Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5711, del 26-02-2008 (2008/2319)

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto técnico de ejecución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la modificación de la Línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito, de entrada y salida a la S.T. La Punta de la Línea a 132 kV Fuente de San Luis-Grao, entre el apoyo actual 10034 y la S.T. Grao, en el término municipal de Valencia. Expediente: ATLINE /2007/670/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5711

Fecha DOGV
:   26-02-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/2319


Fecha del documento
:   08-01-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * València
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto técnico de ejecución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la modificación de la Línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito, de entrada y salida a la S.T. La Punta de la Línea a 132 kV Fuente de San Luis-Grao, entre el apoyo actual 10124 y la S.T. Grao, en el término municipal de Valencia. Expediente: ATLINE /2007/670/46. [2008/2319]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., con domicilio a efectos de notificaciones en 46129 Valencia, c/ Menorca, nº 19, en fecha 3 de septiembre de 2007, ante el Servicio competente en materia de energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito, de entrada y salida a la S.T. La Punta de la Línea a 132 kV Fuente de San Luis-Grao, entre el apoyo actual 10132 y la S.T. Grao, en el término municipal de Valencia, adjuntando al mismo el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación.  
Resultando que, constan como antecedentes de la presente, por una parte, acta de puesta en marcha de la conselleria de Industria y Energía de fecha 10 de octubre de 2001 de la Línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito, de entrada y salida a la S.T. La Punta de la Línea a 132 kV Fuente de San Luis-Grao; y por otra parte, la Resolución de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y Declaración de Utilidad Pública de la Dirección General de Energía de fecha 15 de noviembre de 2007, para el soterramiento de la Línea a su paso por el Sector II, Las Moreras, que enlaza con la ahora proyectada.  
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública mediante anuncio en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de fecha 9 de noviembre de 2007, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y con el artículo 4 de la Ley 2/1989 de 3 de marzo sobre Impacto Ambiental.   
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia, de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo a efectos de prestar su conformidad u oposición, habiendo remitido el referido Ayuntamiento el informe solicitado, mediante el que expone no tener inconveniente en que se proceda a ejecutar la instalación proyectada, debiendo tener en cuenta los siguientes extremos:  
En cuanto al trazado que discurre por el Sector 5-Moreras II, de forma conjunta a las obras de la Pasarela se va a ejecutar un tramo de 8,00 m. de longitud de la prolongación del Colector Norte, que tiene un ancho de 30,00 m. Este quedará ubicado entre el estribo de la Pasarela y las cámaras de empalme, obligando a desplazar un colector de 800 mm. recientemente construido con las obras de urbanización de la zona. Ha de estudiarse una solución de trazado tanto en planta, como en alzado que sea compatible con la construcción del tramo del colector norte y el colector de 800 mm. También parece conveniente que los tramos de líneas que van desde las cámaras de empalme a la pasarela no lo hagan bordeando la rotonda, sino de la forma más recta posible, de manera que se sitúen por encima del tramo de colector norte, evitando de esta manera una afección en el futuro con la prolongación de este colector.  
En cuanto al trazado que discurre por la margen izquierda, hasta la subestación de Iberdrola, sería conveniente que las líneas discurrieran lo más cerca posible de la calzada de la prolongación de la Alameda.  
Remitido a la empresa peticionaria el informe municipal, manifiesta su conformidad con el contenido del mismo.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a Confederación Hidrográfica del Júcar, sin que figure en el expediente contestación al informe solicitado.  
Considerando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad de la instalación es la modificación de la actualmente existente a efectos de recoger las reformas necesarias para su adaptación a las necesidades derivadas del trazado y uso del circuito de formula-1.  
Resultando que con fecha 26 de noviembre de 2007 la directora general de Gestión del Medio Natural de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Resolución mediante la que no se considera sometida a evaluación de impacto ambiental la modificación propuesta de un tramo de la línea eléctrica existente de alta tensión Fuente de San Luis-El Grao, 132 kV, al efecto de proceder a su soterramiento en una zona urbanizada bajo calle.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE de 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE de 05.07.2007); en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana; y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. la modificación de la línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito, de entrada y salida a la S.T. La Punta de la Línea a 132 kV Fuente de San Luis-Grao, entre el apoyo actual 10524 y la S.T. Grao, en el término municipal de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
Trazado: El soterramiento de la actual línea de 132 kV, se sitúa a ambos lados del antiguo cauce del río, iniciándose en las dos cámaras de empalme ubicadas junto al actual apoyo 10276 - situado en las proximidades del Sector II, Las Moreras- el cual será desmantelado, para finalmente terminar en los soportes-pedestales de la S.T. Grao.  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
Número de circuitos: cuatro.  
Tipología constructiva: subterránea.  
Inicio de la línea: cámaras de empalme.  
Final de la línea: S.T. Grao.  
Conductores: aluminio HEPR, con sección de 1200 mm² y pantalla de 206 mm², así como de un cable de comunicaciones por fibra óptica con cubierta, tipo OSGZ1-48.  
Terminales exteriores: unipolares a 132 kV -uno por fase- en los soportes-terminales con material aislador de composite.  
Empalmes: son del tipo seccionado premoldeado, sin que tengan que realizarse empalmes intermedios. Las cámaras son prefabricadas, de doble circuito y dimensiones 4 x 12 m.  
Longitud total: 710 m. aproximadamente.   
1er tramo de 505 m., construido en zanja entubada bajo prisma de hormigón, con dos canalizaciones de doble circuito cada una.  
2o tramo de 110 m., para la ejecución del cruzamiento del antiguo cauce del río, con los cables instalados en capa, y el   
3er tramo de 55 m. cada circuito, construido en el interior de la S.T. Grao, estando los cables instalados en capa y con canaleta superficial prefabricada.  
Presupuesto: 7.835'58 euros.  
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE de 05.07.2007), la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de tres meses desde la notificación de la presente autorización. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 8 de enero de 2008. El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.