Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 6318, del 26-07-2010 (2010/8123)

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegás, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la nova estació de regulació i mesurament (MOP 25/MOP 4)(1), situada en el polígon industrial Parc Sagunt I, al terme municipal de Sagunt. Expedient CBREDE 2009/9/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6318

Data del DOGV
:   26-07-2010

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/8123


Data del document
:   07-06-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegás, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la nova estació de regulació i mesurament (MOP 25/MOP 4)(1), situada en el polígon industrial Parc Sagunt I, al terme municipal de Sagunt. Expedient CBREDE 2009/9/46. [2010/8123]  
Vist l'expedient amb referència CBREDE 2009/9/46, incoat pel Servici Territorial d'Energia de València, a instàncies de Gas Natural Cegás, SA, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ Gravador Esteve, 14, 46251 València, relatiu a la sol·licitud de 2 de juny de 2009, sobre l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la nova estació de regulació i mesurament (MOP 25/MOP 4)(1), situada en el polígon industrial Parc Sagunt I, al terme municipal de Sagunt, província de València.  
Consta en l'expedient exemplar del projecte d'execució firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent amb data 20 de maig de 2009.  
Vist que consta com a antecedent la resolució d'esta Direcció General d'Energia de 25 de setembre de 2008, per mitjà de la qual s'atorga a Gas Natural Cegás, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural en el polígon industrial Parc Sagunt I, al terme municipal de Sagunt, província de València.  
Vist que s'ha realitzat la informació pública a què es fa referència en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, en el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València de 14 de novembre de 2009, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 17 de novembre de 2009 i en els diaris de premsa ABC i Las Provincias del dia 18 de novembre de 2009.  
No consta en l'expedient la presentació d'al·legacions a la sol·licitud realitzada.  
Vist que, de conformitat amb la sol·licitud efectuada segons el que establix el Reial Decret 1434/2002, s'ha remés a l'Ajuntament de Sagunt, únic afectat pel traçat del gasoducte, la separata del projecte presentat, i se sol·licita l'informe que dona la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i, si és el cas, les condicions tècniques procedent, així com sobre l'adaptació d'este al planejament urbanístic que siga d'aplicació, d'acord amb el que disposa l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, modificada per l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.  
L'esmentat ajuntament va emetre un informe negatiu, de 6 de juliol de 2009, per mitjà del qual indica el següent:  
- Que la instal·lació s'engloba dins del projecte d'urbanització del Parc Sagunt I, actuació que no ha sigut aprovada per la corporació municipal.  
- Que hi ha una falta de definició de les característiques de l'obra civil i especificacions de la instal·lació.  
- Que l'objecte de l'informe afecta una obra d'urbanització i instal·lacions ja prevista i/o en fase d'execució, per la qual cosa s'haurà d'obtindre l'autorització de l'agent urbanitzador, de forma expressa al traçat previst en la seua afecció.  
Traslladat el mencionat escrit a l'empresa sol·licitant, Gas Natural Cegás, SA, manifesta el següent:  
- Que respecte al primer i l'últim punt, la instal·lació ha sigut aprovada per la urbanitzadora del Parc Sagunt, per mitjà de document de conformitat d'1 de setembre de 2009, que actualment consta en l'expedient, i el seu disseny i construcció, ha sigut inclòs en el Projecte General d'Urbanització.  
- Que quant a la falta de definició, així com la seua relació amb vials i possibles interferències a instal·lacions pròximes, manifesta que s'ha sol·licitat la conformitat dels titulars i organismes dels altres servicis que pogueren estar pròxims, amb obtenció de la seua conformitat; que el projecte de la instal·lació conté la informació de detall necessària i queda inclòs, en tot cas, en el Projecte General d'Urbanització referit en el punt anterior que haurà de ser aprovat per l'Ajuntament.  
Remés l'escrit presentat per la peticionària a l'Ajuntament de Sagunt, als efectes assenyalats en els articles 80.4 i 84.4 del mencionat Reial Decret 1434/2002, i transcorregut el termini conferit, no consta en l'expedient la presentació de cap escrit per part del mencionat Ajuntament.  
Vist que, de conformitat amb el que establixen els articles 80 i 84 del Reial Decret 1434/2002, es va remetre la separata del projecte, que conté les característiques generals de la instal·lació, a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas les empreses de servicis públics o d'interés general afectats, a fi de donar la conformitat o l'oposició a la instal·lació sol·licitada. D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, concretament a:  
- Telefónica, SA, que informa per mitjà d'un escrit en el qual manifesta la conformitat amb la instal·lació projectada.  
- Parque Empresarial de Sagunto, SL, i Sepiva, que contesta al requeriment efectuat i adjunta l'escrit de conformitat de l'empresa Parque Empresarial de Sagunto, SL, en el qual queda constància de la subscripció entre la referida empresa i Gas Natural Cegás, SA, d'un conveni de 26 de març de 2009, en el qual es convertix esta última en l'empresa subministradora de gas natural en el polígon industrial del Parc Sagunt I, que executarà les instal·lacions seguint les instruccions del promotor del parc i que Parque Empresarial de Sagunto, SL, l'autoritza a incloure en la modificació del projecte d'urbanització per la modificació puntual del pla parcial, tots els projectes tècnics que per a això requerisca.  
La referida documentació és coneguda i acceptada per l'empresa sol·licitant.  
Van ser sol·licitades igualment les condicions corresponents a l'empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sense que figure en l'expedient la remissió de l'informe sol·licitat, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia.  
Vist que Gas Natural Cegás, SA, està inscrita definitivament en la secció primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Vist que, d'acord amb la sol·licitud i la documentació presentada, la finalitat que es perseguix amb la construcció d'esta instal·lació és dotar de subministrament de gas a la pressió requerida, amb destinació a l'alimentació de les distintes zones del polígon industrial del Parc Sagunt I.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.  
Atés que l'article 75.2 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, establix que les autoritzacions a què es referix el present títol seran atorgades, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que s'han complit els tràmits establits en el títol IV del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar l'autorització administrativa a l'empresa Gas Natural Cegás, SA, per a la construcció de les instal·lacions corresponents a la nova estació de regulació i mesurament (MOP 25/MOP 4)(1), situada en el polígon industrial del Parc Sagunt I, en el terme municipal de Sagunt, província de València.  
La present autorització estarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
1. El titular de la instal·lació constituirà en el termini d'un mes una garantia per valor de 428,23 euros, import del dos per cent del pressupost de les instal·lacions afectades que figuren en la present resolució, per a garantir el compliment de les seues obligacions, de conformitat amb l'article 82 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, regulador de les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. La mencionada fiança es constituirà en la Tresoreria del Servici Territorial de València de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de conformitat amb l'Orde de 14 de febrer de 1986 i l'Orde de 16 de desembre de 1996 de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.  
La fiança serà tornada al titular de la present autorització, després de la seua sol·licitud prèvia, una vegada que el Servici Territorial d'Energia de València formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què es referix la present resolució i l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades de la present autorització.  
2. La Companyia Gas Natural Cegás, SA, complirà estrictament les obligacions que s'assenyalen en l'article 68, Obligacions dels titulars d'autoritzacions per a la regasificació, transport i emmagatzemament de gas natural, de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com en els apartats 1 i 3 de l'article 6 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
3. El titular de la present autorització disfrutarà, com a transportista, dels drets que assenyala l'article 69 de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com els que s'assenyalen en els apartats 1 i 2 de l'article 6 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, abans referit.  
4. La present autorització s'entén sense perjuí de les concessions i autoritzacions sobre protecció del domini públic que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, la corresponent legislació sectorial en especial les relatives a l'ordenació del territori, urbanisme i al medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 67.3 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
5. La present autorització s'atorga sense perjuí de tercers i es deixen fora de perill els drets particulars.  
6. Serà causa de revocació de la present autorització:  
- L'incompliment de la constitució del depòsit de garantia en la forma i el termini assenyalat en el present condicionat.  
- L'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució firmat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent amb data 20 de maig de 2009, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació i se'l sotmet a les condicions que igualment es mencionen:  
- Emplaçament: al costat de la conducció de gas existent de la parcel·la, propietat de l'empresa Zumavesa, del polígon industrial del Parc Sagunt I.  
- Pressió: d'entrada a l'estació de regulació i mesurament (ERM) MOP 25(1), i d'eixida MOP 4(1).  
- Cabal: 2.500 m³(n)/h, per a cada una de les dos línies de regulació existents (la segona de reserva).  
- Canonades: la canonada d'entrada a l'ERM és d'acer de 4''de diàmetre, grau X130019108615494307206160698188463400101149470105245450869490066331679633607 i amb pressió de disseny 25 bar, i vàlvula de seccionament de 4'', que es + reduïx a un diàmetre de 3''a l'entrada de l'ERM. La canonada d'eixida és d'acer+ de 4''de diàmetre, amb pressió de disseny 4 bar, amb transició acer-polietilé,+ tipus PE-160, qualitat SDR-17,6 amb grossària 9,1 mm, i vàlvula de + seccionament de diàmetre 160 mm. - Edificació: mòdul soterrable de formigó i dimensions exteriors de 3.040x1500 + mm, alçària de 1.500 mm i parets amb grossària de 100 mm. - Sistema de protecció catòdica i presa de potencial, equip de control i + instrumentació. - Pressupost: 21.411,90 euros. Les condicions a què esta sotmesa la mencionada aprovació són les següents: 1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat, amb les + variacions que, si és el cas, se sol·liciten i s'autoritzen. 2. El titular de l'esmentada instal·lació donarà compte de la terminació de les+ obres al Servici Territorial de València, a l'efecte de reconeixement, amb + presentació de l'oportú certificat de direcció, subscrit pel tècnic competent i+ visat pel col·legi oficial corresponent. 3. El titular de la instal·lació notificarà per escrit al Servici Territorial + d'Energia de València el començament dels treballs per a efectuar inspeccions + d'estos, si es considera convenient. 4. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol + moment que s'observe l'incompliment de les condicions imposades per esta. En + estos supòsits, l'administració, després de l'oportú expedient previ, acordarà + l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'orde administratiu+ i civil que se'n deriven, segons les disposicions legals vigents. 5. El titular de la instal·lació haurà de tindre en compte en l'execució del + projecte les condicions imposades pels organismes afectats. 6. El termini d'execució de les obres serà de 3 mesos a partir de la + notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a + l'acabament del mencionat termini, Gas Natural Cegás, SA, podrà sol·licitar una+ ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció + General d'Energia. La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual es+ podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic + d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de + l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la + Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions + Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (1) MOP= màxima pressió de operació en bars València, 7 de juny de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo + Lapeña.