Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 3648, del 20-12-1999 (1999/10263)

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 1999, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament i s'aprova a Iberdrola, SA, el projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (València).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   3648

Data del DOGV
:   20-12-1999

Secció del DOGV
:   III. CONVENIS I ACTES - C) AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Número del document
:   1999/10692


Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 1999, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza administrativament i s'aprova a Iberdrola, SA, el projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (València). [1999/F10099]
  
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància d'Iberdrola, SA, relatiu al projecte d'execució de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (València).
  
Atés que la sol·licitud indicada ha seguit en el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; en el Decret 2.619/1966, d'aqueixa mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques, i en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric.
  
Atés que en el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions al projecte tècnic.
  
Vist l'informe favorable emés per l'òrgan instructor de l'expedient, de data 19 d'octubre de 1999.
  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia, resol:
  
Primer
  
Autoritzar a Iberdrola, SA, el projecte d'execució de l'ampliació amb bateria de condensadors de 72,5 MVAr 132 kV de la subestació transformadora de 132/66/20/11 kV denominada ST Gandia (València), les característiques principals del qual, una vegada realitzades les obres d'ampliació són les següents:
  
a) Transformació
  
No experimenta cap variació.
  
b) Sistema de 132 kV
  
El parc disposarà de sis cel·les totalment equipades, les assignacions de les quals són les següents:
  
- 2 cel·les de línia, denominades Alcira i Vergel.
  
- 3 cel·les de transformador, T-3 i T-5 de 132/20 kV i T-4 de 132/66 kV.
  
- 1 cel·la de maniobra de bateria de condensadors.
  
c) Sistema de 66 kV
  
No experimenta cap variació.
  
d) Sistema de 20 kV
  
No experimenta cap variació.
  
e) Bateries de condensadors
  
Després de l'ampliació quedaran:
  
- Una bateria de condensadors de 132 kV, 72,5 MVAr (BC-1 132 kV).
  
- Dues bateries de condensadors de 20 kV (BC-1 i BC-2) de potència nominal 7.200 kVAr cada una, d'instal·lació en intempèrie.
  
f) Sistema d'11 kV
  
No experimenta cap variació.
  
g) Transformadors de serveis auxiliars
  
No experimenta cap variació.
  
h) Elements auxiliars
  
Edifici de control amb equips de c.a i c.c., quadres de control, comandament, proteccions i serveis auxiliars de 132, 66, 20 i 11 kV, en els quals s'efectuaran les reformes necessàries per a la nova posició de bateria de condensadors.
  
Segon
  
Aprovar el projecte d'execució, que se sotmetrà a les següents condicions:
  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos, comptats a partir de la notificació de la present resolució.
  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.
  
4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condicions imposades en elles.
  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se recurs d'alçada davant el conseller d'Indústria i Comerç en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.