Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6459, del 14-02-2011 (2011/1497)

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Aciona Eólica de Levante, SL, para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV, ST Benalaz-apoyo 1 de la línea ST La Solana-ST Ayora, modificación del tramo comprendido entre los apoyos 11 y 26, en el término municipal de Ayora, provincia de Valencia y se aprueba el proyecto de ejecución. Expediente número ATLINE/2007/879/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6459

Fecha DOGV
:   14-02-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/1497


Fecha del documento
:   17-01-2011

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Aciona Eólica de Levante, SL, para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV, ST Benalaz-apoyo 1 de la línea ST La Solana-ST Ayora, modificación del tramo comprendido entre los apoyos 11 y 26, en el término municipal de Ayora, provincia de Valencia y se aprueba el proyecto de ejecución. Expediente número ATLINE/2007/879/46. [2011/1497]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/295 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía a instancia de Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin SA, con domicilio social en Alcobendas, 28195 Madrid, Parque Empresarial La Moraleja, avenida de Europa núm. 10, relativo a la solicitud de fecha 22 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de «línea aérea de evacuación zonas 10,11 y 12 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana», en los términos municipales de Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Ayora y Enguera, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero industrial Enrique Fernández Olea y visado por la demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 21 de octubre de 2002.  
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia número 281 de fecha 26 de noviembre de 2003, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.638 de fecha 26 de noviembre de 2003, el diario de prensa Las Provincias de fecha 25 de noviembre de 2003 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los ayuntamientos afectados.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que, mediante Resolución de 27 de noviembre de 2006, la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula declaración de impacto ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 12, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, incluida su infraestructura de evacuación eléctrica, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada declaración de impacto ambiental, que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica.  
Resultando que la modificación del proyecto inicial consiste en la variación del trazado y tipología de la línea, motivada por la necesidad de cumplir los requisitos medioambientales exigidos por la DIA.  
Resultando que con fecha 30 de marzo de 2007, se formalizó resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se autoriza la transmisión a favor de Alabe de derechos que ostenta Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfín, SL, sobre las zonas 10,12 y 15, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.  
Resultando que con fecha 24 de abril de 2007, se formalizó resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte, por la que se autoriza la transmisión a favor de Acciona Eólica de Levante, SL, de los derechos que ostenta Alabe sobre las zonas 10,12 y 15, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.  
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Acciona Eólica de Levante, SL, presentó con fecha 23 de agosto de 2007 ante la Dirección General de Energía escrito solicitando autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de la línea aérea de alta tensión 132 kv ST Benalaz-LAAT ST La Solana-ST Ayora, en los términos municipales de Enguera y Ayora, iniciando nuevo expediente con referencia ATLINE/2007/879/46.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2007/879/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Acciona Eólica de Levante, SL, relativo a la solicitud de fecha 23 de agosto de 2007, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de «línea aérea de alta tensión 132 kV ST Benalaz-LAAT ST La Solana-ST Ayora», en los términos municipales de Enguera y Ayora, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero técnico eléctrico César Gil Orleáns y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con fecha 11 de abril de 2007.  
Resultando que el citado proyecto fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 137 del día 11 de junio de 2009, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 6028 de 4 de junio de 2009, en el diario de prensa Las Provincias del día 10 de junio de 2009, y mediante exposición en el tablón de edictos de los ayuntamientos de Enguera y Ayora.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió a los ayuntamientos de Enguera y Ayora separatas del proyecto presentado a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, habiendo contestado el Ayuntamiento de Ayora con pronunciamiento favorable.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió asimismo separata del proyecto técnico de la línea eléctrica proyectada a:  
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar.  
Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras.  
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Servicio Forestal.  
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Vías Pecuarias.  
Al objeto de que emitieran, el condicionado técnico procedente, resultando todos los informes remitidos favorables o condicionados, sin que en ningún caso se observe impedimento para la realización de la instalación objeto de autorización.  
Resultando, que se han remitido a los ayuntamientos de Enguera y Ayora, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficios en los que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo contestado el Ayuntamiento de Ayora con pronunciamiento favorable.  
Resultando que, mediante Resolución de 8 de noviembre de 2007, complementaria de la declaración de impacto ambiental, la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, estima aceptable los proyectos constructivos de la subestación ST Benalaz y de la línea aérea de alta tensión para evacuación de energía de los parques eólicos de la zona 12, con los condicionantes indicados en el apartado segundo de la citada resolución complementaria.  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 28 de abril de 2010 se otorgó autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV, ST Benalaz-Apoyo 1 de la línea ST La Solana-ST Ayora.  
Resultando que Acciona Eólica de Levante, SL, presenta ante la Dirección General de Energía, escrito con registro de entrada número 3689, de 12 de mayo de 2010, en el que solicita la aprobación de la modificación del proyecto de ejecución de la línea de alta tensión 132 kV ST Benalaz-Apoyo 1 de la línea ST La Solana-ST Ayora, modificación del tramo comprendido entre los apoyos 11 y 26.  
Resultando que, mediante Resolución de 10 de noviembre 2010, la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda formula resolución complementaria de la declaración de impacto ambiental, estimando aceptable a los sólos efectos ambientales la modificación del trazado entre los apoyos 11 y 26 de la línea aérea de alta tensión a 132 kV, de evacuación de los parques eólicos de la zona 12, con las condiciones establecidas en el apartado segundo de la citada resolución.  
Resultando que Acciona Eólica de Levante, SL, presenta ante la Dirección General de Energía, nuevo escrito registro de entrada número 12, de fecha 3 de enero de 2011, en el que aporta documentación complementaria en relación la modificación de la línea eléctrica objeto de autorización.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/879/46 (anexo de modificación al proyecto de línea aérea de alta tensión AT 132 kV, ST Benalaz-LAAT ST La Solana-ST Ayora) incoado por el Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Acciona Eólica de Levante, SL, relativo a la solicitud de fecha 12 de mayo de 2010, de aprobación de la modificación del proyecto para la construcción de la línea aérea de alta tensión AT 132 kV, ST Benalaz-LAAT ST La Solana-ST Ayora, en el tramo comprendido entre los apoyos 11 y 26, en el término municipal de Ayora, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba anexo de modificación al proyecto de línea aérea de alta tensión AT 132 kV, ST Benalaz-LAAT ST La Solana-ST Ayora, firmado por el ingeniero técnico eléctrico César Gil Orleans y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con fecha 11 de abril de 2007.  
Considerando que en el escrito citado de 3 de enero de 2011, la empresa promotora aporta autorizaciones de los propietarios afectados por la modificación de la línea eléctrica objeto de autorización.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por los artículos 9 y 10 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, consta en el expediente copia de la Licencia de Obra de fecha 17 de septiembre de 2010 expedida por el Ayuntamiento de Ayora, único término municipal afectado por la modificación de la línea, resolución del Servicio Territorial de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte sobre autorización para cruzamiento carretera CV-590, autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para cruzamientos sobre cauces públicos, y Resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda sobre autorización de monte de utilidad pública número 174.  
Considerando que en el escrito citado de 3 de enero de 2011, la empresa promotora aporta autorizaciones de los propietarios afectados por la modificación de la línea eléctrica objeto de autorización.  
Considerando que los cambios introducidos en la línea eléctrica no presentan un carácter sustancial y que los mismos han sido introducidos para hacer compatible las actividades cinegéticas que se llevan a cabo en la zona.  
Considerando que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 9 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, por los cuales no es necesario someter de nuevo al trámite de información pública la modificación del proyecto objeto de autorización (modificación del tramo comprendido entre los apoyos 11 y 26).  
Resultando que la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía producida en los parques eólicos Benalaz, Benalaz II y Salomón, todos ellos pertenecientes a la zona 12 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y reforzar el sistema eléctrico.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente con fecha 12 de enero de 2011 al anexo al proyecto (modificación del tramo comprendido entre los apoyos 11 y 26).  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c, el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico corresponde a la administración autonómica las autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en relación este último con la disposición transitoria que contiene.  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al artículo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y al artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Acciona Eólica de Levante SL autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV, ST Benalaz-Apoyo 1 de la línea ST La Solana-ST Ayora, modificación del tramo comprendido entre los apoyos 11 y 26, en el término municipal de Ayora, en la provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
- Origen de la línea: apoyo 11 línea ST Benalaz-Apoyo 1 de la línea ST La Solana-ST Ayora  
- Fin de la línea: apoyo 26, línea ST Benalaz-Apoyo 1 de la línea ST La Solana-ST Ayora  
- Tensión nominal: 132 (1ª categoría).  
- Tipología constructiva: aérea.  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Número de circuitos: uno de 132 KV, duplex.  
- Conductores: Al-Ac, tipo LA-380, de 381,0 mm² de sección, duplex.  
- Cables de tierra: uno compuesto, tipo OPGW de 118 mm² de sección.  
- Aislamiento: constituido por aisladores de vidrio templado, tipo U 120 BS.  
- Apoyos: metálicos de celosía.  
- Puesta a tierra: de electrodo de difusión o de anillo difusor.  
- Número de apoyos: 16.  
  
- Longitud total de la línea: 6.265,34 m de la totalidad de la línea.  
- Presupuesto total de la línea: 777.957,01 de la totalidad de la línea ?.  
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Segundo  
Aprobar el anexo de modificación al proyecto de ejecución firmado por el ingeniero técnico eléctrico César Gil Orleans y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con fecha 11 de abril de 2007, con las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de 12 meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo Acciona Eólica de Levante SL podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a los efectos de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y al proyecto de ejecución aprobado.  
4. Acciona Eólica de Levante, SL, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.  
Igualmente, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la declaración de impacto ambiental de fecha 27 de noviembre de 2006, de la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda, la Resolución complementaria de 8 de noviembre de 2007 y la Resolución complementaria de 10 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Tercero  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 17 de enero de 2011.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.