Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7501, del 09-04-2015 (2015/2900)

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2015, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción de una red de distribución de gas natural en el municipio de Atzeneta d'Albaida, para su gasificación, y se aprueba su proyecto de ejecución. Expediente número CBREDE/2012/10/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7501

Fecha DOGV
:   09-04-2015

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2015/2900


Fecha del documento
:   05-02-2015

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * Atzeneta d'Albaida
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2015, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción de una red de distribución de gas natural en el municipio de Atzeneta d'Albaida, para su gasificación, y se aprueba su proyecto de ejecución. Expediente número CBREDE/2012/10/46. [2015/2900]  
Antecedentes de hecho  
  
Con fecha 21 de junio de 2012, Gas Natural Cegas, SA, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, escrito en el que solicitaba:  
- Autorización administrativa para la construcción de una red de distribución de gas natural en el municipio de Atzeneta d'Albaida, provincia de Valencia, para su gasificación.  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución de la misma.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico, firmado por técnico competente, acompañado de declaración responsable de este, suscrita el 18 de junio de 2012.  
- Separatas técnicas para la obtención del condicionado técnico de:  
Ayuntamiento de Atzeneta d'Albaida.  
Diputación de Valencia. Área de carreteras.  
Confederación Hidrográfica del Júcar.  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
Telefónica, SA.  
Posteriormente, aporta la siguiente documentación:  
- Adenda a la separata Ayuntamiento de Atzeneta d'Albaida.  
- Adenda a la separata de la Diputación de Valencia.  
- Informe técnico de subsanaciones al Proyecto.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia CBREDE/2012/10/46, incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia al efecto.  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación junto al proyecto de ejecución han sido objeto de información pública durante el plazo de 20 días en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 20 de septiembre de 2012 (DOCV 6866),  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 1 de octubre de 2012 (BOPV 234),  
- Los diarios El País y La Razón, en su edición de la Comunitat Valenciana, del 28 de diciembre de 2012.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, con fecha 25 de julio de 2012 se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Atzeneta d'Albaida. En contestación al escrito formulado por el Ayuntamiento con fecha del 26 de septiembre de 2012, la empresa peticionaria presenta adenda a la separata con fecha del 11 de diciembre de 2012, habiéndose dado traslado al Ayuntamiento con fecha del 8 de febrero de 2013, sin que conste en el expediente contestación al efecto.  
- Diputación de Valencia. En fecha del 27 de noviembre de 2012 tiene entrada informe técnico del Servicio de Conservación y Explotación de la Diputación. En respuesta al mismo, la empresa peticionaria presenta adenda a la separata con fecha del 24 de enero de 2013, dándose traslado a la Diputación que presenta nuevo informe técnico al efecto con fecha de entrada del 6 de marzo de 2013. Éste informe es aceptado por la empresa peticionaria con fecha del 30 de abril de 2013.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar. Con fecha del 24 de septiembre de 2012 tiene entrada escrito de autorización de dicho organismo para el cruce subterráneo de cauce público con condicionado particular y general, que es aceptado por la empresa peticionaria con fecha del 9 de noviembre de 2012.  
- Iberdrola. En fecha del 22 de noviembre de 2012 presenta informe favorable condicionado, que resulta aceptado por el interesado con fecha del 21 de enero de 2013.  
- Telefónica. En fecha del 13 de agosto de 2012 tiene entrada informe favorable condicionado, que resulta aceptado por la empresa peticionaria con fecha del 28 de septiembre de 2012.  
Las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución de gas natural.  
El solicitante, Gas Natural Cegas, SA, está inscrito con en el número 7 en el Registro administrativo de distribuidores de combustibles gaseosos por canalización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
La finalidad que se persigue con la construcción de las instalaciones es dotar de infraestructura gasista al municipio de Atzeneta d'Albaida, para poder reforzar el suministro de gas natural para usos industriales y consumo doméstico de la zona, según la solicitud y documentación presentadas.  
El punto de conexión de las instalaciones solicitadas por la empresa peticionaria se encuentra en el gasoducto con MOP 16 bar propiedad de Gas Natural Cegas, SA, existente al norte del municipio de Atzeneta d'Albaida.  
En el proyecto consta delimitada la zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa (plano P-PAA 01 Rev.0, anexo a esta resolución).  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente y propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2.c de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.a de la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Consellería de Industria y Comercio, concordado con el artículo 18 del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.1.b de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 70.1.b del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural las instalaciones de distribución de gas natural, la construcción o establecimiento de las mismas requiere aprobación del proyecto de ejecución o detalle de las mismas.  
Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de gas natural deben reunir los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad de distribución en el capítulo II del título II del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas deberán acreditar suficientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 73.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
De acuerdo con el artículo 73.5 de la Ley 34/1998 y el artículo 81.7 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, las autorizaciones de instalaciones de distribución deben contener todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación, la delimitación de la zona en la que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la red en dicha zona que debe asumir la empresa solicitante y el plazo para la ejecución de dichas instalaciones y su caracterización.  
Considerando lo dispuesto en el capítulo V, «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», del título IV, «Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización», de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el capítulo II, «Autorizaciones para la construcción, ampliación, modificación y explotación de instalaciones», del título IV, «Procedimientos de autorización de las instalaciones de almacenamiento, regasificación, transporte y distribución», del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, este último por ser derecho supletorio en la Comunitat Valenciana, al carecer de regulación autonómica en materia de procedimiento de autorización de instalaciones de distribución de gas natural canalizado.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa previa para la construcción de una red de distribución de gas natural canalizado en el municipio de Atzeneta d'Albaida, provincia de Valencia, para su gasificación, cuyas características principales son:  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de gas a transportar Gas natural (segunda familia), con los requisitos mínimos de calidad vigentes en cada momento  
Municipios afectados Atzeneta d'Albaida  
1. ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA (ERM)  
Identificación de la ERM Módulo aéreo (MOP 16/MOP 0,4)  
Ubicación Entrada norte del núcleo urbano de Atzeneta d'Albaida según plano P-PT 01 Rev. 0, «Proyecto de autorización administrativa para el suministro de gas natural en el término municipal de Atzeneta d'Albaida. Plano de trazado», anexo a esta resolución.  
Punto de conexión Red MOP 16 bar en el gasoducto existente al norte del municipio de Atzeneta d'Albaida  
Tipo de instalación ERM APA-16/EKQ 6285  
Tipo contador G-600-6»  
Q m³(n)/h 1000  
Presión de entrada (bar) 16  
Presión de salida (bar) 0,4  
Diámetro líneas entrada/salida (??) 2/6  
Sistema de calentamiento No  
Equipamiento telemático Si  
Número de líneas 2  
Tipología y dimensiones Armario de regulación metálico APA-16/INX 6718 de 1028x6061k292 mm, sobre una base de hormigón de 1950x850 mm  
2. RED de DISTRIBUCIÓN  
Puntos de conexión inicial y final Red MOP 16 bar:  
Punto inicial: Red existente MOP 16 bar al norte del municipio de Atzeneta d'Albaida, según plano P-PT 01 Rev. 0, «Proyecto de autorización administrativa para el suministro de gas natural en el término municipal de Atzeneta d'Albaida. Plano de trazado», anexo a esta resolución.  
Punto final: ERM.  
  
Red MOP 0,4 bar  
Punto inicial: ERM.  
Punto final: puntos de suministro.  
  
Longitud y diámetro nominal La red autorizada tendrá una longitud total de 2.887 metros, según el siguiente detalle:  
Red MOP 16 bar:  
16 metros de red de 4» de diámetro.  
4 metros de red de 2» de diámetro.  
Red MOP 0,4 bar:  
641 metros de red de diámetro 160 mm.  
594 metros de red de diámetro 110 mm.  
1314 metros de red de diámetro 90 mm.  
318 metros de red de diámetro 63 mm.  
  
Zona geográfica autorizada Según plano P-PAA 01 Rev. 0, «Proyecto de autorización administrativa para el suministro de gas natural en el término municipal de Atzeneta d'Albaida. Plano de área de autorización», anexo a esta resolución.  
  
En el área geográfica autorizada la empresa peticionaria vendrá obligada a realizar en los plazos y condiciones establecidos normativamente las acometidas y la conexión de nuevos consumidores o ampliación de los existentes que se les planteen, sin perjuicio de los regímenes de autorización y económicos que sean de aplicación a dichas acometidas y conexiones.  
Compromisos de expansión de la red autorizada La ejecución del proyecto de implantación del suministro de gas natural se realizará en dos fases a desarrollar en 12 meses según plano P-PAA 01 Rev. 0, «Proyecto de autorización administrativa para el suministro de gas natural en el término municipal de Atzeneta d'Albaida. Plano de área de autorización», anexo a esta resolución y detalle siguiente:  
Fase 1.ª. 6 meses. Zona norte del término municipal de Atzeneta d'Albaida.  
Fase 2.ª. 6 meses. Zona sur del término municipal de Atzeneta d'Albaida.  
Trazado Canalización de gas natural desde el gasoducto existente al norte de la población con MOP 16 bar, mediante 16 m de tubería de acero de 4» de diámetro y 4 m de tubería de acero de 2» de diámetro hasta la nueva estación de regulación ERM MOP 16 bar/MOP 0,4 bar de la que parte la red en MOP 0,4 bar.  
  
El ramal principal partirá desde la ERM y se dirigirá por las calles principales del municipio. De este ramal se desarrollaran las redes secundarias de las que partirán las acometidas; todo ello según el plano P-PT 01 Rev. 0, «Proyecto de autorización administrativa para el suministro de gas natural en el término municipal de Atzeneta d'Albaida. Plano de trazado», anexo a esta resolución.  
Tipo constructivo Canalización enterrada en zanja  
Presión máx. operación MOP (bar) MOP 16 bar y MOP 0,4 bar, según tipo de red.  
Presión de garantía (bar) La presión mínima a garantizar en los diferentes puntos de la red es de 0,05 bar en los tramos con MOP 0,4 bar y de 3 bar en los tramos con MOP 16 bar (según artículo 65.2 del Real Decreto 1434/2002)  
Material Red MOP 16 bar: Acero al carbono calidad Gr. L245 según UNE EN 10183-2  
Red MOP 0,4 bar: Polietileno PE100 según UNE EN 1555-1  
Espesor Red MOP 16 bar: 3,6 mm y 3,2 mm (para tubería de Ø4» y Ø2», respectivamente).  
Red MOP 0,4 bar: SDR (diámetro/espesor): 17,6  
Elementos auxiliares Válvulas de sectorización, Te de toma en carga y resto de accesorios necesarios para la correcta funcionalidad de la red  
  
  
El presupuesto final según el proyecto presentado asciende a doscientos sesenta y tres mil seiscientos once euros con trece céntimos de euro (263.611,13 ?).  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de cinco mil doscientos setenta y dos con veintidós céntimos de euro (5.272,22 ?), importe del dos por ciento (2 %) del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre.  
Dicha fianza se constituirá a favor de esta Dirección General de Energía en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.  
Una vez constituida la fianza, antes del plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, el titular deberá presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia la carta de pago-resguardo emitida por la citada tesorería, como acreditación del cumplimiento de la citada obligación.  
La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización y dicho servicio territorial formalice el acta de puesta en servicio de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
2. El titular de la presente autorización cumplirá con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, y el resto del ordenamiento jurídico aplicable al ejercicio de esta actividad vigente en cada momento. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, así como de acuerdo con las previsiones recogidas en los planes anuales de ampliación de las redes de distribución que le sean autorizados, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
4. La presente autorización en ningún caso concederá a su titular derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e independientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
5. Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas en ella, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otras causas previstas en el ordenamiento jurídico.  
6. El titular de la presente autorización comunicará anualmente, a la Dirección General de Energía, un resumen de la base de datos de los consumidores conectados a las instalaciones autorizadas en la presente resolución, según lo dispuesto en el inciso l del apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, en la que vendrá especificado el número de altas y bajas, en su caso, realizadas en el último año.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de distribución de gas natural canalizado descritas en el punto primero de esta resolución, redactado por técnico titulado competente, según la declaración responsable del mismo de 18 de junio de 2012, habilitando al titular de la presente resolución a la construcción de la instalación interesada, con arreglo a las condiciones que seguidamente se relacionan:  
1. La instalación de gas natural deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, su Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización», así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación. Asimismo la construcción de las instalaciones aprobadas por el presente acto administrativo deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y su desarrollo reglamentario. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
3. El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización del plazo de cada una de las fases recogidas en la autorización administrativa, Gas Natural Cegas, SA, podrá solicitar una ampliación concreta de los mismos mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado de la fase correspondiente.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
5. Personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o al Servicio Territorial de Energía correspondiente podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. A tal efecto, el titular de la presente resolución deberá comunicar con la adecuada antelación al Servicio Territorial de Energía correspondiente el inicio de las obras.  
Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Energía correspondiente.  
6. Finalizadas las obras de construcción y realizadas las pruebas correspondientes, el titular de la presente resolución solicitará la autorización de explotación (o acta de puesta en servicio) de la fase correspondiente, prevista en el artículo 85 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa y especificaciones contempladas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad aplicable a las instalaciones objeto del proyecto. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6389, del 3 de noviembre de 2010.  
7. Una vez otorgada la autorización de explotación (o acta de puesta en servicio) de cada fase, incluidas las posibles autorizaciones parciales, de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía correspondiente lo comunicará a esta dirección general.  
8. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.  
- La notificación de la presente resolución a Gas Natural Cegas, SA, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.5 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 5 de febrero de 2015.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
  
  
  
ANEXO  
  
- P-PAA 01 Rev. 0, «Proyecto de autorización administrativa para el suministro de gas natural en el término municipal de Atzeneta d'Albaida. Plano de área de autorización»  
  
- P-PT 01 Rev. 0, «Proyecto de autorización administrativa para el suministro de gas natural en el término municipal de Atzeneta d'Albaida. Plano de trazado»  
  
Accesibles en el sitio de internet http://www.indi.gva.es/web/energia/energia.