Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5479, del 28-03-2007 (2007/3512)

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006 de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución de Gas SA.U. autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones de distribución de gas natural correspondientes al gasoducto al Polígono Industrial "La Esperanza" y determinadas zonas urbanas, en el término municipal de Segorbe, provincia de Castellón. (CBREDE 2005/7/12 y CBREDE/2005/18/12).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5479

Fecha DOGV
:   28-03-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/3512


Fecha del documento
:   31-07-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Segorbe
    * gas
    * empresa privada

Vista la solicitud presentada por la empresa Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia, Calle Isabel La Católica, 12 (CP 46281), con fecha 9 de junio de 2005 en el Servicio Territorial de Energía de Castellón, junto con el denominado "Proyecto de autorización Ramal alimentación de gas natural, Polígono Industrial La Esperanza", firmado por el Ingeniero de Minas, Don Ignacio Marín De La Bárcena Folache, y visado en fecha 13 de mayo de 2005, para que le sea otorgada autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto para la distribución de gas natural al Polígono Industrial "La Esperanza" y nuevos desarrollos urbanísticos residenciales y comerciales en zonas de influencia del ramal, en el término municipal de Segorbe, provincia de Castellón.  
Resultando que realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, así como en la Ley 2/1989 de 3 de marzo de la Generalitat Valenciana sobre impacto ambiental, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el día 22 de noviembre de 2005, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 9 de noviembre de 2005 y en los diarios de prensa "El Periódico Mediterráneo" y "El Mundo de Castellón" del día 4 de noviembre de 2005, fue presentado por la mercantil Gas Natural Distribución SDG, SA. escrito de alegaciones que, en síntesis, manifiesta lo siguiente:  
o Que mediante escrito presentado con anterioridad a la información pública del expediente, se manifestó que existían acuerdos previos entre Iberdrola Distribución de Gas y el Ayuntamiento de Segorbe.  
o Que en fecha 22 de junio de 1998 se concedió autorización administrativa a Enagas, SA., siendo transferida a Gas Natural Distribución SDG, SA., con los activos correspondientes, para el suministro de gas natural en el término municipal de Segorbe y que en aplicación de la Disposición Adicional Vigesimotercera de la Ley 34/1998, modificada por el Real Decreto 5/2005 de 11 de marzo, no podrán concederse nuevas autorizaciones para la construcción de instalaciones de distribución sobre la zona que ya posea autorización administrativa.  
o Que existen una serie de deficiencias técnicas en el proyecto presentado, dado que no queda garantizado el suministro de gas a toda la zona de expansión del suelo del municipio, limitándose a la antena que une el polígono de La Esperanza al punto de entrega y que por otra parte no se describe la organización y recursos destinados al mantenimiento y atención de urgencias.  
o Que el alegante tiene previsto suministrar al mercado doméstico, comercial y seguir ampliando las redes para el suministro industrial ofreciendo una serie de ventajas.  
o Que el criterio actual de la legislación aplicable y que se encuentra establecido en Directivas del Parlamento Europeo, es evitar las prácticas ineficientes en el ámbito de la distribución, como la coexistencia de varios distribuidores en un mismo ámbito territorial, lo que comporta la duplicidad de instalaciones para un mismo fin. Que el mencionado criterio es aplicable a este supuesto, por cuanto el alegante está suministrando gas desde el año 2001 al término municipal de Segorbe.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto al Ayuntamiento de Segorbe, conteniendo las características generales de la instalación, a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico. En contestación a dicho escrito, dicha Entidad remitió el mencionado informe, manifestando que en fecha 25 de octubre acordó conceder la licencia de obras a la empresa Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. para la ejecución del proyecto presentado.  
Resultando que remitidas al solicitante las alegaciones e informes presentados para que prestase su conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, manifestó de forma particularizada lo siguiente:  
o En cuanto al escrito de alegaciones presentado por Gas Natural Distribución SDG, SA. contesta que en la primera respuesta que se realizó, ya se expuso la no acreditación de la representación y legitimación, así como la extemporaneidad del escrito, e igualmente cuestión que se reitera ahora, la no existencia de una red de distribución que pueda ser un obstáculo a la solicitada, por cuanto no es adecuada para prestar servicio a las áreas a suministrar. Que así mismo, no existe implantada red alguna de distribución de gas natural canalizado titularidad del alegante o de distribuidor alguno y que resulta imposible perpetuar los sistemas monopolistas tras la aplicación de los principios liberalizadores que inspiran las actuales normativas comunitaria y estatal en la materia.  
o Respecto al informe del Ayuntamiento de Segorbe, muestra su conformidad, confirmando que dispone de la preceptiva licencia municipal.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:  
o Ministerio de Fomento. Demarcación de carreteras del Estado en Castellón, dictaminando favorablemente al trazado propuesto con la prescripción de que antes del comienzo de las obras se remita escrito que comprenda un plan de trabajo en la zona de servidumbre de la Autovía.  
o Telefónica de España, SA., manifestando no encontrar reparos a la ejecución del proyecto, con los condicionantes que en su informe se contienen.  
o Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., indicando la conformidad con el proyecto presentado.  
o Comunidad de Regantes de Segorbe, concediendo la autorización solicitada, bajo las condiciones que se determinan en el informe remitido.  
o Repsol Butano, SA., informando que ostenta la autorización administrativa para la distribución de gas propano canalizado para uso doméstico en Segorbe desde 1998 y que si bien no objetan nada respecto al suministro del Polígono Industrial, sí que se aprecia la duplicidad de infraestructuras en las denominadas zonas de actuación que se acometerían en la fase 3 del citado proyecto. En relación a las condiciones en que deberán efectuarse las obras en que exista coincidencia de trazados es intención de la citada compañía colaborar para posibles incidencias.  
Los condicionantes genéricos y específicos fueron notificados oportunamente a Iberdrola Distribución de Gas, SA.U., habiendo prestado su conformidad con los mismos y a la información facilitada al objeto de su observancia en el proyecto en tramitación, en especial en lo que respecta a paralelismos y cruzamientos, haciendo relevancia, en cuanto al emitido por Repsol Butano, SA., "que conforme a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos, la distribución de propanado y gas natural, no sólo resulta compatible por ser de familias distintas, sino que las instalaciones correspondientes al primero deben realizarse con características técnicas que permitan su adecuación a la distribución del segundo".  
Resultando que con fecha 8 de marzo de 2006 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de ramal de distribución de gas natural al polígono industrial "La Esperanza", sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que sean necesarias, así como del cumplimiento de lo establecido en la documentación aportada y condicionada a los extremos que en la misma se contienen y que en la parte resolutiva de la presente autorización se expondrán.   
Vista la solicitud presentada por la empresa Gas Alicante, SA.U. con domicilio a efectos de notificaciones en Elda (Alicante), Calle Nueva, nº 1 Bis, con fecha 12 de agosto de 2005, en el Servicio Territorial de Energía de Castellón, junto con el denominado "Proyecto de solicitud de autorización administrativa previa para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Segorbe", firmado por el Ingeniero Industrial, Don Pedro Vinaches Almiñana, y visado en fecha 21 de julio de 2005, para que le sea otorgada autorización administrativa para la construcción y explotación de las instalaciones de distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Segorbe, provincia de Castellón.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 se remitió en fecha 3 de marzo de 2006, separata de la citada instalación al Ayuntamiento de Segorbe, conteniendo las características generales, a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico.   
No consta en el expediente la contestación al informe solicitado.  
Resultando que como precedentes de la presente resolución figuran las siguientes:  
o Resolución de 23 de enero de 1997 de la Conselleria de Industria y Comercio sobre concesión administrativa a Repsol Butano, SA. para la prestación del servicio público de suministro y distribución por canalización de combustibles gaseosos de la 2ª y 3ª familia en el municipio de Segorbe (Castellón), para usos domésticos, comerciales y pequeñas industrias.  
o Resolución de 29 de septiembre de 1998 del Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio por la que se autoriza a la empresa Repsol Butano, SA., para la realización de las instalaciones correspondientes al Proyecto "Instalaciones para el suministro de GLP al municipio de Segorbe". Su Acta de puesta en servicio es de fecha 28/11/2000.  
o Resoluciones del Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Industria y Energía por la que se autorizan a la empresa Repsol Butano, SA los proyectos de ampliación de red de distribución canalizada para la ampliación de distintas Unidades de Actuación en dicho municipio.  
o Resolución de 22 de junio de 1998 de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio por la que se otorga a Enagas, SA. concesión administrativa para el servicio público de conducción, distribución y suministro de gas natural para usos industriales en diversos términos municipales, entre los que figura el municipio de Segorbe.  
o Resolución de 24 de enero de 2000 del Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Industria y Energía, por la que se autoriza a Gas Natural SDG, SA. la realización de las instalaciones correspondientes al proyecto de Red "Xilxes-Soneja-Segorbe (Salida CS-2)", en varios términos municipales, entre otros, el de Segorbe.  
o Resoluciones del Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Industria y Comercio relativas a la autorización administrativa solicitada por Gas natural SDG, SA. para la puesta en servicio, tanto de los ramales 1 y 2 de la Red "Xilxes-Soneja-Segorbe (Salida CS-2)", como a determinadas industrias, en varios términos municipales, entre otros, el de Segorbe.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud de Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es la dotación de infraestructura gasista a los usuarios del Polígono Industrial "La Esperanza", así como a zonas de desarrollo urbanístico en este término municipal.  
Resultando que Iberdrola Distribución de Gas, SA.U y Gas Alicante, SA.U. han presentado la documentación justificativa de los requisitos establecidos en el artículo 9 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, en cuanto a su capacidad legal, técnica y económico-financiera para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Visto el informe emitido por el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente de solicitud.  
Considerando que la Disposición Transitoria decimoquinta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, declara que sobre la zona de distribución de gas natural de una concesión que, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la presente Ley, hubiera devenido en autorización, no podrán concederse nuevas autorizaciones para la construcción de instalaciones de distribución hasta el 1 de enero de 2005.   
Considerando que el artículo 60, en su apartado 4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, determina que se garantiza el acceso de terceros a las instalaciones de la red básica y a las instalaciones de transporte y distribución en las condiciones técnicas y económicas establecidas en la referida Ley.  
Considerando lo establecido en el artículo 10.2, en su apartado c) del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, en cuanto a los derechos de las empresas distribuidoras, de conectarse a la red de distribución de presión máxima de diseño superior a 4 bar más cercana con capacidad suficiente para acceder al abastecimiento de gas natural necesario para atender a la demanda correspondiente a su zona de autorización.  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente Título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial, las relativas a la ordenación del territorio y el medio ambiente.  
Considerando. Que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Considerando. Que la Dirección General de Energía es competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
La concurrencia de solicitudes presentadas por los peticionarios, Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. y Gas Alicante, SA., respecto a la Autorización Administrativa para la gasificación en el municipio de Segorbe, que se concreta en los siguientes pronunciamientos:  
I. Otorgar autorización administrativa a la empresa Iberdrola Distribución de Gas SA.U. para la construcción de las instalaciones de distribución de gas natural correspondientes al gasoducto al Polígono Industrial "La Esperanza" y determinadas zonas urbanas, en el término municipal de Segorbe, provincia de Castellón. La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 11.107'78 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figura en el expediente de solicitud, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Castellón formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización .  
Segunda. La Compañía Iberdrola Distribución de Gas S.D.G., SA. cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74 "Obligaciones de los distribuidores de gas natural" y en el punto 1 del artículo 83 "Obligaciones y derechos de los Distribuidores y Comercializadores en relación al suministro" de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el articulo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Cuarta. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. .  
Quinta. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. .  
Sexta. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirá por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Séptima. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
Octava. Será causa de revocación de la presente autorización:  
o El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.  
o El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
II. Aprobar el Proyecto de ejecución denominado "Proyecto de autorización Ramal alimentación de gas natural, Polígono Industrial La Esperanza", firmado por el Ingeniero de Minas, Don Ignacio Marín De La Bárcena Folache, y visado en fecha 13 de mayo de 2005, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolo a las condiciones que igualmente se relacionan:  
Las características principales del proyecto que se aprueba son las siguientes:  
o Tipo de gas: gas natural.  
o Punto de conexión:   
o Con la red de APA(1), perteneciente a Gas Natural SDG, situado en el cruce de la Avenida Navarro Reverter y la Avenida de España.  
o Características de las instalaciones y planes de expansión:  
o Fase I: 1ª anualidad: Ramal de alimentación al Polígono Industrial "La Esperanza".  
oInstalaciones que comprende:  
- Acometida APA(1), en acero de 3'' de diámetro, grado B Std, según especificación API-5L. Longitud: 42 m. y protección catódica.  
- Estación de Regulación y Medida (ERM) APA/APA(1), con presión máxima de entrada 16 bar y salida 10 bar, caudal nominal 3.500 m³(n)/h.  
- Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, diámetro 160 mm y SDR 11 para trabajar en APA(1) (10 bar). Longitud: 3.567 m. enterrada a una profundidad mínima de 0'8 m. sobre su generatriz superior.  
(1) APA: 4 bar< P <= 16 bar  
MPB: 0,4 bar< P <= 4 bar  
o Trazado  
- Se inicia en el punto de conexión antes descrito y discurre por calzadas de suelo urbano de la Avenida de España, aproximadamente 2000 m., continua discurriendo por camino de tierra, cuya tubería será protegida con losa de hormigón, (según identificación en el plano PT100 del proyecto), hasta su final en la ERM de la entrada del Polígono Industrial.  
o Fase II: 2ª anualidad: Distribución secundaria al Polígono Industrial "La Esperanza".  
o Instalaciones que comprende:  
- ERM de APA/MPB(1) a la entrada del Polígono Industrial.  
- Tubería MPB, de polietileno de alta densidad PE-100, diámetro 63 mm y longitud de 577 m., enterrada a una profundidad mínima de 0'8 m. sobre su generatriz superior.  
o Fase III: 3ª anualidad: Distribución secundaria en determinadas zonas urbanas.  
o Zona geográfica:  
- Zonas urbanas calificadas como tales de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación Urbana y aquellas actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, a las que se acompañe su certificación correspondiente. Quedan delimitadas según se especifica en los planos del proyecto PT-100 y PD-101 para las zonas denominadas 1,2,3,y 4, sin "invadir" zonas colindantes actualmente suministradas por otra empresa distribuidora.  
- Tuberías:  
a) Zonas 1,2 y 3: Tubería de MPB(1) con origen en los respectivos puntos de salida del ramal principal que alimentará a cada una de las zonas, de polietileno de alta densidad PE-100, diámetro 63 mm y longitud de 788 m. enterrada a una profundidad mínima de 0'8 m. sobre su generatriz superior.  
b) Zona 4: ERM con salida en MPB (1) con tubería de polietileno de alta densidad PE-100, de 63 mm. de diámetro y 70 m. de longitud.  
o Presupuesto: 555.389'24 Euros  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
(1) APA: 4 bar< P <= 16 bar  
MPB: 0,4 bar< P <= 4 bar  
1ª Las instalaciones a establecer se harán con arreglo al proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, dentro de los plazos de distribución temporal de instalaciones señalados anteriormente, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, y, en todo caso, se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1974 (BOE 6 diciembre 1974) y modificado por la Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 08.11.83) y su corrección de errores (BOE 23.07.84), la Orden de 6 de julio de 1984 (BOE 23.07.84), la Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE 21.03.94), la Orden de 29 de mayo de 1998 (BOE 11.06.98), y cumplirán dicho reglamento, así como las disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
3ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
4ª El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los Organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
5ª Condiciones de orden medioambiental recogidas en el Declaración de Impacto Ambiental de 8 de marzo de 2006.  
1. Obtención de informe favorable de la Conselleria de Cultura respecto a la posible afección al patrimonio cultural valenciano, debiendo seguirse las medidas que en él se establezcan caso de hacerse.  
2. Supervisión del replanteo de la obra por parte de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Castellón por si es necesario adoptar alguna medida preventiva y correctora respecto a evitar afectar algún ejemplar vegetal singular, estos servicios podrán determinar caso de considerarlo necesario adoptar medidas de restauración de las zonas afectadas.  
3. Respecto a aquellos materiales sobrantes de las obras se retirarán de la zona a vertedero autorizado, salvo que puedan reutilizarse en la misma.  
4. Se extremará la vigilancia ambiental en lo relativo a la afección a la población para minimizarla caso de ser necesario.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 31 de julio de 2006.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.