Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6318, del 26-07-2010 (2010/8123)

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes a la nueva estación de regulación y medida (MOP 25/MOP 4)(1), situada en el polígono industrial Parc Sagunt I, en el término municipal de Sagunt. Expediente CBREDE 2009/9/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6318

Fecha DOGV
:   26-07-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/8123


Fecha del documento
:   07-06-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes a la nueva estación de regulación y medida (MOP 25/MOP 4)(1), situada en el polígono industrial Parc Sagunt I, en el término municipal de Sagunt. Expediente CBREDE 2009/9/46. [2010/8123]  
Visto el expediente con referencia CBREDE 2009/9/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Gas Natural Cegas, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Grabador Esteve, 14, 46763 Valencia, relativo a la solicitud de fecha 2 de junio de 2009, sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto para la construcción de las instalaciones correspondientes a la nueva estación de regulación y medida (MOP 25/MOP 4)(1), situada en el polígono industrial Parc Sagunt I, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia.  
Consta en el expediente ejemplar del proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 20 de mayo de 2009.  
Resultando que consta como antecedente la resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 25 de septiembre de 2008, mediante la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y aprobación del proyecto para la construcción de la red de distribución de gas natural en el polígono industrial Parc Sagunt I, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia.  
Resultando que se ha realizado la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 14 de noviembre de 2009, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 17 de noviembre de 2009 y en los diarios de prensa ABC y Las Provincias del día 18 de noviembre de 2009.  
No figura en el expediente la presentación de alegaciones a la solicitud realizada.  
Resultando, que de conformidad con la solicitud efectuada según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002 se ha remitido al Ayuntamiento de Sagunto, único afectado por el trazado del gasoducto, separata del proyecto presentado, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, así como sobre la adaptación del mismo al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modificada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.  
El citado ayuntamiento emitió informe negativo, de fecha 6 de julio de 2009, mediante el que indica lo siguiente:  
- Que la instalación se engloba dentro del proyecto de urbanización Parc Sagunt I, actuación que no ha sido aprobada por la corporación municipal.  
- Que existe una falta de definición de las características de la obra civil y especificaciones de la instalación.  
- Que el objeto del informe afecta a una obra de urbanización e instalaciones ya prevista y/o en fase de ejecución, por lo que se deberá obtener la autorización del Agente Urbanizador, de forma expresa al trazado previsto en su afección.  
Trasladado el mencionado escrito a la empresa solicitante, Gas Natural Cegas, SA, manifiesta lo siguiente:  
- Que respecto al primer y último extremo, la instalación ha sido aprobada por la Urbanizadora de Parc Sagunt, mediante documento de conformidad de fecha 1 de septiembre de 2009, que actualmente consta en el expediente, y su diseño y construcción, ha sido incluido en su Proyecto General de Urbanización.  
- Que en cuanto a la falta de definición, así como su relación con viales y posibles interferencias a instalaciones próximas, manifiesta que se ha solicitado la conformidad de los titulares y organismos de los demás servicios que pudieran estar próximos, obteniendo su conformidad; que el proyecto de la instalación contiene la información de detalle necesaria y queda incluido, en cualquier caso, en el Proyecto General de Urbanización referido en el extremo anterior que habrá de ser aprobado por el ayuntamiento.  
Remitido el escrito presentado por la peticionaria al Ayuntamiento de Sagunto, a los efectos señalados en los artículos 80.4 y 84.4 del mencionado Real Decreto 1434/2002, y transcurrido el plazo conferido, no figura en el expediente presentación de escrito alguno por parte del mencionado ayuntamiento.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 84 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados, al objeto de prestar su conformidad u oposición a la instalación solicitada. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:  
- Telefónica, SA, informando mediante escrito en el que manifiesta su conformidad con la instalación proyectada.  
- Parque Empresarial de Sagunto, SL y Sepiva, contestando al requerimiento efectuado y acompañando escrito de conformidad de la empresa Parque Empresarial de Sagunto, SL, en el que queda constancia de la suscripción entre la referida empresa y Gas Natural Cegas, SA de un convenio en fecha 26 de marzo de 2009, en el que se convierte a esta última en la empresa suministradora de gas natural en el polígono industrial Parc Sagunt I, que ejecutará sus instalaciones siguiendo las instrucciones del promotor del parque y que Parque Empresarial de Sagunto, SL, la autoriza a incluir en la modificación del proyecto de urbanización por la modificación puntual del Plan Parcial, todos los proyectos técnicos que para ello requiera.  
La referida documentación es conocida y aceptada por la empresa solicitante.  
Fueron solicitados igualmente los condicionados correspondientes a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sin que figure en el expediente la remisión del informe solicitado, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y la documentación presentada, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de suministro de gas a la presión requerida, con destino a la alimentación de las distintas zonas del polígono industrial Parc Sagunt I.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la nueva estación de regulación y medida (MOP 25/MOP 4)(1), situada en el polígono industrial Parc Sagunt I, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia.  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 428'23 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.  
La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
2. La Compañía Gas Natural Cegas, SA cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 68 «Obligaciones de los titulares de autorizaciones para la regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural» de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en los apartados 1 y 3 del artículo 6 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como transportista, de los derechos que señala el artículo 69 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en los apartados 1 y 2 del articulo 6 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, antes referido.  
4. La presente autorización se entiende sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones sobre protección del dominio público que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial en especial las relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y al medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 67.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.   
5. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
6. Será causa de revocación de la presente autorización:  
- El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.  
- El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 20 de mayo de 2009, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolo a las condiciones que igualmente se relacionan:  
- Emplazamiento: junto a la conducción de gas existente de la parcela, propiedad de la empresa Zumavesa, del polígono industrial Parc Sagunt I.  
- Presión: de entrada a la estación de regulación y medida (ERM) MOP 25(1), y de salida MOP 4(1).  
- Caudal: 2.500 m³(n)/h, para cada una de las dos líneas de regulación existentes (La segunda de reserva).  
- Tuberías: la tubería de entrada a la ERM es de acero de 4'' de diámetro, grado L245 y con presión de diseño 25 bar, y válvula de seccionamiento de 4'', que se reduce a un diámetro de 3'' a la entrada de la ERM. La tubería de salida es de acero de 4'' de diámetro, con presión de diseño 4 bar, con transición acero-polietileno, tipo PE-160, calidad SDR-17'6 con espesor 9'1 mm, y válvula de seccionamiento de diámetro 160 mm.  
- Edificación: módulo enterrable de hormigón y dimensiones exteriores de 3.040x1500 mm, altura de 1.500 mm y paredes con espesor de 100 mm.  
- Sistema de protección catódica y toma de potencial, equipo de control e instrumentación.  
- Presupuesto: 21.411'90 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.  
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4ª La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados.  
6ª El plazo de ejecución de las obras será de 3 meses a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Cegas, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
(1) MOP= máxima presión de operación en bares  
Valencia, 7 de junio de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.