Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5505, del 04-05-2007 (2007/5029)

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se autoriza el proyecto de ejecución, autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la Línea Eléctrica denominada "LAMT 20KV D/C ST Villena hasta el Polígono Industrial La Bulilla" en término municipal de Villena (Alicante). ATLINE/2006/208/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5505

Fecha DOGV
:   04-05-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIDADES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/5029


Fecha del documento
:   16-03-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Villena
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

Por resolución de este Servicio Territorial de Energía, de fecha 19 de mayo de 2006, se sometió a información pública conjunta la aprobación de proyecto, autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la referida línea eléctrica, previa petición al amparo de lo previsto en el artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa por parte de la entidad beneficiaria Iberdrola Distribución Eléctrica, SA..
Durante el periodo de información pública, se han remitido separatas del proyecto, al Excmo. Ayuntamiento de Villena, así como a Adif, la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, Telefónica, Diputación Provincial de Alicante (Demarcación de Carreteras) y conselleria de Infraestructuras y Trasporte (Dirección General de Carreteras), no habiéndose presentado alegaciones por particulares
Resultando, que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Considerando que han sido efectuados los trámites establecidos en el Decreto 88/2005 del Consell de la Generalitat de 29 de abril DOGV de 05/05/2005, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana y que el proyecto reune una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la "línea eléctrica" siendo estos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente a los mismos, este Servicio Territorial ha resuelto:
Primero
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U autorización administrativa de la instalación eléctrica que se indica:
Lugar donde se va a establecer la instalación. Municipio de Villena
Número de Expediente. ATLINE/2006/208/03
Características principales:
Tensión: 20 KV
Longitud LAMT: 4.454 metros y LASMT dos tramos de 265,73 y 126 metros.
Conductores: El tramo aéreo es de 6 conductores de sección 181,6 mm² y la línea subterránea de 6 conductores de 400 mm² de Al.
. Aislamiento: U-70BS, U-70 YB20, U-70 BLP y U-70 YB 20P.
Origen y Final: Se inicia en una línea subterránea procedente de la ST Villena y finalizará en un apoyo a instalar del tipo 59 R-2017 con un doble entronque aéreo subterráneo para dar suministro al Polígono Industrial La Bulilla.
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica estableciéndose en cualquier caso las siguientes prescripciones:
1. En todo momento deberá cumplirse cuanto se establece en el Real Decreto 1955/2000 así como en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.
2. El plazo para la ejecución de las obras será de seis meses a partir de la fecha de la ocupación real de las fincas afectadas.
3. Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto y demás documentaRESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se autoriza el proyecto de ejecución, autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la Línea Eléctrica denominada "LAMT 20KV D/C ST Villena hasta el Polígono Industrial La Bulilla" en término municipal de Villena (Alicante). ATLINE/2006/208/03. [2007/5029]Conselleria de Infraestructuras y Transporteción técnica presentada con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
4. Los cruzamientos especiales y otras afecciones de bienes de dominio público se realizarán de conformidad con los condicionados impuestos por los organismos competentes en cada caso.
5. Iberdrola Distribución Eléctrica SA., dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este Servicio Territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
6. La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.
Tercero
Declarar en concreto la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005 de 29 de abril del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de diciembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección General de Energía (C/ Colón nº1,4ª 46235 Valencia en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/99 de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Alicante, 16 de marzo de 2007. El jefe del Servicio Territorial de Energía: Miguel García Mengual .