Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 6535, del 03-06-2011 (2011/6203)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual es resol la concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Bellreguard, en favor de Gas Natural Cegás, SA. Expedients número CBREDE/2000/34, CBREDE/2005/37/46 i CBREDE/2006/15/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6535

Data del DOGV
:   03-06-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2011/6203


Data del document
:   17-05-2011

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2011, de la Direcció General d'Energia, per la qual es resol la concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Bellreguard, en favor de Gas Natural Cegás, SA. Expedients número CBREDE/2000/34, CBREDE/2005/37/46 i CBREDE/2006/15/46. [2011/6203]  
Vist que la companyia Gas Alicante, SA, va presentar un escrit amb data 25 d'agost de 2005 davant del Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, junt amb el projecte d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al terme municipal de Bellreguard, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 29 de juliol de 2005, perquè li siga atorgada l'autorització administrativa per a la distribució de gas natural en el municipi de Bellreguard, província de València (CBREDE/2005/37/46).  
Vist que requerida per l'esmentat Servici Territorial la documentació complementària del projecte i l'acreditació de determinats aspectes, referits, entre altres, al punt de connexió, compromisos i plans d'expansió, i delimitació de la zona geogràfica, l'empresa peticionària va presentar un annex al projecte d'autorització firmat pel tècnic competent i visat amb data 13 de febrer de 2006 pel col·legi oficial corresponent.  
  
Vist que per Resolució de la Direcció General d'Energia de 7 de novembre de 2008 es procedix a realitzar el canvi de titularitat de les instal·lacions de distribució de gas natural autoritzades en l'àmbit de les competències de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat a nom de Gas Alicante, SA, a favor d'Endesa Gas Distribución, SA, i tindre a esta com a successor universal en tots els procediments en tramitació davant d'esta Direcció General en relació amb instal·lacions de distribució de gas natural, la sol·licitud inicial de les quals corresponia a Gas Alicante, SA.  
Vist que va ser realitzada la informació pública, a què fa referència l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE de 8 d'octubre de 1998), i en l'article 78 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lació de gas natural, per mitjà de l'anunci corresponent, que es va publicar en els diaris El Mundo i Levante el dia 26 de juny de 2006, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 4 de juliol de 2006 i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 5 de juliol de 2006.  
D'acord amb la documentació que hi ha a l'expedient, s'ha presentat escrit d'al·legacions per part de la mercantil Gas Natural Cegás, SA, en el qual, en síntesi, manifesta:  
1. Que és part interessada en l'expedient, ja que disposa d'autorització administrativa per a distribuir gas natural en el municipi de Bellreguard per Resolució de 25 d'octubre de 2001 dictada en l'expedient CBREDE/2000/34, i s'ha presentat actualment la sol·licitud d'autorització administrativa per a zones no previstes en el mencionat expedient i que es tramita en l'expedient CBREDE/2006/15/46. 2. Que el punt de connexió del projecte presentat per Gas Natural Cegás, SA, ho és a través del gasoducte en APA(1) Villalonga-Gandia-Oliva del qual Gas Natural Distribución, SAU, ha obtingut recentment l'autorització, la qual cosa suposa avançar l'arribada del gas natural al municipi de Bellreguard. 3. Que en el projecte presentat per l'actual mercantil, Endesa Gas Distribución, SA, s'observen deficiències tècniques com són la determinació exacta de la infraestructura de connexió a la xarxa d'APA(1), perquè prové d'un eix d'alta pressió -Villalonga-Cullera-, que actualment està en fase de projecte per l'empresa sol·licitant, així com la cartografia utilitzada per a l'elaboració del projecte, basada en l'última revisió cadastral de l'any 1977, per la qual cosa el traçat, les proporcions i la realitat urbanística actual poden ser diferents al previst en el projecte. Igualment no té garantia de subministrament tota la zona d'expansió de sòl del municipi. 4. Que d'altra banda, l'empresa al·legant manifesta que el projecte per esta presentat té les característiques que no té el presentat per Gas Alicante, SA, els avantatges d'este i la posició rellevant que com a empresa distribuïdora té en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 5. Finalment, assenyala la fonamentació jurídica que considera d'aplicació.  
  
Del referit escrit es va traslladar a l'empresa peticionària, que va contestar, en síntesi, el següent:  
1. Que en el projecte presentat es definixen amb exactitud el total de les suposades deficiències tècniques mencionades en les al·legacions. No obstant això aclarix certs aspectes relacionats per l'al·legant, com són: que la gasificació al municipi per mitjà de gasoducte de transport secundari Villalonga-Tavernes està en tramitació; que el fons cartogràfic utilitzat forma part d'un projecte d'autorització administrativa prèvia i que una vegada obtinguda esta s'arreplegaran el conjunt de detalls tècnics que troba a faltar l'al·legant; que el projecte té tots els elements tècnics per a garantir el subministrament a les zones urbanes consolidades i a les zones d'expansió del municipi. 2. A continuació realitza una contestació dels avantatges que com a empresa distribuïdora manté en el mercat de combustibles gasosos. 3. Finalment, argumenta la legislació que considera d'aplicació en suport de les seues pretensions.  
  
Vist que sol·licitat pel Servici Territorial d'Energia informe l'Ajuntament de Bellreguard, de conformitat amb l'article 80 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lació de gas natural, en el qual facen constar les condicions que considere oportunes referides a la sol·licitud d'Endesa Gas Distribución, SA, i ha contestat a l'informe sol·licitat per mitjà d'un escrit en el qual manifesta:  
- Que segons s'indica en el projecte, la instal·lació pretén realitzar-se en tres fases, quan s'estima que hauria de ser en una única fase per a minimitzar molèsties als veïns, i que, així mateix, la ubicació del punt d'entrega no és correcta, perquè es pretén instal·lar en una unitat d'actuació que l'ajuntament està desenvolupant i que serà zona urbana amb habitatges, no s'aprecia la ubicació exacta del punt d'entrega en els plans aportats.  
- És d'acord amb la sol·licitud d'autorització administrativa, condició que s'aprove prèviament o simultàniament la xarxa general de subministrament exterior o la instal·lació de depòsits, i que s'obtinguen les corresponents llicències i autoritzacions.  
Traslladat el referit informe l'empresa sol·licitant, manifesta que presta la seua conformitat a este, i es comunica que en el moment de sol·licitar les preceptives llicències municipals, es farà entrega dels plans actualitzats del municipi i es consensuaran les fases d'execució de les instal·lacions projectades i que quant al punt de connexió, este s'adaptarà a la unitat d'actuació en desenvolupament, i quedarà ubicat en sòl públic.  
Vist que les característiques bàsiques contingudes en la documentació presentada per Endesa Gas Distribución, SA, són les següents:  
  
- Punt de connexió:  
a) En un punt no determinat de la xarxa nacional de gasoductes d'Enagás, a través d'una estació de regulació i mesurament, amb relació de pressió APA/MPA(1).  
b) De forma provisional i mentre es concreten els punts de subministrament, la connexió a la xarxa de distribució es faria des d'un centre d'emmagatzemament de gas, la ubicació de la qual no queda definida.  
- Estació de regulació i mesurament (ERM).  
Situada en el sud-est del municipi, amb rang de pressió APA/MPA(1), constituïda per dos línies de 1.000 m³ (n)/h, una d'estes de reserva, amb pressió màxima d'entrada i eixida de 10 bar i 0,4 bar, respectivament.  
  
- Xarxa bàsica i secundària. Característiques.  
La xarxa primària discorre des del punt de connexió -únicament ubicat en el pla identificat amb el núm. 2 de 2 del projecte del traçat de la canalització-fins a un lloc-no determinat-del nucli urbà, a pressió MPA(1). Discorre amb canonada de material polietilé PE-100, d'alta densitat SDR 17'6, amb diàmetre nominal de 160 mm i 110 mm, en una longitud aproximada de 755 m, i 80 m, respectivament. Longitud total: 835 m.  
La xarxa secundària ix de la principal, anteriorment descrita, i es connecta amb els punts de consum, i que serà executada en el mateix material polietilé i diàmetre de 110 mm, d'alta densitat SDR 17,6, junt amb canonada de diàmetre 90 mm i 63 mm de densitat mitjana SDR 11.  
Les canonades discorren, en condicions normals, a una profunditat de 0,60 m en les voreres, i és de 0,80 m en els casos en què hi ha un altre tipus de terrenys.  
- Pla d'expansió:  
· La fase I, que s'executarà en la primera anualitat des de la data d'aprovació del projecte de les instal·lacions, correspon al nucli urbà, està reflectida amb un major detall, en el pla núm. 1 d'1 del projecte d'autorització visat amb data 29 de juliol de 2005.  
· La fase II correspon a la resta del municipi i urbanització platja, que s'ha d'executar l'any segon i els successius, i quedarà reflectida, igualment, en el pla núm. 1 d'1 del projecte d'autorització visat amb data 29 de juliol de 2005.  
Vist l'escrit presentat per Gas Natural Cegás, SA, amb data 6 de març de 2006, davant del Servici Territorial d'Energia de València de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, junt amb el projecte d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural en el terme municipal de Bellreguard, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 21 de febrer de 2006, perquè li siga atorgada l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la distribució de gas natural en el municipi de Bellreguard, província de València (CBREDE/2006/15/46).  
  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València va traslladar a l'empresa Endesa Gas Distribución, SA, de la sol·licitud efectuada per Cegás, SA, a fi de presentar les consideracions que estimara oportunes, i ha manifestat la seua disconformitat amb esta i ha sol·licitat que siga denegada la petició realitzada.  
Vist que sol·licitat pel Servici Territorial d'Energia un informe l'Ajuntament de Bellreguard, de conformitat amb l'article 80 del referit Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, en el qual facen constar les condicions que considere oportunes referides a la sol·licitud de Gas Natural Cegás, SA, va ser remés l'informe sol·licitat, en el qual es manifesta, en síntesi el següent:  
Que es pretén realitzar les instal·lacions de gas natural de tot el municipi de Bellreguard i que les instal·lacions s'hauran de realitzar en una sola fase, i es considera la ubicació del punt d'entrega correcte, ja que està en una zona verda de l'Ajuntament, allunyat de zones d'habitatge i en el polígon industrial.  
L'empresa peticionària coneix i està d'acord amb l'informe emés per l'Ajuntament de Bellreguard.  
Vist que de conformitat amb el que establixen els articles 80 i 98 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lació de gas natural, es va remetre la separata del projecte, i conté les característiques generals de la instal·lació, a les administracions públiques, als organismes i, si és el cas, a les empreses de servicis públics o d'interés general afectats.  
  
D'acord amb la documentació que hi ha a l'expedient, concretament a:  
- Gas Natural Distribución SDG, SA, manifesta que les obres projectades són compatibles amb les seues previsions per al gasoducte Villalonga-Gandia-Oliva, englobat dins de la Tercera Fase del Pla de Gasificació de la Comunitat Valenciana, la construcció de les quals té prevista pròximament.  
- Direcció General de Carreteres de la Conselleria d'Infraestructures i Transport emet un informe favorable per planejament viari, sense perjuí del que crega oportú el Ministeri de Foment, actual titular de la N-332.  
- Ministeri de Foment. Unitat de Carreteres de la Comunitat Valenciana, sense que figure en l'expedient contestació a l'efecte, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia.  
- Diputació de València. Secció de Carreteres, no consta l'informe sol·licitat.  
Els informes contestats, abans referits, són coneguts i acceptats per l'empresa sol·licitant.  
Vist que mitjançant una Resolució de 25 d'octubre de 2001, del Servici Territorial d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria i Comerç, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 12 de novembre de 2001, es va atorgar autorització administrativa a Gas Natural Cegás, SA, per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural en el terme municipal de Bellreguard, a la província de València. En la condició quarta establix que l'execució de les instal·lacions s'ha de realitzar en el termini d'un any des de la seua publicació d'acord amb el projecte presentat, i es disposa, igualment, en l'apartat segon de la condició deu, que serà causa de revocació l'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament, o alguna altra causa excepcional que ho justifique. (Expedient CBREDE/2000/34)  
Vist que en el referit expedient CBREDE/2000/34, no figura per part de Cegás sol·licitud de cap pròrroga en l'execució de les instal·lacions autoritzades, ni documentació que acredite el compliment de l'execució parcial o total de les instal·lacions de distribució projectades.  
  
Atés que no s'ha complit per part de Gas Natural Cegás, SA, la condició quarta de la Resolució d'autorització administrativa de 25 d'octubre de 2001, i és, en conseqüència, d'aplicació la causa d'extinció prevista en l'apartat segon de la condició deu de l'esmentada resolució.  
  
Vist que Endesa Gas Distribución, SA, i Gas Natural Cegás, SA, té els requisits establits en el capítol II del títol II del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, per a l'exercici de l'activitat de distribució.  
Atés que en la data que és dictada la present resolució, consta justificadament acreditada a esta Direcció General d'Energia per part Endesa Gas Distribución, SA, i Gas Natural Cegás, SA, les dades referides als punts següents:  
- La zona geogràfica per a la qual se sol·licita autorització administrativa, delimitada adequadament i definida la instal·lació principal de la xarxa, dins de zones urbanitzades o amb projecte d'urbanització aprovat.  
- Referència al pla d'expansió de la xarxa en la zona per a l'arribada del gas als distints punts de subministrament inclosos en l'àmbit de l'autorització.  
- Identificació dels límits i les distàncies existents de les zones objecte de sol·licitud, limitada l'expansió a sòl classificat com a urbà o urbanitzable amb projecte d'urbanització aprovat.  
Vist que la finalitat que es perseguix, d'acord amb les sol·licituds i documentació presentada, amb la construcció de les instal·lacions, és dotar d'infraestructura gasista al municipi com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial i la diversificació energètica.  
  
Vist el contingut de l'informe del Servici Territorial d'Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient de sol·licitud.  
  
Vist que per aplicació de l'article 55 punt 1 apartat b) de l'esmentada Llei 34/1998, de 7 d'octubre, les instal·lacions de distribució de gas natural requerixen autorització administrativa prèvia.  
Atés el que establix el capítol V, Distribució de combustibles gasosos per canalització», del títol IV, Ordenació del subministrament de combustibles gasosos per canalització, de la Llei 34/1998, del Sector d'Hidrocarburs.  
Atés el que establix l'article 73.7 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, després de la seua nova redacció donada per la Llei 12/2007, de 2 juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, a fi d'adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de junny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de gas natural.  
Atés que, entre la totalitat de les sol·licituds presentades per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural en el terme municipal de Bellreguard, hi ha íntima connexió a l'efecte de la resolució, es procedix a la acumulació, d'acord amb el que establix l'article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que determina que l'òrgan administratiu que inicie o tramite un procediment, qualsevol que haja sigut la forma de la seua iniciació, podrà disposar la seua acumulació a altres amb què tinga identitat substancial o íntima connexió.  
  
Atés que s'han complit els tràmits reglamentaris en l'expedient instruït a l'efecte.  
Atés els avantatges amb vista a la garantia, a la connexió al gasoducte Villalonga-Gandia-Oliva, a l'abast i les condicions tècniques dels plantejaments realitzats a través de les sol·licituds tramitades, en virtut de l'anteriorment establit i que esta Direcció General d'Energia és competent per a dictar la present resolució d'acord amb l'article 73.2 i l'article 3.3. d) de la Llei 34/1998 i amb l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
  
Primer  
Extingir i deixar sense efecte la Resolució de 25 d'octubre de 2001 del Servici Territorial d'Indústria i Energia de la Conselleria d'Indústria i Comerç, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 12 de novembre de 2001, per la qual es va atorgar autorització administrativa a Gas Natural Cegás, SA, per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural en el terme municipal de Bellreguard, a la província de València per no haver-se complit les condicions referides en esta. (Expedient CBREDE/2000/34).  
  
Segon  
La concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Bellreguard en favor de Gas Natural Cegás, SA, i denegar la resta de sol·licituds que ho conformen i que han sigut acumulades al present expedient, amb les condicions i característiques següents:  
- Subjecte: Gas Natural Cegás, SA.  
- Tipus de gas: gas natural.  
- Punt de connexió:  
Correspon al punt d'entrega, situat al nord-oest del nucli urbà del municipi, sol·licitat a Gas Natural Distribución SDG, SAU, que li ha sigut concedit, del gasoducte Villalonga-Gandia-Oliva, el qual disposa de Resolució d'esta Direcció General d'Energia de 24 de març de 2006, 12 de novembre de 2007, i 15 de febrer de 2008 per les quals s'atorguen les autoritzacions administratives dels distints trams que integren la construcció d'instal·lacions del referit gasoducte, i transcorre per determinats termes municipals, tots estos de la província de València, entre els quals figura Bellreguard, s'aprova el projecte d'execució i les addendes I i II d'este i les seues modificacions, i es declara, en concret, la seua utilitat pública.  
- Estació de regulació i mesurament (ERM).  
Té un rang de pressió APA/MPA(1), màxima d'entrada fins a 16 bar i d'eixida de 0,4 bar, el cabal del qual és de 1.000 m³ (n)/h, d'alimentació al nucli urbà, i el cabal de consum és de 753 m³(n)/h.  
- Traçat de les xarxes.   
El primer tram comença en l'eixida de l'ERM descrita, amb recorregut pel límit del sòl urbà fins a l'encreuament amb el camí Vell de Gandia, i continua en direcció nord-est fins a arribar a l'avinguda Ausiàs March i, finalment, al carrer Pablo Picasso.  
El segon dels trams es compon de tres extensions. La primera d'estes recorre el carrer Sanchis Guarner fins al seu encreuament amb el camí Bello; la segona extensió relliga en l'encreuament dels carrers Colom i Parpalló, i recorre este carrer i acaba en el carrer de l'Església; finalment, la tercera extensió relliga en el carrer Pablo Picasso i continua fins al seu encreuament amb la Ronda Nord.  
El tercer tram previst -xarxa secundària-, disposa, igualment, de tres noves extensions a partir de les xarxes bàsiques descrites, els traçats junt del qual a les anteriors referides es preveuen amb major detall en el Pla núm. 212-IP 8.1.Rev 00 del projecte visat amb data 21 de febrer de 2006.  
- Canonades: Xarxa bàsica i secundària.  
a) En el primer i segon tram descrits -xarxa bàsica-, la conducció és a pressió MPA(1), de material polietilé PE-100, d'alta densitat, amb qualitat SDR 17,6, amb diàmetre nominal de 200 mm i 160 mm sent les longituds respectives de 1.419 m i 1.180 m.  
b) En la xarxa secundària, les canonades circulen a una pressió MPA(1), de material polietilé PE-100, d'alta densitat, qualitat SDR 17,6, amb diàmetre nominal de 110 mm i 90 mm i les seues longituds són de 1.609 m i 192 m, respectivament.  
Longitud total dels trams descrits: 4.400 m.  
Les canonades discorren, en condicions normals, a una profunditat de 0,60 m en les voreres, i és de 0,80 m en els casos en què hi ha un altre tipus de terrenys. En els encreuaments de carreteres, autovies, autopistes i altres vials, la canonada s'instal·larà a 1,50 m, com a mínim.  
- Fases i plans d'expansió.  
· La xarxa bàsica referida en els trams primer i segon de l'apartat anterior Traçat de les xarxes, i que amb major detall s'arreplega en el pla núm. 605-WR 1.1 Rev 00, del projecte visat amb data 21 de febrer de 2006, es construirà en el primer any a partir de la data de l'autorització administrativa i aprovació del projecte d'execució.  
· La xarxa secundària, que preveu el tercer tram previst del mateix apartat, i que es detalla en el pla núm. 984-VF 5.2 Rev 00, del projecte visat amb data 21 de febrer de 2006, s'executarà a partir del segon any, i s'escomet d'acord amb les demandes reals de consum.  
  
Les condicions a què queda sotmesa la present resolució de concurrència són les següents:  
1. Les instal·lacions que s'han construir es faran d'acord amb el projecte tècnic d'execució, amb les característiques contingudes en la seua sol·licitud per a l'obtenció de l'autorització administrativa i l'aprovació d'este, que cal presentar en el Servici Territorial d'Energia de València dins del termini de quatre mesos, comptador a partir de la data de la notificació de la present resolució i, en tot cas, hauran d'observar els condicionats imposats per les administracions i organismes consultats en l'expedient i es referiran als elements compresos en l'àmbit d'aplicació del reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovat per Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol (BOE 4 de setembre 2006). Estes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïment flexibles i segurs.  
2. En relació amb el projecte tècnic d'execució haurà de fer-se menció, d'acord amb les característiques que estan arreplegades en el resolc únic, dels punts següents:  
a) Descripció concreta de la delimitació geogràfica, així com la dels vials que la limiten, corresponent als trams compresos en el traçat de les xarxes, i assenyalats en el pla núm. 810-FI 3.1.Rev 00 del projecte visat amb data 21 de febrer de 2006, que inclou una primera d'execució d'infraestructures bàsiques en sòl urbà (trams primer i segon), i una segona (tram tercer), que correspon a l'execució de la xarxa de subministrament en sòl urbanitzable i les zones en desenvolupament.  
  
b) Situació urbanística i administrativa actualitzada de les àrees que comprenen cada una de les fases d'expansió previstes, d'acord amb el vigent Pla General d'Ordenació Urbana, i en particular de les actuacions urbanístiques amb planejament aprovat, les quals s'acreditaran per mitjà de l'oportú certificat urbanístic i les condicions expressats per l'ajuntament.  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
  
  
(1) APA: 4 bar< P = 16 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
MPB: 0,4 bar< P = 4 bar  
  
València, 17 de maig de 2011.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.