Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3276, del 01-07-1998 (1998/4934)

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1998, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA, el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Benicarló (Castellón).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3276

Fecha DOGV
:   01-07-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1998/4934


Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1998, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA, el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Benicarló (Castellón). [1998/X4934]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, a instancia de Iberdrola, SA, relativo al proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Benicarló (Castellón).
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2.619/1966 de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y en la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que en el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 23 de abril de 1998.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Autorizar a Iberdrola, SA, el proyecto de ejecución de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 denominada ST Benicarló (Castellón), cuyas características principales, una vez realizadas las obras de ampliación son las siguientes:
  
En el sistema de 132 kV:
  
- Trasladar la L/Castellón-Ingenio hasta la posición enfrentada al actual T-3, que corresponde al subtajo 87.
  
- La posición dejada por la L/Castellón-Ingenio (subtajo 83) se utiliza como nueva posición de acoplamiento. Retirar la unión entre los embarrados atirantados existente en el pórtico intermedio de los embarrados principales. Realizar un enlace con cable aislado entre la posición de acoplamiento y el extremo del embarrado contrario.
  
- Trasladar el transformador T-2 hasta la posición contigua al T-3 (subtajo 85) desmontando el embarrado aéreo de reunión con el parque de 66 KV y realizando un nuevo enlace con cable aislado.
  
- Instalar, en el subtajo 82 (actual posición de T-2 trasladado), un nuevo T-4 de 40 MVA relación 132/20 KV que alimentará a un nuevo módulo de celdas a 20 KV.
  
En el sistema de 66 KV
  
- Modificar la posición del T-2 para un enlace con cable con el T-2
  
Sistema de 20 KV
  
- Instalar un módulo de celdas a 20 KV, simple barra, en aire, que irá instalado en un nuevo edificio prefabricado, y constituido por:
  
- 8 celdas de línea
  
- 1 celda de transformador (T-4)
  
- 1 celda de batería de condensadores
  
- 1 celda de medida
  
- 1 celda de servicios auxiliares
  
- 1 celda de partición
  
- Las nuevas celdas de 20 KV se enlazarán con las existentes de 20 KV mediante cables aislados
  
- Instalación de nueva batería de condensadores (BE-3) de 7,2 MVAr, alimentada desde las nuevas celdas de 20 KV.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.