Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3318, del 28-08-1998 (1998/7307)

Aprobación de Proyecto de Urbanización del Sector 11-B.
-------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3318

Fecha DOGV
:   28-08-1998

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   1998/7307


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Torrevieja

Tipo de documento
:   Anuncio

Aprobación de Proyecto de Urbanización del Sector 11-B. [1998/X7307]
  
Don Ángel García Martínez, concejal-delegado del Ayuntamiento de Torrevieja hace saber:
  
Que el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 1998, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdos:
  
«1º Aprobar el Proyecto de Urbanización del Sector 11-B, tramitado bajo número de expediente 43-U/97, a instancia de D. Antonio Soria Diez en nombre y representación de la mercantil Torrevisa, SA, D. Juan Carlos Sáez Carrasco en nombre y representación de Ninja Leveraged, SL, y D. Manuel Jesús Ros Pérez. La aprobación se realiza con las siguientes modificaciones:
  
a) Agua potable.
  
Bocas de riego e hidrantes: debe instalarse una unidad cada 200 m, medidos por espacios públicos.
  
b) Alcantarillado.
  
Punto de entronque: la solución que proponemos es: construcción de un colector de Ø 600 mm, paralelo a la CC-3321, y desde esta a la estación de bombeo entre sectores P-10c y S-17.
  
Ampliación de capacidad de almacenamiento de la estación P-10C y S-17 para absorber las aguas residuales de 6.200 unidades de viviendas.
  
Acometida: deben reflejarse en plano la acometida de cada manzana de acuerdo con la OROS:
  
Cámaras de descarga: no admisible en este municipio.
  
Aguas de lluvia: deben separarse en todos los casos de las residuales, su vertido ha de ser a vía pública, en el pavimento asfáltico no en las aceras.
  
El ancho del vial del SG, debe ser 15 m, tal como se refleja en el Plan Parcial, y debe realizarse acera en las dos márgenes.
  
Debe incluirse un mínimo tratamiento vegetal a la zona verde de protección de la CV-90.
  
e) Deben ejecutarse las obras con estricta sujeción a lo dispuesto, para cada unidad de ejecución, en las correspondientes cédulas de urbanización.
  
2º Nombrar al arquitecto técnico municipal, D. Mariano Cayuelas García, representante de la administración para recibir las obras de urbanización, en cuyo acto se deberá tener en cuenta las modificaciones contenidas en el punto 1º.
  
3º No se podrán otorgar licencias de edificación en el ámbito de las Unidades de Ejecución 1, 2 y 3 del Sector 11-B hasta que no se hayan cumplido los siguientes requisitos:
  
a. Presentación de avales ante el Ayuntamiento (7% y 0'5 %).
  
b. Formalizar las cesiones al Ayuntamiento a las que se refiere cada proyecto de reparcelación.
  
4º Aprobar la liquidación de la tasa por las licencias urbanísticas por importe de 100.000 pesetas, que se compensará con el depósito previo número 1.920/97.
  
5º Facultar al Sr. alcalde-presidente, o a quien legalmente le sustituya o haga sus veces, tan ampliamente y bastante como en derecho sea necesario y proceda para el cumplimiento y efectividad de estos acuerdos.