Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6953, del 29-01-2013 (2013/668)

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones de la red de distribución de gas natural con módulo de regasificación de gas natural licuado, en la localidad de Alcossebre, término municipal de Alcalà de Xivert en la provincia de Castellón. Expediente número CBREDE/2012/3/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6953

Fecha DOGV
:   29-01-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/668


Fecha del documento
:   19-12-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2012, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones de la red de distribución de gas natural con módulo de regasificación de gas natural licuado, en la localidad de Alcossebre, término municipal de Alcalà de Xivert en la provincia de Castellón. Expediente número CBREDE/2012/3/12. [2013/668]  
Resultando que la compañía Gas Natural Cegas, SA., presentó con fecha 10 de abril de 2012 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, escrito junto con proyecto de red básica de distribución de gas natural en MOP 4 bar y módulo de regasificación de gas natural licuado con presión de almacenaje de GNL a 4 bar, de 60 m³ de capacidad de almacenamiento, 750 m³ (n)/h (invierno) y 4 bar de presión de suministro de gas natural a la red de distribución, en la localidad de Alcossebre, término municipal de Alcalà de Xivert en la provincia de Castellón, firmado por el ingeniero industrial Ángel Jesús Cruz Bermúdez, colegiado número 16926 solicitando que le fuera otorgada la autorización administrativa y aprobación de proyecto para la ejecución de la red de distribución de gas natural con módulo de regasificación de gas natural licuado en la localidad de Alcossebre, término municipal de Alcalà de Xivert, provincia de Castellón. (CBREDE/2012/3/12).  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia el capítulo V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08.10.1988), y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, mediante el Anuncio correspondiente, que se publicó en los diarios El Mundo el día 21 de septiembre de 2012 y El Periódico Mediterráneo 21 de septiembre de 2012; en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 3 de julio de 2012 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 8 de junio de 2012. No habiéndose presentado alegación alguna durante el periodo de información publica de la solicitud presentada.  
Considerando que en la fecha que es dictada la presente resolución, consta justificadamente acreditada por parte de Gas Natural Cegas, SA., los datos referidos a los siguientes extremos:  
- La zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa, delimitada adecuadamente y definida la instalación principal de la red, así como del módulo de regasificación de gas natural licuado.  
- Identificación de los límites y distancias existentes de las zonas objeto de solicitud.  
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones es dotar de infraestructura gasista a los sectores doméstico y comercial de la zona de la playa del municipio de Alcalà de Xivert.  
Considerando los informes técnicos emitidos por el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Conselleria de Economía, Industria, Comercio y Turismo, encargado de la instrucción de los expedientes de solicitud.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Considerando lo dispuesto en el capítulo V, Distribución de combustibles gaseosos por canalización, del título IV, Ordenación del suministro de combustibles gaseosos por canalización, de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos. Considerando lo dispuesto en el artículo 73.7 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007, de 2 julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.  
Considerando el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y en particular sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización» e ICG 04 «Plantas satélite de gas natural licuado (GNL)»  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando las ventajas en orden a la garantía, a la conexión a través del módulo de regasificación proyectado, al alcance y condiciones técnicas de los planteamientos realizados a través de la solicitud tramitada, en virtud de lo anteriormente establecido y que este Servicio Territorial de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3.d de la Ley 34/1998 y con el artículo 24 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio.  
Este Servicio Territorial de Energía resuelve:  
Otorgar autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de la red básica de distribución de gas natural en MOP 4 bar y módulo de regasificación de gas natural licuado con presión de almacenaje de GNL a 4 bar, de 60 m³ de capacidad de almacenamiento, 750 m³ (n)/h (invierno) y 4 bar de presión de suministro de gas natural a la red de distribución, en la localidad de Alcossebre, en el término municipal de Alcalà de Xivert, provincia de Castellón, cuyas características principales son:  
Sujeto: Gas Natural Cegas, SA.  
Tipo de gas: Gas natural.  
Punto de conexión: Módulo de regasificación de gas natural licuado, ubicado en parcela con acceso desde la Calle de las Fuentes, Polígono 15, parcela 3, de la playa de Alcalà de Xivert, con referencia catastral 64623D140440820992YU, según se indica en el plano núm. 2 del proyecto presentado y en el plano de consulta de datos catastrales presentado, con presión de almacenaje de GNL a 4 bar, de 60 m³ de capacidad de almacenamiento, 750 m³ (n)/h (invierno) y 4 bar de presión de suministro de gas natural a la red de distribución.  
Zona geográfica: Núcleo urbano de la playa de Alcalà de Xivert, según se indica en el plano núm. 2 del proyecto presentado  
Características de las instalaciones:   
1. Módulo de regasificación de gas natural licuado.  
- Capacidad de almacenamiento de GNL: 60 m³.  
- Capacidad de gasificación máxima horaria: 750 m³(n)/h (invierno).  
- Presión normal de servicio de almacenaje de GNL: 4 bar.  
- Presión de suministro de GN a la red de distribución: 4 bar.  
- Temperatura de suministro de GN: entre 0ºC y 20ºC.  
2. Red de distribución de gas natural del núcleo urbano de la playa de Alcalà de Xivert.  
- MOP 4 bar.  
- 2.107 m de polietileno PE 100 sdr 17'6 y Ø200mm.  
Presupuesto de proyecto presentado: 352.132 euros.  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d) y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 7.042,64 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. Una vez constituida la fianza se depositará en el Servicio Territorial de Energía de Castellón la carta de pago-resguardo emitida por la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Castellón formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
Segunda. Gas Natural Cegas, SA. cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74, Obligaciones de los distribuidores de gas natural, y en el punto 1 del artículo 83, Obligaciones y derechos de los distribuidores y comercializadores con relación al suministro, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Cuarta. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y de conformidad con el artículo 28 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de Reformas Urgentes para el Impulso de la Productividad y para la Mejora de la Contratación Pública.   
Quinta. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el artículo 28 del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo.  
Sexta. Durante toda la vida de la instalación, se deberán respetar las limitaciones establecidas en la norma UNE 60788 citada en la ITC-ICG04 del Real Decreto 919/2006 para las parcelas colindantes a la planta satélite con respecto a las zonas de seguridad de la instalación.  
Séptima. Las instalaciones se realizarán de acuerdo con el proyecto técnico de ejecución presentado en el Servicio Territorial de Energía de Castellón, debiendo ejecutarse la planta de regasificación en el plazo de dos meses y la red de distribución de gas natural en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de presentación de la carta de pago-resguardo ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón y en cualquier caso la totalidad de las instalaciones deberán estar ejecutadas en el plazo máximo de doce meses contado a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, debiendo cumplir la ejecución de las instalaciones autorizadas con el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, así como las disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
Octava. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Novena. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
Décima. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.   
Undécima. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su notificación.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el director general de Energía, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
  
Castellón, 19 de diciembre de 2012.- El Jefe del Servicio Territorial de Energía: Esteban Santamaría Coria.