Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 6068, del 30-07-2009 (2009/8472)

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegás, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat «Antena de subministrament de gas natural al terme municipal de Benijófar i les seues instal·lacions auxiliars», al terme municipal de Benijófar, a la província d'Alacant. Expedient: CBREDE 2008/8/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6068

Data del DOGV
:   30-07-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/8472


Data del document
:   19-05-2009

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegás, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat «Antena de subministrament de gas natural al terme municipal de Benijófar i les seues instal·lacions auxiliars», al terme municipal de Benijófar, a la província d'Alacant. Expedient: CBREDE 2008/8/03. [2009/8472]  
Vist l'expedient amb referència CBREDE 2008/8/03 incoat pel Servici Territorial d'Energia d'Alacant, a instància de Gas Natural Distribución, SDG, SL, amb domicili als efectes de notificacions al carrer Gravador Esteve, 14, 46526 València, relatiu a la sol·licitud de 21 de febrer de 2008, sobre l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat «Antena de subministrament de gas natural al terme municipal de Benijófar i les seues instal·lacions auxiliars», al terme municipal de Benijófar, província d'Alacant.  
S'adjunta exemplar del projecte tècnic d'execució firmat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent en data 2 d'octubre de 2007.  
Vist que per Resolució, de la Direcció General d'Energia, de 23 de juny de 2008, es procedix a realitzar el canvi de titularitat de les instal·lacions de distribució de gas natural autoritzades en l'àmbit de les competències de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat a nom de Gas Natural Distribución, SDG, SL, a favor de Gas Natural Cegás, SA, entre les quals figura la instal·lació que se sol·licita en l'expedient referenciat.  
Vist que consten com a antecedent els següents:  
- Resolució de la Direcció General d'Energia de 19 de juliol de 2006, per mitjà de la qual s'atorga a Gas Natural Distribución, SDG, SA, l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat Redován-Los Montesinos-Torrevieja i les seues instal·lacions auxiliars, que transcorre per determinats termes municipals de la província d'Alacant, entre els quals figura Benijófar, s'aprova el projecte d'execució i es declara en concret la seua utilitat pública. (Expedient: CBREDE 2004/62/03).  
- Resolució de la Direcció General d'Energia, de 20 de febrer de 2009, per la qual es resol la concurrència de peticionaris i s'atorga l'autorització administrativa, l'aprovació del projecte d'execució i l'addenda a este, per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al municipi de Benijófar, en favor de Gas Natural Cegás, SA (CBREDE/2007/36/03 i CBREDE/2007/64/03).  
Vist que realitzada la informació pública a què es fa referència en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, en el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de 4 de desembre de 2008, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 28 de novembre de 2008 i en els diaris de premsa El Mundo i Las Provincias del dia 4 de desembre de 2008, així com en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benijófar, únic afectat pel projecte.  
No figura en l'expedient la presentació d'al·legacions a la sol·licitud realitzada.  
Vist, que de conformitat amb la sol·licitud efectuada segons el que establix el Reial Decret 1434/2002 s'ha remés a l'Ajuntament de Benijófar, únic afectat pel traçat del gasoducte, separata del projecte presentat, i se sol·licita informe de conformitat o d'oposició a l'autorització sol·licitada i, si és el cas, les condicions tècniques procedents, així com sobre l'adaptació d'este al planejament urbanístic que siga d'aplicació, d'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i s'ha remés l'informe sol·licitat en el qual en la separata acompanyada es grafia un armari de regulació 16/5 que es troba emplaçat en una parcel·la destinada a equipament educatiu cultural, i s'ha de modificar l'esmentat emplaçament i ubicar-lo en la franja de terreny destinat a zona verda situada uns metres abans.  
Traslladat a l'empresa sol·licitant el mencionat informe, i en relació amb les condicions de l'Ajuntament, va presentar en data 23 de febrer de 2009 modificació al projecte presentat firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent en data 3 de febrer de 2009.  
La mencionada documentació es va traslladar a l'Ajuntament de Benijófar I es va sol·licitar informe amb les condicions que es consideraren oportunes, sense que figure en l'expedient contestació a este efecte per part de l'Ajuntament.  
Vist que Gas Natural Cegás, SA, es troba inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Vist que, d'acord amb la sol·licitud i la documentació presentada, la finalitat que es perseguix amb la construcció d'esta instal·lació és dotar d'infraestructura gasista, com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial, la diversificació energètica i la millora en el subministrament per a eixa zona geogràfica.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia d'Alacant, encarregat de la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.  
Atés que l'article 75.2 del Reial Decret 1434/2002 de 27 de desembre, establix que les autoritzacions a què es referix este títol seran atorgades, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.   
Atés que s'han complit els tràmits establits en el títol IV del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:   
Primer  
Atorgar l'autorització administrativa a l'empresa Gas Natural Cegás, SA, per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat Antena de subministrament de gas natural al terme municipal de Benijófar i les seues instal·lacions auxiliars, al terme municipal de Benijófar, província d'Alacant.  
Esta autorització quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
1. El titular de la instal·lació constituirà al termini d'un mes una garantia per valor de 945,6 euros, import del dos per cent del pressupost de les instal·lacions afectades que figuren en esta resolució, per a garantir el compliment de les seues obligacions, de conformitat amb el que assenyala l'article 82 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, regulador de les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. La dita fiança es constituirà en la Tresoreria del Servici Territorial d'Alacant, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de conformitat amb l'Orde de 14 de febrer de 1986 i l'Orde de 16 de desembre de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances. La fiança serà tornada al titular d'esta autorització, amb la sol·licitud prèvia, una vegada que el Servici Territorial d'Energia d'Alacant formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què es referix esta resolució i l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades d'esta autorització.  
2. La companyia Gas Natural Cegás, SA, complirà estrictament les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs. En especial, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.   
3. El titular d'esta autorització disfrutarà, com a distribuïdor, dels drets que assenyala l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
4. Esta autorització en cap cas es concedirà amb drets exclusius d'ús, tal com indica l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, modificat per l'article vint-i-huit del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.   
5. Esta autorització s'entén sense perjuí i independentment de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'este o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, modificat per l'article vint-i-huit del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.   
6. Esta autorització s'atorga sense perjuí de tercers i deixa fora de perill els drets particulars.  
7. Serà causa de revocació d'esta autorització:  
- L'incompliment de la constitució del depòsit de garantia en el termini i la forma assenyalat en estes condicions.  
- L'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució del gasoducte denominat Antena de subministrament de gas natural al terme municipal de Benijófar i la modificació d'este, firmats per tècnic competent i visats pel col·legi professional corresponent en dates respectives de 2 d'octubre de 2007 i 3 de febrer de 2009, les característiques principals de la qual es mencionen a continuació i sotmetre'ls a les condicions que igualment s'indiquen:  
- Tipus de gas: gas natural.  
- Punt de connexió: amb el gasoducte Redován-Los Montesinos-Torrevieja que disposa d'autorització administrativa de la Direcció General d'Energia de 19 de juliol de 2006, rang de pressió APA(1) i que està situat al sud del nucli urbà de Benijófar, pròxim a l'autopista AP-7.  
- Traçat:  
Des del referit punt de connexió, realitzat per mitjà de presa en càrrega, la conducció s'orienta cap a l'oest i discorre per la calçada de la urbanització Monte Azul fins arribar a l'armari de regulació i mesura, situat en una parcel·la destinada a zona verda de la urbanització esmentada.  
- Canonades: en el primer tram de 8 m, des del punt de connexió al gasoducte, es realitza amb canonada d'accés al carboni de diàmetre 4'' i 2'', especificació API 5L, qualitat grau B, a una pressió APA(1).  
A continuació, la canonada fa el seu recorregut íntegrament en la urbanització Monte Azul, soterrada a una profunditat sobre la seua generatriu superior, com a mínim de 0,80 m, executada en material polietilé PE-100, qualitat 17,6. Els diàmetres són de 90 mm i 160 mm per a les longituds respectives de 7 m i 89 m. La longitud total és de 104 m.  
- Armari de Regulació i Mesura (ARM) situat al final del traçat, amb pressió APA/MPA(1), de cabal nominal 1000 m³(n)/h, amb una pressió d'entrada màxima de 16 bar i d'eixida de 4 bar.  
- Instal·lacions auxiliars:  
· Protecció catòdica, per mitjà d'un sistema de protecció activa, consistent a unir l'estructura (conducció i instal·lacions) al pol negatiu d'una font de corrent continu. Es tracta d'un transforectificador, el pol positiu del qual està connectat al llit anòdic o dispersiu, junt amb el sistema ja instal·lat corresponent al gasoducte Redován-Los Montesinos-Torrevieja.  
· Sistema de comunicació i telecontrol, a través d'un cable de telecomunicacions dielèctric de fibres òptiques, instal·lat en conducte de polietilé.  
· Les instal·lacions elèctriques seran les necessàries en cada moment per al funcionament correcte del sistema i compliment de la legislació específica d'aplicació.   
- Pressupost: 47.280 euros.  
Les condicions a què està sotmesa la mencionada aprovació són les següents:  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte i la modificació d'este presentats, amb les variacions que, si és el cas, se sol·liciten i autoritzen.  
2. El titular de l'esmentada instal·lació donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Alacant, als efectes de reconeixement, i presentarà el certificat de direcció oportú, subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.  
3. El titular de la instal·lació notificarà per escrit al Servici Territorial d'Energia d'Alacant el començament dels treballs per a efectuar inspeccions d'estos, en cas de considerar-ho convenient.  
4. L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en el cas que s'observe l'incompliment de les condicions imposades per esta. En els dits supòsits, l'administració, amb l'expedient previ oportú, acordarà l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'orde administratiu i civil que es deriven, segons les disposicions legals vigents.  
5. El titular de la instal·lació haurà de tindre en compte en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar oportunament i van ser acceptades.  
6. El termini d'execució de les obres serà de 6 mesos a partir de la notificació d'esta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini, Gas Natural Cegás, SA, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
(1) APA: 4 bar< P = 16 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 19 de maig de 2009.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.