Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3304, del 10-08-1998 (1998/6139)

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1998, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA el Proyecto de Ejecución de Ampliación de la Subestación Transformadora de 132/20 KV denominada ST Benferri (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3304

Fecha DOGV
:   10-08-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1998/6139


Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1998, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA el Proyecto de Ejecución de Ampliación de la Subestación Transformadora de 132/20 KV denominada ST Benferri (Valencia). [1998/6139]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA relativo al Proyecto de Ejecución de Ampliación de la Subestación Transformadora de 132/20 kV denominada ST Benferri (Valencia).
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2.619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que en el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 8 de junio de 1998.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Autorizar a Iberdrola, SA el Proyecto de Ejecución de Ampliación de la Subestación Transformadora de 132/20 kV denominada ST Benferri (Valencia), cuyas características principales de las obras de ampliación son las siguientes:
  
· Sistema de 132 kV: se proyecta pasar el sistema 132 kV de simple barra a una configuración en simple barra partida, para lo cual se hace necesario:
  
- Partir la barra actual soltando los puentes existentes entre las posiciones de los transformadores T-I y T-II.
  
- Trasladar la línea l'Eliana 1 a la posición de la actual línea Torrefiel, aprovechando para ello el aparellaje instalado.
  
- La posición que deja libre la línea l'Eliana 1 se actualizará para la nueva posición de enlace de barras, sustituyendo los transformadores de intensidad, seccionador de aislamiento de barras, e instalando los terminales del cable junto con los pararrayos autoválvulas, en un soporte común.
  
- Ampliación del embarrado principal en un módulo para dar cabida a la nueva posición de la línea Torrefiel y montaje de un juego trifásico de transformadores de tensión en la segunda semibarra.
  
- Instalación de la línea Torrefiel en su nueva posición, con un interruptor, terminales para la salida en cable seco de la línea y pararrayos autoválvulas. Los seccionadores de aislamiento lado barras y lado línea con puesta a tierra, transformadores de intensidad y el transformador de tensión capacitivo son recuperados de posiciones actuales l'Eliana 1 y Torrefiel.
  
- Instalación del seccionador de aislamiento del enlace de barras en el extremo de la segunda semibarra, y unir con cable seco con la posición del enlace de barras, instalando los terminales del cable junto con los pararrayos autoválvulas, en un soporte común.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 9 de julio de 1998.- El director general de Industria y Energia: José Luís Ramírez Sorribes.