Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6912, del 28-11-2012 (2012/10795)

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque de Cabecera, en ubicación subterránea, situada en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (ATASCT/2010/256/46).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6912

Fecha DOGV
:   28-11-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/10463


Fecha del documento
:   11-09-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque de Cabecera, en ubicación subterránea, situada en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (ATASCT/2010/256/46). [2012/10717]  
Vista la solicitud presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48735 Erandio, (Vizcaya), c/ Ribera de Axpe núm. 5, en fecha 21 de septiembre de 2010, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora a 220/20 kV, ST Parque de Cabecera, instalación soterrada bajo la rotonda circular en la confluencia de las avenidas Pío Baroja, General Avilés y Bulevar Norte, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública. (ATASCT/2010/256/46).  
A la mencionada solicitud, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 19 de enero de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 14 de enero de 2011, en el diario Las Provincias de fecha 5 de enero de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia, único municipio afectado por el proyecto, complementándose posteriormente mediante anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 24 de febrero de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 2 de marzo de 2011, en el diario Las Provincias de fecha 1 de marzo de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valencia, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril, se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
El Ayuntamiento de Valencia contestó manifestando que, tras el examen de la documentación aportada, han sido consultados los servicios municipales correspondientes, señalando aquellos que no han informado en plazo, cuantos han contestado en sentido favorable, sin haber opuesto reparo u observación alguna, y aquellos otros Servicios que han informado con condicionados específicos a la instalación proyectada.  
Del mencionado informe se ha dado traslado a la empresa solicitante, que vino a manifestar su conformidad con el contenido de los condicionados referidos, indicando que serán tenidos en cuenta, al igual que para cualquier otro servicio, reponiéndose en caso de verse afectados con la supervisión de los técnicos municipales que se considere.   
Del referido escrito se dio traslado al Ayuntamiento de Valencia, habiéndose pronunciado algunos de los servicios municipales que se ratifican en sus mismos informes anteriores.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las administraciones públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, ha informado favorablemente la instalación solicitada.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 11 de junio de 2012 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV denominada ST Parque de Cabecera, y su línea de conexión entrada/salida desde la línea de 220 kV Fuente San Luis-Beniferri, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Valencia, provincia de Valencia, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.   
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la subestación transformadora es dar respuesta con la debida garantía, al aumento de potencia demandada en la ciudad de Valencia, como consecuencia del aumento vegetativo, tanto residencial como industrial, unido a la saturación de la capacidad de potencia existente de las subestaciones que dan suministro eléctrico actualmente a la ciudad.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución de energía eléctrica.  
Considerando que la presente instalación al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre, concordado con el artículo 4.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de distribución de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Parque de Cabecera, soterrada bajo la rotonda circular en la confluencia de las avenidas Pío Baroja, General Avilés y Bulevar Norte en la ciudad de Valencia, y cuyas características técnicas principales, son las siguientes:  
  
Transformadores de potencia:   
El sistema de transformación esta compuesto por la instalación de un transformador de potencia de instalación de interior, situado en su cubículo correspondiente en el edificio y de características siguientes:  
- Potencia nominal: 50 MVA.  
- Relación de transformación, 225.000±9x2.500/21.500 V  
- Grupo de conexión: YNd11  
- Frecuencia 50 Hz  
- La borna del neutro irá directamente conectada a tierra.  
En paralelo con la salida en 20 kV del transformador de potencia (T-1), se instala una reactancia trifásica para limitar la corriente de defecto a tierra, que se ubicará, en el mismo compartimiento que el transformador, con las siguientes características:  
- Tensión nominal: 20 kV  
- Frecuencia, 50 Hz  
- Grupo de conexión, en ZIG-ZAG  
- Intensidad de defecto a tierra, 500 A.  
- Duración del defecto a tierra, 30 segundos.  
Esta reactancia será trifásica, aislada en aceite, y en cada una de las fases y en el neutro llevan incorporados transformadores de intensidad tipo Bushing de las características siguientes:  
- En cada fase: 3 T/i tipo BR, relación 300/5 A, 15 VA, 5P20.  
- En el Neutro: 1 T/i tipo BR, relación 300/5 A, 15 VA 5P20.  
Sistema eléctrico de 20 kV:   
Estará formado por una instalación blindada, interior, con envolvente metálica y aislamiento para 24 kV, en hexafluoruro de azufre (SF6), con una configuración de doble barra, compuesto por las siguientes posiciones, en el módulo siguiente:  
- Módulo 1, compuesto por (17 posiciones):  
Diez posiciones de línea, compuestas por: Un interruptor automático; un seccionador de tres posiciones (abierto, cerrado y puesta a tierra); un seccionador de dos posiciones (abierto, cerrado); tres transformadores de intensidad toroidales; un transformador toroidal que abarca las tres fases; tres terminales enchufables; y testigos de presencia de tensión.   
Una de estas posiciones se adaptará para la llegada del TSA-2  
Una posición de enlace de barra, compuesta por: Un interruptor automático; tres transformadores de intensidad; y dos seccionadores de dos posiciones.  
Una posición de medida, compuesta por: Seis transformadores de tensión; y dos seccionadores de tres posiciones.   
Una posición de transformador, compuesta por: Un interruptor automático; Un seccionador de tres posiciones; un seccionador de dos posiciones; tres transformadores de intensidad toroidales; nueve terminales enchufables; y testigos de presencia de tensión.  
Una posición de servicios auxiliares, (TSA-1) compuesta por: Un interruptor-fusible; un seccionador de tres posiciones; un seccionador de dos posiciones; tres terminales enchufables; y testigos de presencia de tensión.   
Una posición de batería de condensadores, compuesta por: Un interruptor automático; un seccionador de tres posiciones; un seccionador de dos posiciones; tres transformadores de intensidad toroidales; tres terminales unipolares; y testigos de presencia de tensión.  
Dos posiciones para partición de barras con cable, compuestas por: Un interruptor automático; un seccionador de dos posiciones; tres transformadores de intensidad; y nueve terminales enchufables.  
El desarrollo final de la subestación serán tres módulos independientes de celdas de 20 kV de 10 líneas en cada uno, ubicados en tres salas de MT independientes, dentro del edificio. El sistema quedará completado, junto con las baterías de condensadores, con dos transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2) de 22/0,420-0,242 kV y 250 kVA de potencia. Conectada a sus correspondientes celdas, se instalará un conjunto de batería de condensadores compactas de instalación interior de 10,8 MVAr, formada por una batería de 3,6 y otra de 7,2 MVAr, trabajando de forma escalonada.  
Se ha previsto la instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando control y protecciones, así como los sistemas de distribución de servicios auxiliares en corriente alterna y corriente continua desde los respectivos equipos rectificadores-batería. Son de tipo interior, ubicados en cuadros y armarios situados en las salas de edificio donde se instalarán los sistemas de 220 y 20 kV, así como en la sala de control y comunicaciones.  
Obra civil: La instalación comprende dos edificios subterráneos paralelos unidos entre si por los correspondientes pasos para cables. El edificio de equipos se divide en dos zonas, una correspondiente a las dos salas de mayor altura que albergarán los sistemas de 220 kV y otra de menor altura que contendrá los sistemas más reducidos y las salas de control y equipos. Ambos edificios contarán con un forjado para el paso de cables e instalaciones.  
Presupuesto: cinco millones veintinueve mil novecientos diecinueve euros con cuarenta y seis céntimos de euro (5.029.919,46 €).  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por técnico competente, para la construcción de las instalaciones de transporte secundario relacionadas en el punto primero de la presente resolución.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Conforme el Titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos técnicos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto aprobado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de treinta y seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando la documentación justificativa de la demora y del nuevo plazo previsto que solicite.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Las de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, de 11 de junio de 2012, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente siguientes:  
1. En caso de producirse cualquier hallazgo de índole arqueológica o paleontológica durante las obras, se paralizarán éstas y se comunicará a la administración competente.  
2. Deberán adoptarse las condiciones fijadas en el estudio de integración paisajística que acompaña al proyecto, de acuerdo con el contenido del informe de 10 de enero de 2011 del Servicio de Paisaje.  
3. El tratamiento de los ejemplares arbóreos existentes en la parcela de la subestación transformadora se coordinará con el departamento municipal competente.  
4. Se adoptarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, en relación al uso de gases fluorados en la subestación transformadora.  
5. A la puesta en marcha de la instalación, se realizarán las mediciones al efecto de comprobar las estimaciones incluidas en el estudio de impacto ambiental y en el proyecto relativas a emisiones sonoras   
ANNEX I  
  
Relació de béns i de drets afectats del projecte: ST Parc de Capçalera 220/20 kV.   
Terme municipal de València, província València. (Instal·lacions de distribució).  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \*  
  
ANEXO I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Parque de Cabecera 220/20 kV.   
Término municipal de Valencia,provincia Valencia. (Instalaciones de distribución)  
  
(auditoria acústica) y campos electromagnéticos y el cumplimiento de los valores establecidos en la normativa aplicable. Los resultados se acompañarán de las condiciones de funcionamiento de la subestación (equipos en funcionamiento, grado de carga, horario, etc.)  
6. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuesta y la comprobación de su eficacia.  
7. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberán ser comunicadas al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de las instalaciones eléctricas de distribución autorizadas en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del Anexo I, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 11 septiembre de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.