestimarse la variante propuesta, sin perjuicio de que indemnizará mediante el correspondiente justiprecio por todos los bienes y derechos afectados por la instalación de la línea.
  
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las instalaciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiaciones.
  
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE del 28.11.1997), esta Unidad Territorial de Energía de Alicante ha resuelto otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, autorización administrativa, aprobar al proyecto de ejecución y declarar, en concreto, la utilidad pública del proyecto Unión de la LAMT al CTC La Zafra con LAMT al CTC Servoeuropa en el término municipal de San Miguel de Salinas (Alicante), estableciéndose en todo caso las siguientes prescripciones:
  
Primera. En todo momento deberá cumplirse lo que se establece en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Segunda. El plazo de ejecución de las obras e instalaciones será de seis meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas.
  
Tercera. Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el Proyecto y demás documentación técnica presentada, quedándose especificados en los siguientes datos básicos: Tensión: 20 kv.; Longitud: 710 mts; Nº Apoyos: 6; Conductores: 3 conductores de aluminio-acero galvanizado de 54,6 mm2 de sección. Aislamiento: Cadenas de aisladores de caperuza y vástago. Origen y final: Origen en un apoyo a instalar de la LAMT La Zafra y final en el apoyo nº 350188 de la LAMT al CTC Servoeuropa.
  
Cuarta. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, dará cuenta de la terminación de las instalaciones a esta Unidad Territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
  
Quinta. La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes a partir del día de notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Alicante, 2 de agosto de 2004.- El jefe de la Unidad Territorial de Energía (p.d., Resolución del director general de Energía, de fecha 24.03.2004): Miguel García Mengual.