Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6553, del 28-06-2011 (2011/7240)

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, entre los apoyos número 11 y número 15, en el término municipal de Sagunto. Expediente ATLINE/2010/235/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6553

Fecha DOGV
:   28-06-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/7240


Fecha del documento
:   13-06-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, entre los apoyos número 11 y número 15, en el término municipal de Sagunto. Expediente ATLINE/2010/235/46. [2011/7240]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2010/235/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia, 46386, c/ Menorca, 19, relativo a la solicitud de 16 de marzo de 2010 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, entre los apoyos nº 11 y nº 15, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia.  
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por ingeniero competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 20 de enero de 2010.  
Resultando que consta en el expediente contestación de fecha 30 de abril de 2009 a la consulta efectuada por la empresa peticionaria de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que considera que el proyecto consistente en la modificación de las líneas eléctricas a 132 kV, Rambleta-Sagunto y Sagunto-Museros (las cuales comparten trazado y apoyos), en el tramo comprendido entre los apoyos nº 10.016 y nº 10.011 y su soterramiento en el ámbito del Macrosector III-Fusión de Sagunto, no está sometido a evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que fue publicado el día 7 de octubre de 2010 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, para ser examinado el proyecto de la instalación y formular las reclamaciones que se estimaran oportunas.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el mencionado Decreto 88/2005, fue remitido oficio por el Servicio Territorial de Energía al Ayuntamiento de Sagunto, único afectado por la modificación solicitada, acompañando separata del proyecto, a efectos de emitir el condicionado técnico procedente. De igual forma fue solicitado al ayuntamiento referido el informe sobre la adaptación del proyecto al Planeamiento Urbanístico municipal de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.  
No consta en el expediente la contestación del ayuntamiento a la solicitud de los mencionados informes.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, que tras solicitar documentación complementaria facilitada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, remite autorización para cruce aéreo sobre el río Palancia con los condicionados particulares y generales que en la misma se contienen.  
  
- Servicio Territorial de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, habiendo remitido informe en el que indica que el titular de la carretera afectada, CV-317, es la Diputación Provincial de Valencia.  
- Diputación Provincial de Valencia, habiendo remitido informe favorable a la petición de modificación de afección a la carretera CV-317 de Sagunto a Canet d'En Berenguer, pk 0+077, con las condiciones particulares y generales que en dicho informe se contienen.  
- Telefónica de España, SA, habiendo contestado sin oponer reparo a su ejecución, siempre que se cumplimenten las distancias de seguridad con sus instalaciones.  
Trasladados los informes remitidos, la empresa peticionaria manifestó su conformidad con su contenido.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la modificación es la adaptación de la infraestructura eléctrica actualmente existente con motivo de la actuación urbanística «Fusión» en la UE-4 Norte de Palancia, situada en el término municipal de Sagunto.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la instalación para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta, entre los apoyos nº 11 y nº 15, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
- Tramo subterráneo:  
Un único tramo cuyo origen es el apoyo nº 12 de paso aéreo-subterráneo (terminales exterior) y el final es el apoyo nº 15 de paso aéreo-subterráneo (terminales exterior).  
· Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
· Frecuencia: 50 Hz.  
· Tipología constructiva: subterránea.  
· Potencia a transportar: 184'54 MVA.  
· Número de circuitos: dos.  
· Número de cables por fase: uno.  
· Conductor: aislado unipolar, apantallado con aislamiento seco de 1.200 mm² de sección, material polietileno reticulado y pantalla de alambres y contraespira de cobre con sección de 172 mm². Dispone de cable de fibra óptica con cable de diámetro 15 mm.  
· Pararrayos a instalar en origen y fin del tramo, uno por fase y circuito, constituido por óxidos metálicos sin explosores.  
· Tomas a tierra: Conexión rígida a tierra y entre sí de las pantallas metálicas de los tres cables de cada uno de los circuitos, estando localizado en un solo punto, hallándose disponible un conductor de tierra por cada circuito.  
· Longitud del tramo: 750 m.  
Derivado de la citada modificación en el tramo subterráneo, deben, asimismo modificarse los vanos aéreos de esta línea, con la realización de las siguientes actuaciones:  
- El vano existente entre los apoyos nº 16 y nº 15 de longitud 237'4 m pasará a estar formado por un vano de longitud de 289'3 m. Para ello se desmantelará el apoyo nº 15 (actual) y se instalará el nuevo apoyo 15.1.  
- El vano existente entre los apoyos nº 12 y nº 11 de longitud 308'5 m pasará a estar formado por un vano de longitud de 348 m. Para ello se desmantelará el apoyo nº 12 (actual) y se instalará el nuevo apoyo 12.1.  
Actualmente la línea Sagunto-Museros y Sagunto-Rambleta es de 132 kV, con conductores desnudos de aluminio-acero galvanizado, tipo HEN y cuya potencia a transportar por circuito es de 129'57 MVA. Las características del tramo a modificar son:  
- Tramo aéreo  
· Apoyos: metálicos, de celosía y sección cuadrada, con perfiles angulares de lados iguales en acero laminado y galvanizado en caliente, calidades S355J2G3 y S275JR. Formados por cabeza prismática, cuerpo y base troncopiramidal en doble celosía y cuernos y crucetas piramidales (Los apoyos de transición son del tipo 12S190 y 22S190, con apoyo de amarre tipo 12E150).  
Apoyos a instalar (nuevos): números 15.1; 12.1; y 11.1.  
Apoyos a desmantelar (existentes): números 15; 14; 13; 12; y 11.  
  
· Cimentación: mediante cuatro macizos independientes de hormigón en masa, calidad HM-20/P/40/I.  
· Conductores: se regulan los actuales existentes que son desnudos de aluminio-acero galvanizado tipo HEN, con sección total de 298'1 mm².  
· Cables de tierra: en número de dos, tipo OPGW, con 14'2 mm de diámetro total.  
· Aislamiento: cadena de aisladores de material composite tipo U120AB132P, nivel de tensión 130 kV y longitud total 1.390 mm.  
· Tomas de tierra: sistema mixto de picas y anillos perimetrales de cobre desnudo.  
Presupuesto: 1.404.700'2 euros.  
· Finalmente, tras la ejecución de las actuaciones referidas que son las objeto de la presente autorización, se procederá al desmontaje completo del tramo de la línea descrito, que incluye los conductores y cables de tierra existentes entre los apoyos aéreos nº 15.1 y nº 12.1.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la instalación de la modificación autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 20 de enero de 2010, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de seis meses contados a partir del inicio de la obra civil. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 13 de junio de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.