Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 6283, del 07-06-2010 (2010/6124)

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegás, SA, l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Villalonga. Expedient número CBREDE/2005/57/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6283

Data del DOGV
:   07-06-2010

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/6124


Data del document
:   29-03-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegás, SA, l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Villalonga. Expedient número CBREDE/2005/57/46. [2010/6124]  
Vist l'escrit presentat per l'empresa Gas Natural Cegás, SA, davant del Servici Territorial d'Energia de València amb data 2 de novembre de 2009, en què sol·licita l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la distribució de gas natural al terme municipal de Villalonga, província de València, que ratifica el contingut de la petició efectuada en l'expedient CBREDE/2005/57/46 i el projecte tècnic acompanyat, firmat per tècnic competent i visat en el col·legi oficial corresponent en data 28 de desembre de 2005, així com la continuació d'este.  
Atés que per Resolució de 2 de març de 2009 d'esta Direcció General d'Energia, dictada en el referit expedient, es resol la concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Villalonga, província de València, en favor de Gas Natural Cegás, SA.  
Vist que ha sigut realitzada la informació pública a què fa referència el capítol V de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE de 8 d'octubre de 1998), i en el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, per mitjà de l'anunci corresponent, que es va publicar en els diaris La Razón i El Mundo el dia 9 de febrer de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de València de 18 de febrer de 2010, i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d'11 de febrer de 2010.  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'han presentat al·legacions a la petició.  
Vist que Gas Natural Cegás, SA, reunix els requisits establits en el capítol II del títol II del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, per a l'exercici de l'activitat de distribució.  
Atés que en la data que és dictada esta resolució, consten justificadament acreditades a esta Direcció General d'Energia per part de Gas Natural Cegás, SA, les dades referides als aspectes següents:  
- La zona geogràfica per a la qual se sol·licita l'autorització administrativa, delimitada adequadament i definida la instal·lació principal de la xarxa, dins de zones urbanitzades o amb projecte d'urbanització aprovat.  
- Referència no detallada al pla d'expansió de la xarxa en la zona per a l'arribada del gas als distints punts de subministrament inclosos en l'àmbit de l'autorització.  
- Identificació dels límits i de les distàncies existents de les zones objecte de sol·licitud, limitada l'expansió a sòl classificat com a urbà o urbanitzable amb projecte d'urbanització aprovat.  
Vist que la finalitat que es perseguix, d'acord amb la sol·licitud i documentació presentada, amb la construcció de les instal·lacions, és dotar d'infraestructura gasista el municipi com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial i la diversificació energètica.  
Vist el contingut de l'informe del Servici Territorial d'Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient de sol·licitud.  
Vist que per aplicació de l'article 55 punt 1 apartat b) de l'esmentada Llei 34/1998, de 7 d'octubre, les instal·lacions de distribució de gas natural requerixen autorització administrativa prèvia.  
Atés el que disposa el capítol V Distribució de combustibles gasosos per canalització, del títol IV Ordenació del subministrament de combustibles gasosos per canalització, de la Llei 34/1998, del Sector d'Hidrocarburs.  
Atés el que disposa l'article 73.7 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, després de la nova redacció donada per la Llei 12/2007, de 2 juliol, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, a fi d'adaptar-la al que disposa la Directiva 2003/55/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2003, sobre normes comunes per al mercat interior de gas natural.  
Atés que s'han complit els tràmits reglamentaris en l'expedient instruït a este efecte.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb l'article 73.2 i l'article 3.3. d) de la Llei 34/1998, i amb l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Únic  
Atorgar l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Villalonga, província de València, a l'empresa Gas Natural Cegás, SA, amb les condicions i característiques següents:  
- Subjecte: Gas Natural Cegás, SA.  
- Tipus de gas: gas natural.  
- Punt de connexió:  
Del ramal a Oliva del gasoducte Villalonga-Gandia-Oliva, i l'addenda I a este de Gas Natural Distribución, SDG, SA, amb les autoritzacions administratives d'esta Direcció General d'Energia de dates 24.03.2006 i 13.11.2007. S'instal·larà una estació de regulació i mesura (ERM), amb rang de pressió APA/MPB/MPA(1) i canonada amb pressió MPB(1), de polietilé PE-100, diàmetre 200 mm i longitud 15 m.  
- Traçat i característiques de les xarxes:  
a) Des de l'eixida de l'ERM descrita, la xarxa bàsica recorre l'avinguda de l'Antic Regne de València, es desdobla en l'encreuament amb el carrer carretera de Gandia, continua per la mateixa i pels carrers Pujada Fielato i Barranc de la Moneda, on finalitza.  
Canonada amb pressió de disseny MPA(1), de material polietilé PE-100, qualitat SDR 17,6, diàmetre 200 mm i longitud de 2.247 m.  
b) Com a continuació d'esta xarxa bàsica descrita, n'ixen dos i set extensions d'esta, que discorren per les zones que es determinen amb major detall en el pla núm. 059-YB 9.1. Rev.00 del projecte visat amb data 28 de desembre de 2005, la canalització del qual es realitza per mitjà de canonades a pressió MPA(1), de polietilé PE-100, qualitat SDR 17,6, diàmetres de 160 mm (les dos primeres), i 110 mm i 90 mm (les altres set extensions), les longituds respectives de les quals són, 1.004 m, 1.604 m, i 276 m. Total longitud: 2.884 m.  
Les canonades discorren a una profunditat en condicions normals, de 0,60 m en les voreres, i de 0,80 m en els altres tipus de terreny.  
- Zona geogràfica  
Les zones urbanes qualificades com a tals en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana i aquelles altres actuacions urbanístiques amb planejament aprovat, les quals s'acreditaran per mitjà del certificat urbanístic oportú.  
- Pla d'expansió.  
La xarxa bàsica referida en els apartats a) i b) -ix de les dos extensions- relatiu a l'apartat de descripció de les xarxes anterior, es construirà en el primer any, a partir de la data de l'autorització administrativa.  
La resta de la xarxa bàsica i la xarxa secundària, s'executarà a partir del segon any, i s'escometrà l'ampliació de la xarxa de distribució interior, d'acord amb les demandes reals de consum.  
- Pressupost: 228.791,16 euros.  
Esta autorització administrativa s'atorga a l'empara del que disposen els articles 3.3 apartat d) i 73.2 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
Primera. El titular d'esta constituirà en el termini d'un mes, a partir de la data de la notificació de la resolució una garantia per valor de 4.575,82 euros, import del dos per cent del pressupost de la instal·lació que figura en l'expedient de sol·licitud, que s'ha de presentar en el Servici Territorial d'Energia de València, per a garantir el compliment de les seues obligacions, segons assenyala el punt 4 de l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i de conformitat amb l'article vint-i-huit del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.  
La dita fiança es constituirà en la Tresoreria del Servici Territorial de València de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de conformitat amb l'Orde de 14 de febrer de 1986, i l'Orde de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances. La fiança serà tornada al titular d'esta autorització una vegada que el Servici Territorial d'Energia de València formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què es referix esta resolució.  
Segona. Gas Natural Cegás, SA, complirà les obligacions que s'assenyalen estrictament en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs. En especial, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució, en particular referida a l'àmbit geogràfic d'esta autorització, quan siga necessari atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.  
Tercera. El titular d'esta autorització disfrutarà, com a distribuïdor, dels drets que assenyala l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
Quarta. Esta autorització s'entén sense perjuí i independentment de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'este o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre.  
Cinquena. Esta autorització en cap cas es concedirà amb drets exclusius d'ús, tal com indica l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
Sisena. La determinació de les tarifes i del règim econòmic que s'apliquen per al subministrament de gas natural es regiran per les disposicions vigents en cada moment.  
Setena. Esta autorització s'atorga sense perjuí de tercers i deixa fora de perill els drets particulars.  
Huitena. Serà causa de revocació d'esta autorització administrativa l'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
Novena. Esta autorització entrarà en vigor l'endemà de la data de la notificació.  
Desena. Les instal·lacions que s'han de construir es faran d'acord amb el projecte tècnic d'execució que s'ha de presentar en el Servici Territorial d'Energia de València dins del termini de tres mesos, comptadors a partir de la data de la notificació d'esta resolució i, en tot cas es referiran als elements compresos en l'àmbit d'aplicació del reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovat pel Reial Decret 919/2006 de 28 de juliol (BOE 4 de setembre 2006). Estes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïments flexibles i segurs.  
Onze. En relació amb el projecte tècnic d'execució haurà de fer-se menció, d'acord amb les característiques que estan arreplegades en la resolució única, dels punts següents:  
a) Descripció concreta de la delimitació geogràfica, així com la dels vials que la limiten, corresponent a cada una de les fases compreses en els plans d'expansió i assenyalats en el Pla núm. 464-SX 3.1. Rev.00 del projecte visat amb data 28 de desembre de 2005.  
b) Situació urbanística i administrativa actualitzada de les àrees que comprenen cada una de les fases d'expansió, d'acord amb el vigent Pla General d'Ordenació Urbana, i en particular de les actuacions urbanístiques amb planejament aprovat, les quals s'acreditaran per mitjà del certificat urbanístic oportú.  
Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
(1) APA: 4 bar< P = 16 bar  
MPB: 0,4 bar< P = 4 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
València, 29 de març de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.