Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 1572, del 25-06-1991 (1991/821861)

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 1991, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza el establecimiento de una línea aérea de media tensión (11/20 KV) doble circuito, para interconexión desde el nuevo centro de reparto con la LAMT circunvalación norte y oeste y reformas en línea existente, solicitado por Eléctrica Nuestra Señora de Gracia, Sociedad Cooperativa Valenciana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   1572

Fecha DOGV
:   25-06-1991

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1991/821861


Fecha del documento
:   15-05-1991

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCION de 15/05/91 de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza el establecimiento de una línea aérea de media tensión (11/20 KV) doble circuito, para interconexión desde el nuevo centro de reparto con la LAMT circunvalación norte y oeste y reformas en línea existente, solicitado por Electrica Nuestra Señora de Gracia, Sociedad Cooperativa Valenciana.  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, a instancia de D. Juan Bautista Luna Hernandez, en representación de Eléctrica Nuestra Señora de Gracia, Sociedad Cooperativa Valenciana, solicitando la autorización para el establecimiento de una línea aérea de media tensión (11/20 KV) de 319 metros doble circuito y reformas en línea existente.  
Resultando que durante el período de información pública se presentó un escrito de oposición de Hidroeléctrica Española, SA, alegando en síntesis:  
- Que la presente instalación, LAMT de 310 m. guarda inmediata conexión, tal y como expresamente se reconoce por la Cooperativa, con el nuevo centro de reparto de 4.915 KVA y con la LAMT circunvalación norte y oeste, así como con la modificación unilateral del punto de entronque contractualmente convenido, y con otra LAMT de 242 m. que afectan directamente al citado centro de reparto.  
- Que se mantiene la postura en el sentido de disponer de medios suficientes para atender la demanda de energía de la localidad de Biar y de respeto al contrato existente con la Cooperativa.  
- Que la concesión de la nueva línea de 310 m, con una demanda de potencia de 3.932 kW, produciría una caída de tensión a 7,6 kV totalmente inadmisible que afectaría al suministro eléctrico que se presta a la población, solicitando que en caso de autorizarse, la suspensión de la ejecución a consecuencia de los perjuicios de imposible o difícil reparación que podrían producirse.  
Resultando que del mismo se dio traslado a la Sociedad Eléctrica Nuestra Señora de Gracia, Sociedad Cooperativa Valenciana, contestando mediante escrito de fecha 11.03.91, en el que manifiesta en síntesis:  
- La cuestión que se plantea en la solicitud de autorización administrativa para efectuar la instalación de una línea aérea de media tensión con el fin de prestar un mejor servicio público.  
Visto el informe emitido por el órgano instructor del expediente, el Reglamento de Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía, el Decreto 2617/66 sobre autorizaciones eléctricas y demás disposiciones aplicables.  
Considerando la declaración de servicio público del suministro de energía eléctrica, contenida en el Real Decreto de 12 de abril de 1924, reiterada en el reglamento de Verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía, aprobado por Decreto de 12.03.54 y confirmada por Ley 49/1984 de 26 de diciembre.  
Considerando que el artículo 87 del reglamento de verificaciones impone a las entidades distribuidoras que tengan establecidas redes en alta o baja tensión, la obligación de efectuar las ampliaciones necesarias para atender las exigencias del mercado eléctrico en las zonas que estén servidas por dichas entidades.  
Considerando que la actual instalación tendrá por finalidad mejorar la calidad y seguridad del suministro de energía eléctrica a los socios de la cooperativa, por crecimiento vegetativo.  
Esta Dirección General acuerda autorizar la instalación de una línea aérea de media tensión de 310 m. (11/20 kV), circuito, para interconexión desde el nuevo centro de reparto con la LAMT circunvalación norte y oeste y reformas en línea existente, sita en el término municipal de Biar, a la Sociedad Eléctrica Nuestra Señora de Gracia, Sociedad Cooperativa Valenciana.  
Valencia, 15 de mayo de 1991. - El Director General: Luis Doménech Bernabéu.