Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9329, del 02-05-2022 (2022/3379)

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por adecuación y ampliación de los sistemas de 66 kV y 132 kV, y por ampliación de la potencia de transformación, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada «ST Villamarchante», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Vilamarxant, provincia de Valencia, y se desestima la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de esas instalaciones. . [2022/3379]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9329

Fecha DOGV
:   02-05-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2022/3379


Fecha del documento
:   11-11-2020

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por adecuación y ampliación de los sistemas de 66 kV y 132 kV, y por ampliación de la potencia de transformación, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada «ST Villamarchante», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Vilamarxant, provincia de Valencia, y se desestima la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de esas instalaciones. [Expediente ATASCT/2017/82/46]. [2022/3379]  
Antecedentes  
Con fecha 4 de julio de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa previa para la modificación por adecuación y ampliación de los sistemas de 66 kV y 132 kV, y por ampliación de la potencia de transformación, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada «ST Villamarchante», ubicada en el término municipal de Vilamarxant, provincia de Valencia,  
- autorización administrativa de construcción de la referida ampliación, y  
- declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- «Proyecto técnico administrativo de la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Villamarchante», de fecha marzo de 2017, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de la misma de fecha 5 de junio de 2017,  
- separata técnica del proyecto en formato electrónico, para ser remitidas al Ajuntament de Vilamarxant, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación,  
- copia de la actuación llevada a cabo por la interesada ante el órgano ambiental, a fin de obtener el pronunciamiento ambiental de la instalación solicitada, y  
- declaración responsable, firmada por persona representante de la interesada, de fecha 6 de junio de 2017, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  
Con fecha 1 de septiembre de 2017, el solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
Posteriormente, en fecha 26 de marzo de 2018, la interesada presenta aclaración sobre los dos sistemas de medida de tensión existentes en los embarrados del parque de 132 kV.  
Por requerimiento del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, con fecha 26 de noviembre de 2018, la interesada presenta justificación de la necesidad de solicitar la declaración de utilidad pública de la instalación objeto de estas autorizaciones, manifestando en síntesis que:  
- el Servicio Territorial ha instruido el expediente de acuerdo al procedimiento reglado de solicitud de declaración de utilidad pública, realizando las informaciones públicas (DOGV, BOP, prensa y tablón de anuncios del Ajuntament de Vilamarxant) y consultas técnicas pertinentes;  
- la solicitud tiene por objetivo, en aquellos casos en que no es precisa la tramitación ulterior de procedimiento expropiatorio alguno, conseguir una mayor celeridad en la ejecución de las instalaciones, tal y como se recoge en el «Capítulo XX. De las infraestructuras del sector energético», de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, modificado por la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, por el que se exime para la ejecución de las instalaciones de aplicación de trámites urbanísticos ante la Administración Local; y  
- la declaración de utilidad pública dota a la instalación de los efectos establecidos en el artículo 149 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
En relación con la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación objeto de esta autorización, se hace notar, que la interesada manifiesta, de conformidad con la relación de bienes y derechos afectados presentada, ser la única titular de la parcela donde se emplaza la subestación «ST Villamarchante».  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2017/82/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La instalación de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización se localiza en el km 15,91 de la carretera VP-6166 de Riba-roja de Túria a Vilamarxant, concretamente en el interior de la subestación transformadora de distribución existente «ST Villamarchante 132/66/20 kV», de la parcela con referencia catastral: 60474N95856 4320000PX, y con coordenada georreferenciada UTM (Huso 30, ETRS89) siguiente: X: 706760 / Y: 4381144, titularidad de la interesada I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, como así consta en la relación de bienes y derechos afectados.  
Constan como antecedentes de la subestación, los siguientes actos administrativos:  
 Resolución de 13 de septiembre de 2002, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, relativa al Acta de Puesta en Servicio de la ampliación de la subestación «ST Villamarchante» [Expediente ATASCT/2002/52].  
 Resolución de 28 de mayo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV, denominada ST Villamarchante, en el término municipal de Vilamarxant, provincia de Valencia [Expediente ATASCT/2008/162/46]. Publicada en el DOGV Núm. 6071 / 04.08.2009.  
 Resoluciones de 23 de junio de 2009 y 15 de febrero de 2012, del Servicio Territorial de Energía de Valencia, relativa a las Autorizaciones de Explotación de la ampliación de la subestación «ST Villamarchante» [Expediente ATASCT/2008/162/46].  
 Resolución de 26 de julio de 2013, del Servicio Territorial de Energía de Valencia, relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Villamarchante [Expediente ATASCT/2012/115/46]. Publicada en el DOGV Núm. 7121 / 30.09.2013.  
 Resolución, de 11 de noviembre de 2015, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, relativa a la Autorización de Explotación de la ampliación de la subestación «ST Villamarchante» [Expediente ATASCT/2012/115/46].  
 Resolución, de 10 de septiembre de 2019, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, de nueva acta de puesta en servicio de parte de la instalación eléctrica de alta tensión de la red de distribución actualmente en explotación, de la «ST VILLAMARCHANTE 132/66/20 kV», titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SL Unipersonal, acogida a la disposición transitoria tercera del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión [Expediente ATASCT/2015/72/46].  
Por lo que la subestación actualmente tiene la siguiente configuración autorizada en los sistemas objeto de esta modificación:  
 En la transformación:  
 Un (1) transformador de potencia trifásico, denominado T-4, de 40 MVA de potencia nominal y relación 132/21,5 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), provisto de regulación de tensión en carga en el lado de alta tensión (AT) y grupo de conexión Ynd11.  
  
 Un (1) autotransformador de potencia trifásico, denominado AT-2, de 80 MVA de potencia nominal y relación 132/69,3/21,3 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), provisto de regulación de tensión en carga en el lado de AT y grupo de conexión YNa0d11.  
 En el sistema de 132 kV, de tipo convencional de intemperie, en configuración de doble barra (DB), está compuesto por:  
 Ocho (8) posiciones de línea equipada con interruptor.  
 Dos (2) posiciones de transformador de potencia equipada con interruptor, para el AT-2 y el T-4.  
 Una (1) posición de acoplamiento de barras equipada con interruptor.  
 Una (1) posición de batería de condensadores equipada con interruptor.  
 Dos (2) medidas de tensión en barra sin interruptor, instaladas en un extremo del embarrado principal.  
 En el sistema de 66 kV, de tipo convencional de intemperie en configuración de simple barra partida (SPB), está compuesto por:  
 Dos (2) posiciones de línea equipada con interruptor.  
 Una (1) posición de transformador de potencia equipada con interruptor, para el AT-2.  
 Una (1) posición de partición de barras solo con seccionador.  
 Dos (2) medidas de tensión en barra sin interruptor, instaladas en un extremo de cada uno de los embarrados.  
La solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación y de reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo de veinte días en:  
 el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 11 de julio de 2018, (DOGV Núm. 8336),  
 el Butlletí Oficial de la Província de València, de 29 de junio de 2018 (BOPV Núm. 125), y  
 el diario de prensa Levante El Mercantil Valenciano, edición València, de 18 de julio de 2018.  
Con la misma finalidad y plazo, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia remitió al Ajuntament de Vilamarxant, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica. Consta en el expediente certificado de publicación en el tablón de anuncios, acreditativa de la exposición.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, solicitó en el mismo acto al Ajuntament de Vilamarxant y al Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, con el resultado que, en síntesis se detalla, tras reiterar la petición de los citados pronunciamientos:  
 Ajuntament de Vilamarxant. Mediante sendos escritos, de fechas 18 de julio y 2 de agosto de 2018, los servicios técnicos manifiestan no tener inconvenientes de orden técnico para la ejecución de la instalación proyectada, así como la compatibilidad urbanística de la actuación proyectada con el planeamiento municipal vigente.  
 Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia. Mediante informe, de fecha 27 de noviembre de 2018, los servicios técnicos manifiestan que:  
· la instalación objeto de la presente autorización, se encuentra ubicada en terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable, Protección Viaria de la carretera con nomenclatura actual CV-37, en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Vilamarxant de 1989, actualmente en vigor, por lo que será necesario obtener informe favorable del titular de la mencionada carretera;  
· en el caso que, derivado del proyecto, se necesite establecer nuevas determinaciones en la ordenación urbanística vigente, se deberán promover planes especiales, o, en su caso, modificaciones puntuales del planeamiento general afectado.  
- Remitido el citado informe a la interesada, esta mediante escrito, de fecha 11 de febrero de 2019, manifiesta los siguientes reparos:  
· las actuaciones solicitadas se desarrollarán en el interior de la subestación existente «ST Villamarchante», por lo que no conllevará nuevas determinaciones en la ordenación urbanística vigente; y  
· de acuerdo a los planos justificativos adjuntos, la ampliación proyectada en la subestación se encuentra fuera de la zona de protección de la carretera, por lo que no procede, para esta actuación, informe del titular de la carretera.  
- Remitido los reparos al Servicio Territorial de Urbanismo de Valencia, este mediante escrito, de fecha 5 de marzo de 2019, manifiesta considerar correctas las justificaciones aportadas.  
Consta en el expediente informe (exp. 82/4969-WJT) de la Jefa de Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Medio natural y Evaluación Ambiental, de fecha 24 de agosto de 2017,en el cual, en atención y aplicación de la normativa básica estatal y autonómica en materia de evaluación ambiental, y de conformidad con el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (Tramitación NO telemática) - Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos), se concluye que el proyecto de ampliación de la «ST Villamarchante», sin ampliación de la parcela vallada de la subestación, no se encuentra sometido a evaluación de impacto ambiental, al no tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.  
La modificación planteada en el proyecto técnico presentado de la «ST Villamarchante» atinente a la presente resolución tiene por objeto, en síntesis, en:  
 la ampliación en la potencia de transformación, con la incorporación de un segundo autotransformador de potencia (denominado AT-1) de relación 132/66/21,5 kV y 80 MVA,  
 la ampliación de los sistemas de 66 kV y 132 kV, con dos nuevas posiciones (una para cada tensión) de protección del nuevo autotransformador AT-1, y  
 la modificación del embarrado de los sistemas de 66 kV (simple barra partida) y 132 kV (doble barra), mediante su adecuación y ampliación, así como el retranqueo del sistema de medidas de tensión de barras existente en el sistema de 66 kV,  
No contemplándose ninguna modificación en el resto de instalaciones.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada, esencialmente, conforme expresa la distribuidora en la documentación, por el crecimiento de la demanda en el área de influencia de la «ST Villamarchante», que hace necesario incrementar la dotación de potencia eléctrica para el suministro de la zona, requiriéndose la instalación de una nueva unidad de autotransformación 132/66/21,5 kV (AT-1, de 80 MVA), lo que supondrá la mejora de la fiabilidad del sistema ante un eventual fallo de la actual unidad de autotransformación existente (AT-2), también de 80 MVA, así como una mejora en los márgenes operativos de las redes de 66 kV en la zona.  
Debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el Sistema, teniendo en consideración que la instalación en cuestión forma parte de un conjunto de actuaciones cuyo fin es atender las necesidades de infraestructura eléctrica de la zona para prestar el servicio a la que está destinada.  
A los efectos de su justificación debe indicarse que la ampliación de la subestación de transformación «ST Villamarchante», objeto de la presente resolución, ha sido prevista en los Planes de Inversión anuales y trienales presentados por la I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, concretamente:  
- En el Plan de Inversión Anual 2018 y Trienal 2018-2020, informados favorablemente por esta dirección general, se recogió: la ampliación del autotransformador de 132/66/20 kV y 80 MVA de la subestación «ST Villamarchante», como inversión prevista para el 2018, código de obra 274702981, e inversión bruta de 1.543.279 ?, estando previstos ingresos sufragados por terceros por un valor de 1.052.542 ?.  
- En el Plan de Inversiones Anual 2020 y Trienal 2020-2022, se actualiza la inversión bruta de la citada actuación a 1.442.563 - para 2019, sin que haya referencias a la previsión de ingresos sufragados por terceros.  
Debe señalarse que no consta al día de la fecha que la Secretaria de Estado de Energía de la Administración General del Estado haya aprobado la cuantía máxima del plan de inversiones de la red de distribución para el año 2018 a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.  
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c. En relación con este pronunciamiento, se ha tenido en consideración el informe «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (Tramitación NO telemática) - Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos).  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
Conforme a los artículos 52 y 53.1 de la Ley 24/2013 y 140 del Real decreto 1955/2000, la declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, se realiza a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, siendo necesaria para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas, la presentación, por parte de la empresa que lo solicite, una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Pues bien, en la presente solicitud no hay causa para la declaración de utilidad pública concreta a los efectos expropiatorios que prevé la ley, como tampoco de ninguno de los efectos establecidos en el artículo 54 de la citada norma legal (ni de del artículo 149 del Real decreto 1955/2000 que invoca la distribuidora) que se haya acreditado por la peticionaria, dado que el único bien identificado en la citada relación es de su titularidad, y todos los trabajos necesarios para la construcción de las instalaciones autorizadas por la presente se desarrollarán dentro del perímetro de la actual subestación.  
En cuanto a la aplicación del «Capítulo XX. De las infraestructuras del sector energético», de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, que argumenta la peticionaria en los términos recogidos en el bloque de Antecedentes, debe señalarse que las normas contenidas en dicho Capítulo XX son aplicables una vez formulada la declaración de utilidad pública en concreto de la correspondiente instalación, declaración que debe hacerse tras valorar si se dan los supuestos legales para efectuarla, los cuales, como se acaba de motivar en el párrafo precedente, no concurren en la presente solicitud, no obstante esta se haya instruido completamente conforme a lo instado para su debida resolución.  
De conformidad con lo dispuesto de la Disposición Transitoria Primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal entendida como el derecho a realizar la modificación, por adecuación y ampliación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada «ST Villamarchante», objeto del expediente de referencia ATASCT/2017/82/46, ubicada en el término municipal de Vilamarxant, provincia de Valencia, con el alcance que se relaciona a continuación:  
 Instalación de una (1) posición de transformador de tipo convencional, con interruptor en aislamiento en SF6, en el parque intemperie de 132 kV, con configuración en doble barra (DB), dotada con la siguiente aparamenta:  
· Un (1) interruptor automático tripolar intemperie en aislamiento en SF6 con autosoplado, de tensión de aislamiento asignada 145 kV, intensidad asignada de servicio continuo 3.150 A, e intensidad de cortocircuito asignada (3s) de 40 kA.  
· Un (1) seccionador tripolar de tipo pantógrafo de intemperie, de polos independientes, con tensión de aislamiento asignada 145 kV, e intensidad nominal de 2.500 A.  
· Un (1) seccionador tripolar de conexión de barras, de polos independientes, con apertura giratoria, tensión de aislamiento asignada 145 kV, e intensidad nominal de 2.500 A.  
· Tres (3) transformadores de intensidad junto al interruptor de 132 kV para protección y medida, de tensión de aislamiento asignada 145 kV, y relación de transformación 400-800/5-5-5 A.  
· Tres (3) autoválvulas a instalar junto a las entradas subterráneas de la línea de 132 kV y lo más próximo al autotransformador AT-1, de tensión asignada de aislamiento 132 kV, y 10 kA de intensidad nominal de descarga.  
 Instalación de una (1) posición de transformador de tipo convencional, con interruptor en aislamiento en SF6, en el parque intemperie de 66 kV, con configuración en simple barra partida (SBP), dotada con la siguiente aparamenta:  
· Un (1) interruptor automático intemperie de mando tripolar en aislamiento en SF6, de tensión de aislamiento asignada 72,5 kV, intensidad asignada de servicio continuo 2.000 A, e intensidad de cortocircuito asignada (3s) de 25 kA.  
· Un (1) seccionador tripolar de conexión de barras, de polos independientes, con apertura giratoria y mando manual, tensión de aislamiento asignada 72,5 kV, e intensidad nominal de 1.250 A.  
· Tres (3) transformadores de intensidad junto al interruptor de 66 kV para protección y medida, de tensión de aislamiento asignada 72,5 kV, y relación de transformación 6500-1.200/1-5 D.  
· Tres (3) autoválvulas a instalar lo más próximo al autotransformador AT-1, de tensión asignada de aislamiento 66 kV, y 10 kA de intensidad nominal de descarga.  
· Tres (3) aisladores soporte de tipo columna para apoyo de la conexión del cable que conectará el nuevo seccionado de aislamiento del transformador con el embarrado principal.  
 Adecuación con ampliación del embarrado principal del sistema de 66 kV y 132 kV, incluso retranqueo de los transformadores de tensión de barras existentes en el sistema de 66 kV.  
 Un (1) autotransformador de potencia trifásico de tipo intemperie, denominado AT-1, de 80 MVA de potencia nominal y relación 132/66/21,5 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), provisto de regulación de tensión en carga en el lado de Alta Tensión y grupo de conexión YNa0d11.  
 Instalación de los armarios de control y protecciones para las dos nuevas posiciones de transformación (de 66 kV y 132 kV), situados en el edificio de control, donde se encuentra el sistema de control integrado existente.  
En consecuencia, la instalación autorizada resultante en la parte afectada por la presente modificación (sistemas de 132 kV, 66 kV y transformación), quedará con la siguiente composición final:  
  
Emplazamiento:  
- municipio (provincia): Vilamarxant (Valencia)  
- referencia catastral parcela: 98227V59749 4320000PX  
- superficie parcela: 14.149 m².  
- coordenadas UTM huso 30 DATUM: ETRS89: X: 706760 / Y: 4381144  
Instalaciones y equipos:  
 En la transformación:  
· Un (1) transformador de potencia trifásico, denominado T-4, de 40 MVA de potencia nominal y relación 132/21,5 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), provisto de regulación de tensión en carga en el lado de Alta Tensión y grupo de conexión Ynd11.  
· Un (1) autotransformador de potencia trifásico, denominado AT-2, de 80 MVA de potencia nominal y relación 132/69,3/21,3 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), provisto de regulación de tensión en carga en el lado de Alta Tensión y grupo de conexión YNa0d11.  
· Un (1) autotransformador de potencia trifásico de tipo intemperie, denominado AT-1, de 80 MVA de potencia nominal y relación 132/66/21,5 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), provisto de regulación de tensión en carga en el lado de Alta Tensión y grupo de conexión YNa0d11; autorizado por la presente.  
 En el sistema de 132 kV, de tipo convencional de intemperie en configuración de doble barra (DB), está compuesto por:  
· Ocho (8) posiciones de línea equipadas con interruptor.  
· Tres (3) posiciones de transformador de potencia equipadas con interruptor, para el AT-2, el T-4 y el AT-1, esta última autorizada por la presente.  
· Una (1) posición de acoplamiento de barras equipada con interruptor.  
· Una (1) posición de batería de condensadores equipada con interruptor.  
· Dos (2) medidas de tensión en barra, sin interruptor, instaladas en un extremo del embarrado principal.  
 En el sistema de 66 kV, de tipo convencional de intemperie en configuración de simple barra partida (SPB), está compuesto por:  
· Dos (2) posiciones de línea equipadas con interruptor.  
· Dos (2) posiciones de transformador de potencia equipadas con interruptor, para el AT-2 y el AT-1 (esta última autorizada por la presente).  
· Una (1) posición de partición de barras solo con seccionador (sin interruptor).  
· Dos (2) medidas de tensión en barra, sin interruptor, instaladas en un extremo de cada uno de los embarrados.  
El presupuesto total del proyecto de ampliación de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón trescientos dieciséis mil setecientos ochenta y dos euros (1.316.782,00 ?), valor que consta en el proyecto de ejecución, y sin perjuicio de los valores de inversión bruta recogidos en los Planes de Inversión, tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, siguientes:  
 En el Plan de Inversión Anual 2018 y Trienal 2018-2020, informados favorablemente por esta dirección general, consta la actuación siguiente: la ampliación del autotransformador de 132/66/20 kV y 80 MVA de la subestación «ST Villamarchante», como inversión prevista para el 2018, código de obra 747358704, e inversión bruta de 1.543.279 ?, estando previstos ingresos sufragados por terceros por un valor de 1.052.542 ?.  
 En el Plan de Inversiones Anual 2020 y Trienal 2020-2022, se actualiza la inversión bruta de la citada actuación a 1.442.563 - para 2019, sin que haya referencias a la previsión de ingresos sufragados por terceros.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción del proyecto técnico de ejecución de fecha marzo de 2017, redactado por persona técnica titulada competente y acompañado de declaración responsable de fecha 5 de junio de 2017, presentado para la construcción de la ampliación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de trece (13) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
8. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general.  
9. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
10. Con la solicitud de autorización de explotación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal indicará expresamente las instalaciones, equipos y elementos objeto de aquella que hayan sido objeto de ayudas y aportaciones de fondos públicos o medidas de efecto equivalente, o hayan sido cedidas y financiadas total o parcialmente por terceros. En ese caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Real decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica, esta autorización deberá ser objeto de declaración como instalación cedida y financiada total o parcialmente por terceros a incluir en el informe a que se refiere dicho precepto.  
  
Tercero  
Desestimar la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación autorizada en el punto primero de la presente resolución, de acuerdo con la argumentación jurídica recogida en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública, a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 11 de noviembre de 2020.- La directora general de Industria, Energía y Minas: M.ª Empar Martínez Bonafé.