Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3610, del 22-10-1999 (1999/8841)

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 1999, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se autoriza a la empresa Enagás, SA, la realización de las instalaciones y se reconoce la utilidad pública correspondientes al proyecto Red de Agost, Novelda, Aspe, Elda, Petrer y sus addendas I, II y III y sus instalaciones auxiliares (salida AS-9), en la provincia de Alicante.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3610

Fecha DOGV
:   22-10-1999

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1999/8841


Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 1999, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se autoriza a la empresa Enagás, SA, la realización de las instalaciones y se reconoce la utilidad pública correspondientes al proyecto Red de Agost, Novelda, Aspe, Elda, Petrer y sus addendas I, II y III y sus instalaciones auxiliares (salida AS-9), en la provincia de Alicante. [1999/S8841]
  
Por Resolución de la Conselleria de Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana (BOE núm. 175, de 23 de julio de 1993) de fecha 1 de junio de 1993, se otorgó a Enagás, SA, concesión administrativa para el servicio público de suministro de gas natural para usos industriales en diversos términos municipales de las provincias de Valencia y Alicante, entre los que se encuentran Agost, Novelda, Aspe, Elda, Monforte del Cid y Petrer.
  
Enagás, SA, solicitó, mediante escritos de fecha 20 de abril de 1998 y 20 de agosto de 1998, ante este Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, al amparo de lo dispuesto en la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas en Materia de Combustibles Gaseosos, y en el artículo 9 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre, autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones de la Red de Agost, Novelda, Aspe, Elda, Petrer (salida-AS-9) y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Alicante, y de su addenda a dicho proyecto.
  
Vistas las solicitudes presentadas por Enagás, SA, y estudiados los proyectos Red de Agost, Novelda, Aspe, Elda, Petrer (salida-AS-9), en la provincia de Alicante, y su addenda, visados por el colegio oficial de ingenieros correspondiente.
  
Vistas las alegaciones formuladas al proyecto inicial y a su addenda, mediante escritos presentados en este servicio territorial con fechas 2, 21, 24 de noviembre de 1998, 23 de diciembre de 1998 y 15 de enero de 1999, por doña Nelly, don Manuel y don José María González Paya, propietarios de las fincas A-ED-2 y A-ED-6, en el solicitan un cambio de trazado para lo cual proponen dos soluciones alternativas. Todo ello justificado por la existencia de un intenso tráfico de trailers de gran tonelaje que abastecen a una nave industrial de su propiedad, y por el cruce con la antigua carretera nacional 330, que afectaría tanto a un intenso tráfico rodado como al acceso a los Supermercados Hiperber; don José Bernabéu Pic, en nombre y representación de la empresa Bernabeu Pic, SL, colindante de la finca A-PT-54, (vial del ayuntamiento), que se considera afectada por el trazado proyectado, en el que solicita un cambio de dicho trazado para lo cual propone dos soluciones alternativas. Todo ello justificado por afectarse tanto el acceso de personas como de camiones al centro comercial de su propiedad, Hiperber, así como al tráfico de camiones de gran tonelaje que acceden a las naves industriales existentes en la zona; don Tomás Galvañ Galvañ, propietario de las fincas A-AS-5/3V y A-AS-5/4V, en el que solicita: 1.Un cambio de trazado para lo cual proponen dos soluciones alternativas. Y que aun cuando no sean posibles las variantes propuestas, se reduzcan las franjas de ocupación temporal por tratarse de parcelas muy pequeñas en superficie. 2. Asimismo manifiesta que en la relación de bienes y derechos publicada respecto a la finca A-AS-5/4V, existe un error en cuanto a la titularidad; el Ayuntamiento de Aspe, titular de diversos caminos y viales, en el que solicita un cambio de trazado en dos tramos, para lo cual propone soluciones alternativas aprovechando la construcción de una carretera de la diputación provincial, para la que ya existe autorización de apertura de viales por parte de los propietarios y sobre cuyo trazado hay conocimiento exacto de las rasantes definitivas del terreno y de los viales; el Ayuntamiento de Petrer, propietario de diversos caminos, viales y fincas patrimoniales de carácter urbano, en el que manifiesta: 1. Que se ha incumplido el trámite de solicitud de informe al Ayuntamiento de Petrer, prevenido en el artículo 11 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. 2. Que el proyecto no ha tenido en cuenta la red estructural del plan general para el trazado, ni se ha coordinado con el ayuntamiento, para evitar que la instalación discurra por viales con instalaciones incompatibles con la red de gas. 3. Que el trazado interfiere el desarrollo de programas y proyectos de urbanización en fase de gestión o planteados en el plan general. 4. Que se desconoce la interferencia del trazado con otras instalaciones que discurren por viales públicos. 5. Que se desconoce la directriz del trazado, y por lo tanto, la incompatibilidad del mismo y de su servidumbre con otras instalaciones. 6. Que la servidumbre propuesta hace inviables futuras actuaciones municipales planteadas en proyectos de urbanización aprobados. 7. Que no existe documentación sobre la sección del trazado ni la anchura de zanjas. 8. Que no se entiende por qué el trazado da servicio sólo a algunas industrias, y no se plantea una red viable para abastecer a todos los núcleos industriales actuales y futuros. 9. Que se desconoce si la red planteada va a dar servicio a la futura concesión de servicio doméstico o ésta será independiente; La Unió de Llauradors i Ramaders, como organización profesional agraria, defensora de los intereses de los propietarios y agricultores afectados, en el que manifiesta: 1. Que la expropiación forzosa es un instrumento agresivo de las administraciones públicas para adquirir un bien privado, siendo además en este caso para beneficiar a una única empresa privada, la cual no ha intentado en ningún momento llegar a un acuerdo amistoso con los particulares afectados. 2. Que siendo obligatoria la existencia de un estudio de impacto ambiental, no han podido tener acceso a él para realizar las alegaciones oportunas. 3. Que, en caso de que se rechace la impugnación total del proyecto y su addenda, se solicita la adopción de las siguientes medidas: a) Que aun cuando la servidumbre se impone en una franja de terreno de 2 metros, la limitación de realización de obras es en una franja de 10 metros, por lo que solicita que, o se reduce la limitación de realización de obras a 2 metros, o se indemniza sobre una franja de 10 metros. b) Que el libre acceso del personal para mantener, reparar o renovar las instalaciones debe ceñirse a la franja de servidumbre de paso, teniendo que pagar y solicitar permiso por la ocupación de más terreno. c) Que la instalación de hitos de señalización y tubos de ventilación debe ser realizada en lugares que no entorpezcan el normal desarrollo de las labores agrícolas. d) Que, en caso de prolongarse la ocupación temporal por más tiempo del establecido, el propietario podrá solicitar la intervención administrativa para retirar la autorización otorgada. e) Que, una vez finalizadas las obras se restituya el terreno a su estado original, se repongan todos los caminos vecinales y de acceso a las fincas afectadas, que los barrancos y desagües queden en las mismas condiciones que en la actualidad, y que los sistemas de riego se mantengan en perfecto estado de uso, así como que las obras se realicen íntegramente en la zona de afección. f) Que se respeten o eviten las posibles vías pecuarias, según lo establecido en la legislación de vías pecuarias.
  
Vista la contestación de Enagás, SA, a las cuestiones suscitadas, mediante escrito de fecha 26 de febrero de 1999, en el que ponen de manifiesto en cuanto a las alegaciones presentadas por: doña Nelly, don Manuel y don José Mª González Paya, que se ha realizado una variante de trazado entre los vértices V-416 y V-446, recogida en la addenda II al proyecto de autorización. Esta variante ha sido consensuada con los servicios técnicos de los ayuntamientos de Elda y Petrer. Con la addenda II quedan desafectadas las fincas propiedad de los alegantes y la práctica totalidad de la zona indicada en la alegación. Minimizándose en lo posible los perjuicios ocasionados al acceso de personas, camiones y coches; don José Bernabeu Pic, en nombre y representación de la empresa Bernabeu Pic, SL que, desde el vértice V-A-413 al V-A-416, se mantiene el trazado previsto inicialmente, y que como consecuencia de las alegaciones presentadas se ha consensuado con los servicios técnicos del Ayuntamiento de Elda una variante de trazado entre los vértices V-416 y V-446, recogida en la addenda II al proyecto de autorización. Desafectándose la práctica totalidad de la zona indicada por el alegante, con lo cual los perjuicios para el acceso a las personas, camiones y coches se han minimizado todo lo posible. Asimismo, durante la fase de ejecución de las obras, se tomarán las medidas técnicas necesarias para garantizar el normal acceso al centro comercial Hiperber; don Tomás Galván Galván que, 1. No se puede aceptar la variante solicitada ya que el trazado ha sido consensuado con el Ayuntamiento de Aspe, al estar condicionado al proyecto de construcción de un futuro vial. En cuanto a la franja de ocupación temporal, se establece el espacio necesario para el acceso de las máquinas y la realización de las obras. 2. En relación con la manifestación de don Tomás Galván Galván referente al cambio de titularidad de la finca A-AS-5/4V, Enagás, SA, procederá a rectificar el error padecido en la relación de bienes y derechos afectados.; Ayuntamiento de Aspe que, el trazado será consensuado con el Ayuntamiento de Aspe y las modificaciones que resulten, se recogerán en la addenda III al proyecto de autorización; Ayuntamiento de Petrer que, 1. En relación con la necesidad de solicitar el informe a ese Ayuntamiento que previene el artículo 11 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, conviene señalar lo siguiente: \* El artículo 11 del citado reglamento dice textualmente ?los expedientes de concesión administrativa deberán informarse por las delegaciones del MINER afectadas, así como por el Consejo Superior de Industria. También deberán solicitarse informe de la organización sindical, cámaras oficiales de la propiedad urbana, comercio, industria y navegación, ayuntamientos u otros organismos afectados por el servicio si ellos no fueran los solicitantes, considerándose que de no recibirse contestación en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud de informe, se entenderá que el mismo es favorable?, ello confirma que el trámite de solicitar informe, se refiere exclusivamente a la tramitación de la concesión administrativa y no al de autorización por las siguientes razones: 1. La literalidad del texto: El párrafo repite ?los expedientes de concesión deberán informarse...- si fuera un trámite que hubiera que repetir en la fase de autorización de instalaciones diría ?los expedientes de concesión y los de autorización deberán informarse. 2. La naturaleza del contenido del informe: Asimismo afirma la necesidad de solicitar informe a los ayuntamientos u otros organismos afectados por el servicio. Claramente se está refiriendo a la implantación del servicio público cuya concesión pretende otorgarse, lo que concuerda fielmente con el artículo primero párrafo tercero y artículo sexto de la Ley 10/1987, de Combustibles Gaseosos, y no a la autorización de instalaciones de un proyecto concreto. 3. El precepto ya se cumplió en fase de tramitación de la concesión administrativa: En concreto la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana ya solicitó informe al Ayuntamiento de Petrer antes de otorgarse la concesión administrativa a Enagás, SA, por Resolución de 1 de junio de 1993, no habiéndose reservado ese ayuntamiento, tal como era su derecho, el servicio público de suministro de gas, por lo que la citada concesión se otorgó a Enagás, SA. El repetir la solicitud de informe a ese Ayuntamiento llevaría a la incongruencia de que ese organismo no podría reservarse el servicio público cuyos derechos exclusivos ostenta Enagás, SA, en los próximos 15 años. 4. El espíritu del texto reglamentario: El artículo 20 del Reglamento General del Servicio Público, establece ?El régimen de autorizaciones a que se refieren los artículos 10 y 11 se ajustará a lo dispuesto en el Decreto 1.775/1967, de 22 de julio (hoy Ley de Industria): Si el legislador hubiera querido que el trámite de las concesiones y autorizaciones fuera idéntico, no hubiera insertado ningún artículo exclusivo para las autorizaciones, tal como es el artículo 20 ni ningún artículo específico para las concesiones tal como es el artículo 11 entre otros. \* En efecto, la nueva Ley de Hidrocarburos previene la transformación de las concesiones administrativas en autorizaciones de pleno derecho, pero respeta de hecho los derechos exclusivos obtenidos por concesiones administrativas anteriores en 15 años para el suministro de gas natural. \* En cuanto a la verificación de la compatibilidad del proyecto con la ordenación urbanística y territorial, ya se ha solicitado a ese ayuntamiento la licencia preceptiva, por lo que esta empresa entiende cumplidos todos los requisitos establecidos en la legislación vigente. 2. El proyecto ha tenido en cuenta en todo momento el plan general del término municipal de Petrer, tanto en su red viaria como de calificación del suelo. 3. El trazado propuesto afecta de forma mínima y exclusivamente a través de viales a: el polígono UZO-2 de La Molineta, que se cruza por uno de sus extremos para poder acceder al polígono La Salineta, donde se dará suministro a varias industrias; al UZI-14 La Canal se le atraviesa por su arteria principal porque es necesario para dar suministro a las industrias que se encuentran al otro lado de la Rambla dels Molins; y respecto a los polígonos UZI-15 Balsa Perico y al UZI-13 Guieniey-San Rafael, se evitan al bordearlos por su parte exterior. 4, 5, 6 y 7.La canalización discurre bajo la calzada en prácticamente todo el trazado, quedando claro, según lo establecen las secciones tipo que figuran en la documentación presentada para la solicitud de licencia, cuáles son las dimensiones de ancho de zanja, así como las distancias que deben guardarse entre la conducción de gas y el resto de los servicios que actualmente discurren bajo los viales municipales, tanto en paralelo como en cruzamientos de los mismos. La servidumbre queda establecida por dichas distancias mínimas. 8. El trazado proyectado solamente da suministro a las industrias que en principio estarían dispuestas a consumir gas, habiéndose dejado prevista una salida para suministro al futuro polígono industrial lindante con el de Salinetas. 9. Aunque no está dentro del alcance de este proyecto, se dejará en la zona más adecuada una válvula en arqueta que será el origen de una futura red de distribución doméstico-comercial cuyo desarrollo será competencia de la distribuidora local; La Unió de Llauradors i Ramaders que, 1. Enagás, SA, es titular de concesión administrativa para el servicio público de suministro de gas natural para usos industriales en diversos términos municipales de las provincias de Valencia y Alicante mediante Resolución de 1 de junio de 1993, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana (BOE núm. 175, de 23 de julio de 1993). Que ya ha sido solicitado el reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones, tal y como establece el artículo 104 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. Dicha declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. Respecto a un acuerdo económico con los particulares afectados se intentará en una posterior el levantamiento de actas previas a la ocupación, ya que éste puede producirse en cualquier momento del expediente comprendido entre el levantamiento de actas previas y la resolución por parte de jurado de expropiación, según lo establecido en el Reglamento de Expropiación Forzosa (artículo 27.2). 2. El Estudio de Impacto Ambiental ha sido sometido a información pública conjuntamente con el proyecto de autorización de instalaciones, estando a disposición de los interesados en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante. 3. Respecto a las medidas solicitadas: a) Que la franja de prohibición de realizar cualquier tipo de obra es de 5 metros al eje del trazado, distancia que podrá reducirse, siempre que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que, en cada caso, fije el órgano competente de la administración. Además dicha franja forma parte de la servidumbre de paso de gas y así queda reflejada en el apartado de afecciones a terrenos del proyecto. Por tanto estará incluida en las indemnizaciones que en el momento procedimental oportuno se ofrezcan a los afectados. b) Que para el mantenimiento, reparación y renovación de las instalaciones sólo se utilizará la franja de servidumbre de paso, indemnizando en cada caso los daños que se ocasionen. c) Que los hitos de señalización y tubos de ventilación, se colocarán siempre que sea posible en las zonas donde menos entorpezcan el normal desarrollo de las labores agrícolas. d) Que las obras se realizarán en el plazo establecido en la autorización de instalaciones y exclusivamente en la franja de terreno que aparece reflejada en los planos parcelarios. e) Que durante la fase de ejecución de las obras se respetará en todo lo posible el normal funcionamiento de los caminos vecinales, caminos privados, barrancos, desagües y sistemas de riego. Una vez finalizadas éstas, se repondrán a su estado inicial. Así mismo, se repondrán los muros de contención y/o cerramiento afectados y el terreno afectado quedará en las mismas condiciones agrícolas que existían antes de la ocupación. f) Que se respetarán en todo momento las vías pecuarias afectadas y se cumplirá el condicionado que vendrá impuesto por la autorización de ocupación de dichas vías que será otorgada en su momento por el órgano competente en dicha materia.
  
Enagás, SA, solicitó, mediante escritos de fechas 23 de diciembre de 1998 y 29 de abril de 1999, ante este Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el artículo 9 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre, autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las addendas II y III a la Red de Agost, Novelda, Aspe, Elda, Petrer (salida-AS-9) y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Alicante.
  
Vista la solicitud presentada por Enagás, SA y estudiadas las addendas II y III al proyecto Red de Agost, Novelda, Aspe, Elda, Petrer (salida-AS-9) y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Alicante, visado por el colegio oficial de ingenieros correspondiente.
  
Vista la no formulación de alegaciones a dichas addendas II y III al proyecto.
  
Visto el Decreto 2.913/1973, de 26 de octubre (citado), el Decreto 1.775/1967, de 22 de julio, la Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, modificado por órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983, del 6 de julio de 1984 y de 9 de marzo de 1994, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes.
  
Este servicio territorial resuelve:
  
Autorizar las instalaciones y reconocer la utilidad pública solicitada por Enagás, SA, de acuerdo con el proyecto Red de Agost, Novelda, Aspe, Elda, Petrer y sus addendas I, II y III y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Alicante, con arreglo a las condiciones siguientes:
  
1. En todo momento, deberá cumplirse cuanto se establece en el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, así como de normas complementarias, Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos aprobado por Orden del Ministerio de Industria de 18 de noviembre de 1974 y modificado por órdenes del Ministerio de 26 de octubre de 1983, de 6 de julio de 1984 y de 9 de marzo de 1994, y Resolución de 1 de junio de 1993, de la Conselleria de Industria y Comercio por la que se otorga a Enagás, SA, la concesión administrativa para el suministro de gas natural para usos industriales en diversos términos municipales de las provincias de Valencia y Alicante.
  
2. El plazo para la puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de dieciocho meses a partir de la fecha de la ocupación real de las fincas afectadas.
  
3. Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto denominado Red de Agost, Novelda, Aspe, Elda, Petrer y sus addendas I, II y III y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Alicante, y demás documentación técnica presentada, quedando especificado en los siguientes datos básicos:
  
a) Proyecto inicial y su addenda
  
Descripción de las instalaciones. Instalaciones auxiliares: una estación de protección catódica con cables de coexión y elementos dispersores, y válvulas de seccionamiento y acometida. Tubería: de acero al carbono tipo API 5L Gr. B, de entre 8» y 4» de diámetro y entre 3,6 y 4,0 mm. de espesor; revestida de polietileno, e irá enterrada como mínimo a 1 metro de profundidad sobre su generatriz superior. Presión máxima de servicio: 16 bar.
  
b) Addenda II
  
Descripción de instalaciones. Instalaciones auxiliares: dos acometidas. La A-2.17, que supone alargar la conducción desde las proximidades de la acometida al tanatorio de Elda-Petrer hasta la industria de Estampaciones Ferrándiz, dejándose la válvula en arqueta. Y la acometida A-2.18, que tiene su inicio en la confluencia de la calle Monte Perdido y los Cisnes en el polígono industrial, de donde saldrá a la calle los Cisnes para llegar a la empresa de Diseño Fantasía y Moda, donde se deja la válvula en arqueta.
  
c) Addenda III
  
Descripción de instalaciones: se realizan con la addenda las siguientes modificaciones respecto al proyecto inicial y su addenda II: en el término municipal de Petrer, la variante comienza en el vértice V-327 y finaliza en el vértice V-331 una vez cruzada la carretera N-330. En el término municipal de Aspe, comienza en las proximidades del vértice V-30 de la Acometida A-1.5, donde gira 90º con respecto al inicial para continuar por dos viales previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de Aspe y conectar con el trazado antiguo a 90 m del vértice V-36.
  
Proyecto inicial y sus addendas I, II y III
  
Longitud: 37.702 metros (2.631 metros en Agost, 7.381 en Monforte del Cid, 13.390 en Novelda, 2.402 en Aspe, 9.565 en Petrer y 2.333 en Elda). Con la addenda disminuye 6,21 metros (reduciéndose 223,38 metros en Novelda, e incrementándose en 217,17 metros en Aspe). Por lo tanto, es de 37.695,79 metros (2.631 metros en Agost, 7.381 en Monforte del Cid, 13.166,62 en Novelda, 2.619,17 en Aspe, 9.565 en Petrer y 2.333 en Elda). Con la addenda II aumenta en 605 metros respecto al proyecto inicial, disminuyendo en 138 metros en el término municipal de Petrer, e incrementándose en 743 metros en el término municipal de Elda: (571 metros de tubería de 4- de diámetro en el ramal 2, 112 metros de 4- de diámetro en la acometida A-2.17 y 60 metros de 4- de diámetro en la acometida A-2.18). Y con la addenda III disminuye en 29 metros respecto al proyecto inicial y su addenda II, disminuyendo en 8 metros en el término municipal de Petrer, y en 21 metros en el término municipal de Aspe.
  
Presupuesto: el presupuesto del proyecto no sufre variación por la realización de las variantes recogidas en la addenda III, siendo el presupuesto total de ochocientos dieciocho mil millones ochocientas treinta y nueve mil cuatrocientas ochenta y ocho (892.619.678) pesetas, que se desglosa en las siguentes cantidades: proyecto inicial, ochocientos dos millones novecientas doce mil trescientas noventa y una (451.983.489) pesetas; addenda: dos millones novecientas sesenta y seis mil ciento sesenta y dos (2.966.162) pesetas; addenda II: doce millones novecientas sesenta mil novecientas treinta y cinco (45.281.374) pesetas.
  
4 Para introducir modificaciones que afecten a los datos básicos a que se refiere la condición tercera, será necesario tener autorización en este servicio territorial.
  
5. Una vez finalizadas las obras de instalación, se efectuarán los ensayos y pruebas oportunas, informando con un plazo de 48 horas de la realización de los mismos a este servicio territorial.
  
6. Este servicio territorial aprobará también las condiciones concretas de aplicación del proyecto e introducirá las modificaciones de detalle que resulten convenientes.
  
7. Enagás, SA, dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este servicio territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento. Para ello, se aportará a este servicio territorial un certificado final de obra por técnico superior competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en el que conste que la construcción y montaje sean efectuados de acuerdo con la normativa técnica vigente que les sea de aplicación, acompañado de la documentación correspondiente a las pruebas y ensayos realizados.
  
8. Este servicio territorial se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas por la declaración inexacta de los datos suministrados y otra causa excepcional que lo justifique legalmente.
  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la presente autorización y la declaración concreta de utilidad pública de las instalaciones, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados y dará lugar a la urgente ocupación de los mismos. Los referidos bienes y derechos son los incluidos en las relaciones que se publicaron en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fechas 10 de diciembre de 1998, 18 de marzo de 1999 y 10 de junio de 1999.
  
La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente, de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otras necesarias para la realización de las obras de las instalaciones.
  
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el director general de Industria y Energía de la Conselleria de Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana, en el plazo de un mes, contado desde el día de la notificación de la misma, conforme determina el artículo 114 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Alicante, 24 de septiembre de 1999.- El director territorial: Clemente Vergara Trujillo.