Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9952, del 07-10-2024 (2024/9561)

RESOLUCIÓ DE 19 de juliol de 2024, de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual s’atorga a Red Eléctrica de España, SA, l’autorització administrativa prèvia i l’autorització administrativa de construcció per a modificar, per mitjà de la reconfiguració de la posició del transformador de reserva TRP3 a una nova posició de línia perquè evacue l’energia elèctrica d’origen renovable de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica del sistema de 220 kV, en la subestació transformadora denominada “ST Novelda”, situada en el terme municipal de Novelda. Expte. ATRCCT/2022/15/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9952

Data del DOGV
:   07-10-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/9561

CVE
:   YUMS-U-5680-9088

Data del document
:   19-07-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

*Antecedents*

Amb data 13 de maig de 2022, Red Eléctrica de España, SAU, a través d’un representant acreditat degudament, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, un imprés normalitzat en el qual sol·licitava:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     l’autorització administrativa prèvia per a modificar una posició de transformador de reserva, a una nova posició de línia per a evacuar l’energia elèctrica d’origen renovable de les instal·lacions de transport del parc de 220 kV, en la subestació transformadora denominada “ST Novelda”, situada en el terme municipal de Novelda, província d’Alacant, i

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     l’autorització administrativa de construcció de la modificació referida.

Juntament amb l’escrit de presentació d’estes peticions s’acompanyava la documentació següent:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     projecte tècnic administratiu, denominat «Subestació Novelda 220 kV. Nova posició col·lectora de Novelda» de data 23 d’abril de 2022, per a l’execució de la citada instal·lació, visat pel col·legi oficial corresponent, en data 25 d’abril de 2022, i acompanyat amb la declaració responsable de la persona tècnica titulada competent projectista de la mateixa data,

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     la declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte segons el que establix l’article 53.1.*b*  de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric,

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     “full resum de subestacions, centres de transformació i línies de transport i distribució d’energia elèctrica”, de data 26 d’abril de 2022, firmada per la persona tècnica competent projectista i el representant de la titular de la instal·lació, i

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     un justificant que acredita l’abonament de les taxes corresponents al tràmit instat.

En data 11 d’abril de 2023, després de requeriment de la Subdirecció General d’Energia i Mines, d’aclariments a la sol·licitud i al projecte tècnic administratiu que l’acompanyava, la interessada presenta un projecte tècnic administratiu complet, de data 8 d’abril de 2023, visat pel col·legi oficial corresponent del 10 d’abril de 2023.

En data 20 de juny de 2024, després del requeriment de la Subdirecció General d’Energia i Mines, la interessada presenta un justificant de taxes complementàries corresponents al tràmit instat, concordes al pressupost del projecte tècnic administratiu, de data 8 d’abril de 2023.

Les instal·lacions de transport d’energia elèctrica per a la modificació de la qual se sol·licita l’autorització, se situen en el PD CAMPET 262, polígon 24, parcel·la 262, del terme municipal de Novelda, província d’Alacant. Concretament, en l’interior del parc de transport de la subestació transformadora que hi ha, denominada “ST Novelda”, amb coordenades georeferenciades (coordenades UTM fus 30, sistema de referència ETRS89) següents: X: 695.951,57 Y: 4.249.744,2, titularitat de Red Eléctrica de España, SAU, com consta en el projecte tècnic administratiu.

La modificació plantejada en el projecte tècnic que s’ha presentat de la subestació Novelda 220 kV es concreta amb l’abast següent:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     reconfiguració de l’actual posició 6, que es troba equipada amb una cel·la GIS, autoritzada i amb una autorització d’explotació com a posició de transformador per a suport de distribució, la qual passa a ser una posició de línia motivada per a evacuar l’energia renovable a la xarxa de transport.

El procediment administratiu corresponent a esta sol·licitud s’ha tramitat amb l’expedient de referència ATRCCT/2022/15/03, incoat a este efecte pel Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant.

En virtut de la condició de transportista únic, derivada de l’article 34.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del sector elèctric, així com de l’habilitació expressa per a executar, en tot cas, l’activitat de transport d’energia elèctrica que conté l’article 4.2 del citat Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, és procedent considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, disposa de la capacitat exigible per a promoure este projecte.

Consten com antecedents relacionats amb el parc de 220 kV de la subestació “ST Novelda”, objecte de l’ampliació, els actes administratius següents:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Resolució, de 9 d’abril de 2008, de la Direcció General de Política Energètica i Mines per la qual s’autoritza Red Eléctrica de España, SA, (REE) l’ampliació de la subestació de "Novelda", en la província d’Alacant, i es declara la utilitat pública. [BOE núm 113 – 09.05.2008](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=KWW-X-6765-720711)*.*

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Resolució, de 17 de juliol de 2008, de la Direcció General d’Energia de la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat per la qual aprova a Red Eléctrica de España, SA, el projecte tècnic d’execució de la subestació transformadora de 220/20 kV denominada “ST Novelda”, situada en el terme municipal de Novelda, en la província d’Alacant, en la part corresponent a la xarxa de transport elèctrica (exp. ATRCCT/2007/36/03).

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Autorització d’explotació, de 27 de desembre de 2011, del Servici Territorial d’Energia d’Alacant, de la subestació transformadora de 220/20 kV denominada “ST Novelda” (exp. ATRCCT/2007/36/03).

D’acord amb estos antecedents, la subestació ST Novelda compta amb un edifici GIS únic que incorpora en l’interior el sistema de 220 kV (parc de transport, titularitat de Red Eléctrica de España, SAU) i el sistema de 20 kV (parc de distribució, titularitat d’Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU). En concret, la part de transport, objecte de modificació d’este escrit, es compon de les posicions següents:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Quatre (4) posicions de línia L-3 El Petrel, L-5 Benejama, L-7 Saladas 1 i L-8 T de Monforte del Cid, amb interruptor.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Una (1) posició d’unió de barres amb interruptor.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Dos (2) posicions de transformador TRP1 i TRP2 amb interruptor.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Una (1) posició de transformador de reserva TRP3 amb interruptor (equipada), objecte de reconfiguració d’esta autorització.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Dos (2) posicions de línia de reserva (una equipada).

La sol·licitud d’autorització administrativa ha sigut objecte d’informació pública a l’efecte previst en l’article 9 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, durant el termini de 20 dies en:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de data 26 de juliol de 2023, [DOGV núm 9648](https://dogv.gva.es/datos/2023/07/26/pdf/2023_7915.pdf).

Així mateix, el projecte s’ha exposat per a la consulta pública en les adreces electròniques següents [https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant2](https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica/-/asset_publisher/ohlatinc5yvp/content/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-sol·licitud-de-autorizaci%C3%B3n-administrativa-prèvia-i-autorizaci%C3%B3n-administrativa-de-construcci%C3%B3n-corresponent-al-projecte-de-ampliaci%C3%93n-de-la-subestaci%C3%93n-benejama-220-kv-t%C3%A9rmino-municipal-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_assetEntryId=348685782&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_redirect=https%3A%2F%2FCINDI.GVA.ES%2Fca%2Fweb%2Fenergia%2Finformacion-publica%3Fp_p_aneu%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_cur%3D2%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_delta%3D20%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_assetEntryId%1O836316447&p_r_p_resetCur=false), en castellà i [https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant2](https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica/-/asset_publisher/ohlatinc5yvp/content/informaci%25C3%25B3n-p%25C3%25BAblica-de-la-sol·licitud-de-autorizaci%25C3%25B3n-administrativa-prèvia-i-autorizaci%25C3%25B3n-administrativa-de-construcci%25C3%25B3n-corresponent-al-projecte-de-ampliaci%25C3%2593n-de-la-subestaci%25C3%2593n-benejama-220-kv-t%25C3%25A9rmino-municipal-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_assetEntryId=436372136&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_redirect=https%3A%2F%2FCINDI.GVA.ES%2Fca%2Fweb%2Fenergia%2Finformacion-publica%3Fp_p_aneu%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_cur%3D2%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_delta%3D20%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_assetEntryId%1Q065910254)  en valencià, en l’apartat Informació pública.

D’acord amb la documentació que consta en l’expedient, no s’han presentat al·legacions.

D’acord amb el procediment establit reglamentàriament, que disposa l’article 9 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, a fi que, en el termini de vint dies, presentaren la conformitat o l’oposició a l’autorització sol·licitada i emeteren, si era procedent, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, així com, en el termini d’un mes, emeteren els relatius a l’efecte del que establix l’article 75 de la Llei 16/2003 de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i organització de la Generalitat Valenciana, modificat per la Llei 16/2008, el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant van remetre, a les administracions i els organismes següents, separates del projecte perquè consulten els documents presentats per la titular, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Ajuntament de Novelda. En data 8 de juny de 2023, es rep l’informe tècnic firmat per l’arquitecte municipal, en el qual conclou que, una vegada revisats els plans, es comprova que totes estes actuacions tindran lloc en l’interior de l’edifici que hi ha, per la qual cosa les obres preteses no accentuen la inadequació al planejament urbanístic. En l’expedient consta l’acceptació de la interessada, de data 09/06/2023.

D’acord amb el procediment establit reglamentàriament, a fi que, en el termini de vint dies, presentara la conformitat o l’oposició a l’autorització sol·licitada i emetera, si era procedent, els condicionats tècnics oportuns, es van remetre, a les administracions i els organismes següents, separates del projecte perquè consulten els documents presentats per la titular, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

En l’expedient no consta la resposta de la distribuïdora, per la qual cosa, d’acord amb els articles 9.4 i 11.2 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, s’entén la conformitat amb la sol·licitud d’autorització de la instal·lació.

Així mateix, en l’expedient consta la petició, del Servici Territorial, de l’informe a l’efecte del que establix l’article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i organització de la Generalitat Valenciana, modificat per la Llei 16/2008, a les administracions i els organismes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Servei Territorial d’Urbanisme d’Alacant Consta l’informe favorable, de data 28 de març de 2023, en el qual conclou que l’actuació proposada és compatible urbanísticament. En l’expedient consta l’acceptació de la interessada, de data 09/06/2023.

Respecte a les consultes precitades, relatives a l’adaptació del projecte al planejament urbanístic que resulte aplicable, cal advertir que, com que la interessada no ha sol·licitat la declaració, en concret, d’utilitat pública de la instal·lació, i de conformitat amb el que disposa l’article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i organització de la Generalitat Valenciana, modificat per la Llei 16/2008, no és procedent aplicar els preceptes del capítol XX de la norma citada.

En relació amb el pronunciament ambiental de la instal·lació, la interessada ha manifestat que la instal·lació no està subjecta a la declaració d’impacte ambiental, una indicació que s’ha d’entendre de conformitat amb l’“[Informe sobre projectes de reforma en subestacions](https://mediambient.gva.es/documents/813944589/907284382/REFORMA+EN+SUBESTACIONES+PARA+WEB+VALENCIANO.pdf/534de43d-16a6-402a-8421-8e6ab8c58016)”, de data 22 d’agost de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental, per considerar que les modificacions que consistixen en l’equipament de posicions de reserva, sense ampliar la parcel·la barrada de la subestació, no tenen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d’acord amb els criteris que indica l’article 7.2.*c*  de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental. Per al cas que ens ocupa, cal advertir, a més, que la posició objecte de reconfiguració està ja equipada.

Amb data 23 de juny de 2023, la Direcció General de Política Energètica i Mines (DGPEM), del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, va emetre un informe favorable que havia sol·licitat esta direcció general a fi de consignar les possibles afeccions de la instal·lació projectada als plans de desenrotllament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulat en la normativa elèctrica vigent, als efectes que preveuen l’article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 114 del Reial decret 1955/2000, i de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d’abril.

Respecte de la necessitat d’esta instal·lació, com a requisit previ que ha de justificar el sol·licitant i que ha d’avaluar l’òrgan competent per a l’autorització, està determinada d’acord amb el que ha manifestat la interessada, per a evacuar diverses instal·lacions de generació renovable a la xarxa de transport, a petició del promotor ES GENERACION VERDE 4 SL, en qualitat d’interlocutor únic de nuc, en el parc de 220 kV de la subestació ST Novelda, a fi de facilitar l’accés a la xarxa de transport a l’agent.

Cal indicar que, com que es tracta d’una instal·lació de la xarxa de transport, d’acord amb el que ha manifestat la interessada, esta s’arreplega en el document denominat “Pla de desenrotllament de la xarxa de transport d’energia Elèctrica. Període 2021-2026”, aprovat pel Consell de Ministres de 22 de març de 2022 i publicada per la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Energia, de data 8 d’abril de 2022 («Boletín Oficial del Estado» núm. 93, de 19 d’abril de 2022, en l’annex II Noves instal·lacions “I. Actuació GEN\_ALM. Integració de renovables i resolució de restriccions tècniques. Connexió de renovables i emmagatzematge”.

Així mateix, se significa que esta posició, d’acord amb els antecedents relacionats, està en explotació com a reserva per a suport al sistema de distribució. No obstant això, no s’ha inclòs en la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica Horitzó 2026 per a tal fi, ni la distribuïdora ha identificat la necessitat de la instal·lació a futur, per la qual cosa es planteja, d’esta manera, que es reutilitze i es canvie la funcionalitat; la distribuïdora no mostra l’oposició al canvi d’esta funcionalitat, i per tant, són necessàries estes autoritzacions administratives, prèvia i de construcció, a este efecte.

En el mateix sentit, la instal·lació objecte d’esta resolució consta en l’últim Pla d’inversió triennal 2023-2025, davall del projecte amb codi J-0753-S1902, denominat “SE/Novelda 220 kV (ampl. EvRE)” amb una execució prevista per a 2024, sense cost per al sistema, ja que s’entén que esta actuació serà sufragada pels promotors de les plantes fotovoltaiques que evacuen en el nuc de la subestació ST Novelda 220 kV.

S’ha de considerar que la instal·lació de transport sol·licitada no genera incidències negatives en el sistema, i cal remetre’s al pronunciament favorable de l’informe, de 23 de juny de 2023, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, s’avaluen les possibles afeccions de la instal·lació als plans de desenrotllament de la xarxa i a la gestió tècnica del sistema. En este sentit, a més, consta en l’expedient, la comunicació de Red Eléctrica de España, SAU, de data 17 d’agost de 2020, per la qual s’atorga un permís de connexió a les instal·lacions de generació renovable (IGREs) que se citen en este, en el punt de connexió de la xarxa de transport “SE Novelda 220 kV en una nova posició”, al qual acompanya l’Informe de verificació de les condicions tècniques de connexió (IVCTC), atesa la sol·licitud de connexió feta per ES GENERACIÓN VERDE 4, SL, en qualitat d’interlocutor únic de nuc (IUN) en la subestació Novelda 220 kV per a un conjunt d’IGREs.

Consta en l’expedient una proposta del Servici d’Infraestructures i Subministraments Energètics, la qual l’ha elevat la Subdirecció General d’Energia i Mines a este centre directiu per a resoldre-la.

*Fonaments de dret*

La instrucció i resolució d’este procediment administratiu correspon a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte del procediment està radicada íntegrament al territori de la Comunitat Valenciana, i no està enquadrada en les previstes en l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

D’acord amb el que disposa l’article 4.1.*a*  del Decret 88/2005, de 29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l’article 16 del Decret 226/2023, de 19 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, desplegat mitjançant l’Orde 3/2024, de 16 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, i de conformitat amb el títol X del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual s’establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d’Energia i Mines d’este departament resoldre este procediment.

D’acord amb l’article 35.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i amb l’article 4 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constituïx part de les xarxes de transport.

D’acord amb l’article 34.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constituïx part de la xarxa de transport secundari d’energia elèctrica.

D’acord amb el que disposen l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 121 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, sense perjuí de l’exempció que preveu este últim per a les empreses que exercisquen l’activitat de transport, els sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de transport d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a executar cada un dels projectes que presenten.

D’acord amb els articles 35 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 7.1.*a*  i *b*  del Decret 88/2005, de 29 d’abril, la construcció, inclosa la modificació, d’instal·lacions elèctriques que pertanyen a la xarxa de transport requerixen una autorització administrativa prèvia i d’una autorització administrativa de construcció.

D’acord amb l’article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre; l’article 114 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 9.6 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, esta instal·lació requerix la sol·licitud d’un informe previ a l’Administració General de l’Estat (actualment, a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic), en el qual consignarà les possibles afeccions de la instal·lació projectada als plans de desenrotllament de la xarxa (l’actual, aprovat per l’Acord del Consell de Ministres, de 22 de març de 2022, publicat mitjançant la Resolució de 8 d’abril de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Energia, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres, de 22 de març de 2022, pel qual s’aprova la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica Horitzó 2026, [«BOE» núm. 93, de 19 d’abril de 2022](https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=DZQ-S-9354-1964)), a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulats en la llei citada. Este informe s’haurà de tindre en compte en l’atorgament de l’autorització.

D’acord amb l’article 7.2.*c*  de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’establix que no seran objecte d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada les modificacions de les característiques d’un projecte consignat en l’annex I o en l’annex II, diferents de les modificacions descrites en l’article 7.1.*c*  ja autoritzades, executades o en procés d’execució, quan, valorades per l’òrgan ambiental competent, no tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, segons els criteris de valoració definits en l’article 7.2.*c*  mencionat. En relació amb este pronunciament, s’ha tingut en consideració l’“[Informe sobre projectes de reforma en subestacions](https://mediambient.gva.es/documents/526629953/636213677/REFORMA+EN+SUBESTACIONES+PARA+WEB+VALENCIANO.pdf/534de43d-16a6-402a-8421-8e6ab8c58016)” amb data 22 d’agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental, al qual ens remetem per precisió i per a evitar reproduccions innecessàries (accessible en el web de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació ambiental > Avaluació d’impacte ambiental (tramitació NO telemàtica) > Procediment de tramitació i aprovació de projectes).

D’acord amb l’incís *a*  de l’article 3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer perquè es tracta de la instal·lació de la xarxa de transport secundari.

Per a les sol·licituds d’autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d’abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte d’este procediment dins del grup primer.

D’acord amb l’apartat 2.A.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia s’ha de justificar la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

D’acord amb el que establix l’article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, els projectes d’execució d’instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació s’hauran d’elaborar d’acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en este cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

En consideració del que s’ha exposat, i una vegada s’han complit els requisits i els procediments legals i reglamentaris que establix la legislació vigent aplicable,

RESOLC

*Primer. Atorgament d’autorització administrativa prèvia*

Atorgar l’autorització administrativa prèvia a Red Eléctrica de España, SA, per a modificar, per mitjà de la reconfiguració de la posició del transformador de reserva TRP3 a una nova posició de línia per a evacuar l’energia elèctrica d’origen renovable, de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica del sistema de 220 kV, en la subestació transformadora denominada “ST Novelda”, amb l’abast que s’indica a continuació:

Emplaçament:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Municipi (província): Novelda (Alacant)

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Localització: PD CAMPET 262, polígon 24, parcel·la 262

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Projecció cartogràfica UTM (fus 30, ETRS89) següents: X: 695.951,57 Y: 4.249.744,2

Instal·lacions i equips que cal executar:

Parc de 220 kV:

Reconfiguració de la posició del transformador de reserva TRP3 (Posició 6) a la posició de línia blindada interior en configuració de doble barra, que està composta per l’aparellatge següent:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Dos (2) seccionadors de barres amb accionament elèctric tripolar (in.:2.500 A).

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Un (1) seccionador de connexió a terra aïllada amb accionament elèctric tripolar.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Un (1) interruptor automàtic amb accionament unipolar (in.:2.500 A).

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Un (1) transformador d’intensitat (per fase) per a la mesura i la protecció. Relació 1000-2000/9-4-6-2 A.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Un (1) seccionador de connexió a terra aïllada amb accionament elèctric tripolar.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Un (1) seccionador de línia amb accionament elèctric tripolar (in.:2.500 A).

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Un (1) seccionador de connexió a terra amb tancament ràpid, accionament elèctric tripolar.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     Tres (3) transformadors de tensió inductius monofàsics. Relació 245:?3/0,110:?3 ? 0,110?3 ? 0,110?3 kV.

Les característiques elèctriques i la intensitat nominal de la cel·la disponible en la posició 6 són adequades per a les potències d’evacuació previstes, per tant, no cal dur a terme cap actuació en l’aparellatge instal·lat en esta.

Accions que cal dur a terme: desmuntar l’actual cable pont GIS – transformador de distribució; accions sobre els terminals de cable de la cel·la GIS actual per a canviar la connexió dels cables  actuals (pont GIS-Trafo) pels nous necessaris per la connexió EvRE i substituir l’actual bastidor de proteccions previst per a la posició de transformador de distribució per un nou bastidor de proteccions per a la connexió de l’EvRE.

El pressupost total del projecte de modificació de la instal·lació objecte d’esta autorització és de cent seixanta-cinc mil tres-cents noranta-set euros (165.397 €), valor al qual ascendix el Projecte tècnic administratiu, sense incloure altres costos incorreguts per a la realització final de la instal·lació, com són els costos de terrenys, les llicències i les taxes, els costos financers i els costos de gestió i d’administració.

De conformitat amb l’últim paràgraf de l’article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005 de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d’obtindre Red Eléctrica de España, SAU, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient.

D’acord amb el que preveu l’article 35.2 de la llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, esta autorització s’atorga tenint en compte el que disposa l’Informe, de data 23 de juny de 2023, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El titular d’esta autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desplegament reglamentari. En tot cas, Red Eléctrica de España, SA, haurà d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l’activitat de transport d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i els requisits establits en esta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s’atorgue, podran ocasionar que esta es revoque.

*Segon. Atorgament d’autorització administrativa de construcció*

Atorgar l’autorització administrativa de construcció dels elements i/o les parts de la instal·lació del projecte tècnic, de data 8 d’abril de 2023, redactat per la persona tècnica titulada competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 10 d’abril de 2023, presentat per a la construcció de l’ampliació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d’esta resolució, que habilita Red Eléctrica de España, SA, a construir la instal·lació interessada, sempre que complisca els requisits tècnics exigibles i d’acord amb les condicions següents:

1.    La instal·lació elèctrica s’haurà d’executar segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d’interés general afectats per esta instal·lació i que el titular ha acceptat. En cas que fora necessari introduir modificacions en la instal·lació, el titular d’esta resolució haurà de sol·licitar, abans d’executar-la, les autoritzacions corresponents. En cas que es tracte de modificacions no substancials, segons l’article 13 del Decret 88/2005, no farà falta ni l’autorització administrativa prèvia ni l’autorització administrativa de construcció de la modificació, i només s’haurà d’obtindre l’autorització d’explotació. Per a la sol·licitud d’autorització d’explotació s’ha de procedir segons el que disposa l’article 12 del Decret 88/2005, i aportar, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l’element modificat.

2.    La instal·lació que s’ha d’executar haurà de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.

3.    El termini d’execució de la instal·lació serà de sis (6) mesos des de l’endemà de la notificació, la qual s’haurà de coordinar amb la construcció i la posada en servici de la nova línia Novelda – SE 5 Col·lectora Novelda 220 kV, a través de la qual evacuen, en la subestació ST Novelda 220 kV, les IGREs citades en l’Informe, de data 17 d’agost de 2020, de verificació de les condicions tècniques de connexió (IVCTC), relatiu a la sol·licitud de connexió que ha fet ES GENERACION VERDE 4, SL, en qualitat d’interlocutor únic de nuc (IUN), en la subestació Novelda 220 kV, de manera que es puga produir, de manera racional i òptima per als costos retribuïbles del sistema elèctric, la posada en servici efectiva d’estes instal·lacions, tant per la interdependència funcional entre estes com per a complir la finalitat a la qual estan destinades. No obstant això, abans que finalitze, es podrà sol·licitar una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada a este òrgan directiu, que s’haurà d’acompanyar, a este efecte, amb la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.

4.    El titular d’esta resolució estarà obligat a comunicar per escrit, amb la diligència adequada, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l’execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant.

5.    Així mateix, el titular d’esta resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

6.    Sense perjuí del que preveu l’article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a esta direcció general o del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines podrà fer les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan estes finalitzen en relació amb l’adequació d’esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

7.    Quan finalitzen les obres de construcció de la instal·lació, Red Eléctrica de España, SAU, en el termini màxim de deu dies hàbils, ho comunicarà al servici territorial competent en matèria d’energia a l’efecte de la sol·licitud de l’autorització d’explotació prevista en l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril. Esta sol·licitud s’ha d’acompanyar amb un certificat de direcció i final d’obra, subscrit per una persona facultativa competent, que acredite que és conforme amb els reglaments tècnics en la matèria i amb esta autorització administrativa i autorització de construcció del projecte d’execució, el qual s’ha d’acompanyar amb la resta de documentació exigida per la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial que s’aplica a la instal·lació. Quan este certificat de direcció i final d’obra no estiga visat pel col·legi professional corresponent, s’ha d’acompanyar de la declaració responsable que calga d’acord amb el que s’indica en la Resolució de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOCV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.Com que es tracta d’una instal·lació d’una activitat regulada econòmicament pel sistema elèctric i sotmesa a planificació o retribució, s’hi ha d’afegir un certificat del sol·licitant de l’autorització d’explotació relatiu a la informació de les característiques tècniques i econòmiques que es contenen en el pla anual del transportista o distribuïdor i les referències, quan siga procedent, a les instal·lacions model previstes en la regulació en què queda enquadrada, així com esta mateixa informació corresponent a la instal·lació executada de manera efectiva i l’autorització d’explotació de la qual se sol·licita. Igualment, s’ha d’indicar el pressupost real d’execució, i la part que haja sigut sufragada per terceres persones, diferents del sol·licitant d’esta autorització. Esta mateixa informació s’ha d’acompanyar, pel que fa a les instal·lacions actuals que siguen modificades, substituïdes i/o adequades, amb una còpia de les autoritzacions d’explotació (o les actes de posada en servici) i, en cas que no s’hi aporten, la justificació de per què no es tenen, i en este cas caldrà adjuntar la referència a l’expedient amb la data perquè siga recaptada per esta administració, per tal que, en la resolució d’autorització d’explotació de les instal·lacions que autoritze la posada en servici, es faça referència expressa al desmantellament i tancament de les parts afectades.

8.    Esta direcció general, amb el tràmit previ del procediment oportú, deixarà sense efecte esta autorització en qualsevol moment en què observe l’incompliment o la inobservança de les condicions que s’hi imposen.

9.    Amb la sol·licitud d’autorització d’explotació, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU, indicarà expressament les instal·lacions, els equips i els elements que hagen sigut objecte d’ajudes i aportacions de fons públics o mesures d’efecte equivalent, o hagen sigut cedides i finançades totalment o parcialment per tercers. En eixe cas, de conformitat amb el que establix l’article 25 del Reial decret 1047/2013, de 27 de desembre, pel qual s’establix la metodologia per al càlcul de la retribució de l’activitat de transport d’energia elèctrica, esta autorització haurà de ser objecte de declaració com a instal·lació cedida i finançada totalment o parcialment per tercers i s’inclourà en l’informe a què es referix este precepte.

*Tercer. Publicitat i notificació d’esta resolució*

Ordenar:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     la publicació d’esta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*,

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     la notificació d’esta resolució a Red Eléctrica de España, SAU, a totes les administracions o els organismes públics i les empreses del servici públic o servicis d’interés general que han intervingut, o han pogut intervindre, en el procediment d’autorització, les que han emés, o van haver d’emetre, el condicionat tècnic al projecte d’execució, així coma la resta d’interessats en l’expedient,

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     donar trasllat d’esta resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència,

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208443/punto.gif)     donar trasllat d’esta resolució a ES GENERACION VERDE 4 SL, en qualitat d’interlocutor únic de nuc, en les instal·lacions que s’autoritzen.

Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 del Decret 88/2005 de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada a la Secretaria Autonòmica d’Indústria, Comerç i Consum d’esta conselleria en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de ser notificada, d’acord amb el que establix l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

València, 19 de juliol de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director General d'Energia i Mines