Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5004, del 12-05-2005 (2005/4519)

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estado**VIGENTE**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/res/2005/04/12/(1)/dof/spa/html**

### Datos del documento

Número DOGV
:   5004

Fecha DOGV
:   12-05-2005

Sección del DOGV
:   I. DISPOSICIONES GENERALES

Número del documento
:   2005/4519


Fecha del documento
:   12-04-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * energía eléctrica
    * industria eléctrica
    * reglamentación técnica
    * infraestructura industrial
    * legislación
    * proyecto industrial
    * edificio industrial
    * instalación hidroeléctrica

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2005, de la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo, por la que se modifican los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los proyectos de industrias e instalaciones industriales. [2005/4519]
  
La sala tercera del Tribunal Supremo, por la Sentencia de 27 de octubre de 2003, al estimar el recurso contencioso-administrativo núm. 495/2001, declaró nulo, por defecto de forma, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, aprobado por el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio.
  
Por Real Decreto 2.267/2004, de 3 diciembre, se ha aprobado el nuevo Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, cuyo objeto es conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de uso industrial.
  
Su entrada en vigor hace precisa una nueva incorporación de contenido mínimo de proyectos, memorias, declaraciones y certificaciones de estas instalaciones, así como modificación del certificado general.
  
Por todo ello y en virtud de lo establecido en la disposición final primera de las órdenes de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo; y de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, que facultan a la Dirección General de Industria y Energía para modificar los anexos de la misma, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 184/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, que establece que corresponde a la Dirección General de Seguridad Industrial y Consumo ejercer las funciones en materia de seguridad industrial, resuelvo:
  
Primero
  
Modificar los anexos de las órdenes de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo; y 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, introduciendo los documentos relativos a las instalaciones de protección contra incendios, tal y como se especifica en los anexos I y II de la presente resolución
  
Segundo
  
La presente resolución será de aplicación a los proyectos y certificaciones relativas a instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 2.267/2004, de 3 diciembre, cuyo visado en el correspondiente colegio profesional se produzca transcurridos dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Valencia, 12 de abril de 2005.- El director general de Seguridad Industrial y Consumo: Carlos Mazón Guixot.
  
ANEXO I
  
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
  
(REAL DECRETO 2267/2004, DE 3/12/04, BOE 17/12/04)
  
CONTENIDO MÍNIMO DEL PROYECTO (1)(2)
  
1 MEMORIA
  
1.1 Memoria resumida: características principales (3)
  
1.1.1 \* Titular y NIF/CIF
  
1.1.2 \* Tipo de establecimiento, según Art. 2 del Reglamento
  
1.1.3 \* Emplazamiento y localidad.
  
1.1.4 \* Actividad principal
  
1.1.5 \* Configuración del establecimiento, según Anexo I.
  
1.1.6 Sectores de incendio, áreas de incendio, superficies construidas y usos.
  
1.1.7 Nivel de riesgo intrínseco de cada uno de los sectores o áreas de incendio
  
1.1.8 Nivel de riesgo intrínseco de cada edificio o conjunto de sectores y/o áreas de incendio
  
1.1.9 \* Nivel de riesgo intrínseco del conjunto del establecimiento industrial. Superficie total construida.
  
1.1.10 Clase de comportamiento al fuego de los revestimientos: suelos, paredes y techos.
  
1.1.11 Clase de productos en falsos techos o suelos elevados.
  
1.1.12 Tipo de cables eléctricos en el interior de falsos techos
  
1.1.13 Tipo de cubierta (si es ligera)
  
1.1.14 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta
  
1.1.15 Resistencia al fuego de los elementos constructivos del cerramiento.
  
1.1.16 Ocupación de los sectores de incendio
  
1.1.17 Número de salidas de cada sector
  
1.1.18 Distancia máxima de los recorridos de evacuación de cada sector
  
1.1.19 Características de las puertas de salida de los sectores.
  
1.1.20 Para configuraciones D/E: Anchura de los caminos de acceso de emergencia, separación entre caminos de emergencia, anchura de pasillos entre pilas
  
1.1.21 Sistema de evacuación de humos
  
1.1.22 Sistema de almacenaje (solo para almacenamientos)
  
1.1.23 Clase de comportamiento al fuego de la estantería metálica de almacenaje.
  
1.1.24 Clase de estabilidad al fuego de la estructura principal del sistema de almacenaje con estructuras metálicas
  
1.1.25 Tipo de las instalaciones técnicas de servicios del establecimiento y normativa específica de aplicación.
  
1.1.26 Riesgo de fuego forestal. Anchura de la franja perimetral libre de vegetación baja y arbustiva
  
1.1.27 Sistema automático de detección de incendio.
  
1.1.28 Sistema manual de alarma de incendio.
  
1.1.29 Sistema de comunicación de alarma.
  
1.1.30 Sistema de abastecimiento de agua contra incendios. Categoría del abastecimiento según UNE23.500 o UNE-EN 12452
  
1.1.31 Sistema de hidrantes exteriores. Número de hidrantes.
  
1.1.32 Extintores de incendio portátiles. Número, tipo de agente extintor clase de fuego y eficacia.
  
1.1.33 Sistema de bocas de incendio equipadas. Tipo de BIE y número.
  
1.1.34 Sistema de columna seca
  
1.1.35 Sistema de rociadores automáticos de agua.
  
1.1.36 Sistema de agua pulverizada.
  
1.1.37 Sistema de espuma seca
  
1.1.38 Sistema de extinción por polvo
  
1.1.39 Sistema de extinción por agentes extintores gaseosos
  
1.1.40 Sistema de alumbrado de emergencia
  
1.1.41 Señalización
  
1.2 Antecedentes y objeto del proyecto. Justificación de la necesidad de presentación de proyecto.
  
1.3 Titular, domicilio social, emplazamiento y representante autorizado
  
1.4 Actividad principal y secundarias, según clasificación de la tabla 1.2 del Anexo I
  
1.5 Reglamentación y normas técnicas de aplicación.
  
1.6 Caracterización del establecimiento industrial
  
1.6.1 Características del establecimiento: configuración y relación con el entorno.
  
3.9.8.6 Justificación técnica de que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes.
  
1.6.2 Sectores y áreas de incendio, superficie construida y usos
  
1.6.3 Cálculo del nivel de riesgo intrínseco
  
2.4.5.7 Cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, así como del nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio
  
2.6.5.9 Cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, así como del nivel de riesgo intrínseco de cada edificio o conjunto de sectores y/o áreas de incendio.
  
8.1.4.4 Cálculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, así como del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial
  
1.7 Requisitos constructivos del establecimiento industrial
  
1.7.1 Fachadas accesibles. Justificación según Anexo II.
  
1.7.2 Descripción y características de la estructura portante de los edificios: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta.
  
1.7.3 Cálculos justificativos de la condición de cubierta ligera
  
1.7.4 Justificación de la ubicación del establecimiento como permitida, según Anexo II, punto 1
  
1.7.5 Justificación de que la superficie construida de cada sector de incendio es admisible
  
1.7.6 Justificación de que la distribución de los materiales combustibles en las áreas de incendio cumple los requisitos exigibles
  
1.7.7 Justificación de la condición de reacción al fuego de los elementos constructivos
  
7.8.9.0 Justificación de la reacción al fuego de los revestimientos: suelos, paredes, techos, lucernarios y revestimiento exterior de fachadas. Productos incluidos en paredes y cerramientos.
  
4.4.6.9 Justificación de la reacción al fuego de los productos interiores en falsos techos o suelos elevados. Tipo de cables eléctricos.
  
1.7.8 Justificación de la estabilidad al fuego de los elementos de la estructura portante de los edificios: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria de cubierta
  
2.7.8.1 Tipologías concretas, según Anexo II
  
1.7.9 Justificación de la resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de los sectores de incendio: forjados, medianerías, cubiertas, puertas de paso, huecos, compuertas, orificios de paso de canalizaciones, tapas de registro de patinillos, galerías de servicios, compuertas o pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención.
  
1.7.10 Justificación y cálculo de la evacuación del establecimiento industrial
  
2.1.52.3 Justificación y cálculo de la ocupación de cada uno de los sectores de incendio
  
3.9.75.8 Justificación de los elementos de la evacuación: origen de evacuación, recorridos de evacuación, rampas, ascensores, escaleras, pasillos y salidas.
  
4.7.89.2 Justificación y cálculo del número y disposición de las salidas
  
9.6.13.7 Justificación y cálculo de la longitud máxima de los recorridos de evacuación
  
6.0.11.6 Justificación del dimensionamiento de las puertas, pasillos, escaleras, escaleras protegidas, vestíbulos previos, ascensores y rampas
  
3.0.36.2 Justificación y cálculo de la evacuación en establecimientos industriales con configuración D y E
  
1.7.11 Justificación y cálculo de la ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios industriales.
  
1.7.12 Almacenamientos. Justificación del sistema de almacenaje
  
1.7.13 Justificación del cumplimiento de los requisitos del sistema de almacenaje en estanterías metálicas.
  
7.2.60.5 Características de reacción al fuego de los elementos de las estanterías metálicas
  
7.8.89.2 Características de estabilidad al fuego de la estructura principal de las estanterías metálicas
  
1.7.14 Descripción de las instalaciones técnicas de servicios del establecimiento. Justificación del cumplimiento de los reglamentos vigentes específicos que les afectan
  
1.7.15 Riesgo forestal. Justificación del dimensionamiento de la franja perimetral libre de vegetación baja y arbustiva
  
1.8 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios
  
1.8.1 Descripción y justificación del sistema automático de detección de incendio.
  
1.8.2 Descripción y justificación del sistema manual de alarma de incendio.
  
1.8.3 Descripción y justificación del sistema de comunicación de alarma
  
1.8.4 Justificación y descripción del tipo y número de bocas de incendio equipadas
  
1.8.5 Descripción y justificación del sistema de hidrantes exteriores
  
9.9.4.5 Justificación razonada y fehaciente de la imposibilidad de realizar la instalación de hidrantes según el vigente reglamento.
  
1.8.6 Justificación, cálculo y descripción del sistema de rociadores automáticos de agua
  
1.8.7 Justificación, cálculo y descripción del sistema de agua pulverizada
  
1.8.8 Descripción y justificación del sistema de abastecimiento de agua contra incendios. Cálculo del caudal mínimo y reserva de agua. Categoría del abastecimiento. Descripción y cálculo de la red de tuberías.
  
1.8.9 Justificación y cálculo del tipo y número de extintores portátiles
  
1.8.10 Justificación, cálculo y descripción del sistema de columna seca
  
1.8.11 Justificación, cálculo y descripción del sistema de espuma física
  
1.8.12 Justificación, cálculo y descripción del sistema de extinción por polvo
  
1.8.13 Justificación, cálculo y descripción del sistema de extinción por agentes extintores gaseosos
  
1.8.14 Justificación y descripción del sistema de alumbrado de emergencia.
  
1.8.15 Justificación y descripción de la señalización
  
2 PLIEGO DE CONDICIONES
  
2.1 Control de calidad
  
2.1.1 Materiales
  
2.1.2 Aparatos
  
2.1.3 Equipos
  
2.2 Normas de ejecución de las instalaciones. Instaladores autorizados
  
2.3 Pruebas reglamentarias
  
2.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
  
2.5 Documentación de puesta en marcha de las instalaciones
  
2.6 Revisiones e inspecciones periódicas
  
2.7 Mantenimiento de las instalaciones. Mantenedores autorizados
  
3 PRESUPUESTO
  
Se indicarán los distintos elementos que constituyen las instalaciones (seguridad activa y pasiva), concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando los importes parciales de cada partida y el del conjunto.
  
4 PLANOS
  
4.1 Plano de los accesos desde carreteras conocidas e identificadas.
  
4.2 Emplazamiento y parcela total. Se deberán indicar claramente los lindes y uso de las parcelas adyacentes.
  
4.3 Plano de fachadas accesibles, condiciones del entorno de los edificios y de aproximación a los edificios.
  
4.4 Plano de configuración de los edificios. Planta, alzado y secciones
  
4.5 Plano con representación de las características de la estructura portante de los edificios
  
4.6 Plano de planta con la representación de las instalaciones del establecimiento e identificación clara de las mismas
  
4.7 Plano de planta del total del establecimiento con representación de los sectores y áreas de incendio, identificándolos e indicando el uso y la superficie construida de cada uno y del total. Representación de la franja perimetral de protección al riesgo de fuego forestal
  
4.8 Plano de planta indicando las vías de evacuación, salidas y ocupación de cada sector. Vías de evacuación de las áreas de incendio. Puertas, escaleras, rampas, pasillos, ascensores
  
4.9 Plano de detalle de las características constructivas de los elementos delimitadores de los sectores de incendio y áreas de incendio, así como las soluciones arquitectónicas empleadas.
  
4.10 Plano con representación de la ubicación del sistema de abastecimiento de agua, red de tuberías, BIE's, rociadores, hidrantes o cualquier otro sistema de protección. Se deberá indicar el tipo de tuberías, diámetros y cualquier otra característica técnica que los identifique.
  
4.11 Plano con representación y descripción de los extintores portátiles, justificando el cumplimiento de las distancias máximas.
  
4.12 Plano con representación del alumbrado de emergencia y la señalización. Se deberán indicar sus características y cuadros eléctricos de alimentación.
  
(1) Nota: Estos contenidos mínimos se refieren a un establecimiento de máxima complejidad, por lo que en cualquier establecimiento más sencillo se deberá indicar ?No procede- en aquellos apartados que no le afecten y se podrá reunir en un plano varios de los descritos en el apartado 4, si resulta suficientemente representativo.
  
(2) Nota: Las zonas que por su superficie les sea de aplicación las prescripciones de la Norma Básica de Edificación: condiciones de protección contra incendios, o una normativa equivalente, deberán constituir un sector de incendios independiente y en cada uno de los apartados del proyecto, en los que proceda, deberá describirse y justificarse o calcularse las características de las instalaciones contra incendios proyectadas en dicho sector exigidas por la citada normativa.
  
Nota: En este apartado el proyectista especificará exclusivamente los valores, resultados y características, sin incluir explicaciones ni cálculos justificativos.
  
DECLARACIÓN DE NO APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
  
DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
  
D.   ,
  
con domicilio en   ,
  
C/  , nº   ,CP   ,
  
y NIF  ,
  
en nombre y representación de   ,
  
con domicilio en   ,
  
C/  , nº   , CP  ,
  
y CIF  ,
  
Declaro bajo mi responsabilidad que me he asesorado técnicamente sobre las exigencias del vigente Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre (BOE nº 303, del 17-12-2004), por lo que afirmo y puedo justificar que al local situado en   , c/   , nº (1)   , y en el cual se ha instalado una (2)   , de la que es titular la empresa de la que soy (3)   , no le es de aplicación el citado Reglamento de Seguridad contra Incendios, por lo que considero que no me es exigible la presentación de la documentación correspondiente, por la siguiente razón:
  
(4)  
  
  ,   de   de 200 
  
Firma y sello de la empresa
  
Deberá presentar CIF y/o acreditación del poder o representación en que se actúa
  
Deberá aportar plano de situación en caso de que el domicilio sea indeterminado.
  
Las posibilidades son: Industria de  
  
Almacén de  
  
Taller de reparación de automóviles
  
Estacionamiento de vehículos destinados a  
  
Servicios auxiliares o complementarios de  
  
Taller de pirotecnia  
  
Puede ser: - Titular
  
- Gerente
  
Apoderado
  
- Representante legal, etc.
  
(4) Razón:
  
4.1. Porque la licencia de actividad del citado local, cuya fotocopia cotejada adjunto había sido solicitada en la fecha de entrada en vigor del reglamento (16.01.2005).
  
4.2. Porque el proyecto de instalación había sido visado en la fecha de entrada en vigor del reglamento (16-01-05). A las obras que se realicen conforme a estos proyectos, siempre que la licencia de actividad, cuya fotocopia cotejada adjunto, haya sido solicitada en fecha 17.07.2005.
  
4.3. Porque el proyecto de instalación había sido aprobado por la administración en la fecha de entrada en vigor del reglamento (16.01.2005). A las obras que se realicen conforme a estos proyectos, siempre que la licencia de actividad, cuya fotocopia cotejada adjunto, haya sido solicitada en fecha 17.07.2005.
  
4.4. Porque se trata de un almacén no sujeto a registro industrial cuya carga de fuego ponderada y corregida calculada según el anexo I del Reglamento de Seguridad contra Incendios por técnico competente es inferior a 3.000.000 de megajulios.
  
4.5. Porque es una actividad en establecimiento o instalación nuclear, radioactiva, la de extracción de minerales, la actividad agropecuaria o la instalación para uso militar.


Copia Permalink ELI