Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6439, del 17-01-2011 (2010/14680)

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Red Eléctrica de España, SAU y se aprueba el proyecto de ejecución para la repotenciación de la línea eléctrica de transporte de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, doble circuito, de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, ST Alzira-ST Benicull, en los términos municipales de Alzira, Algemesí, Polinyà de Xúquer y Benicull de Xúquer. Expediente número ATLINE/2009/807/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6439

Fecha DOGV
:   17-01-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/14806


Fecha del documento
:   16-12-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Red Eléctrica de España, SAU y se aprueba el proyecto de ejecución para la repotenciación de la línea eléctrica de transporte de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, doble circuito, de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, ST Alzira-ST Benicull, en los términos municipales de Alzira, Algemesí, Polinyà de Xúquer y Benicull de Xúquer. Expediente número ATLINE/2009/807/46. [2010/14206]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2009/807/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Red Eléctrica de España, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 48800 Erandio, Vizcaya, Ribera de Axpe, 5, relativo a la solicitud de 30 de diciembre de 2009, sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la repotenciación de la línea eléctrica de transporte de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, doble circuito, de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, ST Alzira-ST Benicull, en los términos municipales de Alzira, Algemesí, Polinyà de Xúquer y Benicull de Xúquer en la provincia de Valencia.  
Consta en el expediente el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en fecha 13 de enero de 2010.  
Resultando que conforme a lo previsto en el artículo 3.3., apartado c, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, tras su nueva redacción dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, con relación a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la citada Ley, fue solicitado por esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el informe pertinente a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 3 de agosto de 2010 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la repotenciación de la línea eléctrica ST Alzira-ST Benicull a 220 kV, que está incluida en la Planificación de los Sectores de Gas y Electricidad -Revisión 2008-2016.  
Resultando que consta en el expediente Resolución de 24 de noviembre de 2009 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ante la consulta efectuada a este respecto, mediante la que se considera que el paso de tensión a 220 kV de la actual línea eléctrica a 132 kV, ST Alzira-ST Benicull no implica actuación ni trabajo físico alguno sobre la misma; no afecta al trazado de la línea eléctrica; no conlleva modificación alguna de las afecciones ambientales; no se alteran las servidumbres asociadas a la línea eléctrica y no se incide sobre el territorio. Unicamente, continúa señalando la resolución, se altera la tensión de alimentación de la línea eléctrica y no requiere la evaluación de impacto ambiental previa, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación, y manteniendo las medidas y condiciones para el funcionamiento de la línea eléctrica establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 14 de noviembre de 2007 para la línea eléctrica de 132 kV.  
Resultando que figuran como antecedentes de la presente, las siguientes resoluciones de esta Dirección General de Energía por las que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública respecto de las líneas eléctricas que se indican:  
- De fecha 15 de febrero de 2008, para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, entre la ST Alzira y la ST Benicull, en los términos municipales de Alzira, Algemesí, Polinyà de Xúquer y Benicull de Xúquer, en la provincia de Valencia.  
- De fecha 3 de junio de 2008, para la modificación del proyecto técnico de ejecución, consistente en el soterramiento del vano existente entre el apoyo nº 27 y nº 28 de la línea eléctrica autorizada entre la ST Alzira y la ST Benicull, eliminando el referido apoyo nº 28 y sustituyendo el apoyo nº 27 de tipología constructiva aérea en apoyo de transición aéreo-subterránea, correspondiente a la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, entre la ST Alzira y la ST Benicull, afectando la referida modificación del proyecto a los términos municipales de Polinyá de Xúquer y Benicull de Xúquer, en la provincia de Valencia.  
- De fecha 5 de diciembre de 2006, para la modificación de la línea eléctrica a 66/132 kV, doble circuito, entre la ST Alzira y la ST Almussafes, en el término municipal de Alzira, en la provincia de Valencia.  
Resultando que en el expediente de la referida autorización administrativa para la línea eléctrica a 132 kV fue dictada con fecha 14 de noviembre de 2007 por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de instalación de la línea eléctrica solicitada siempre que la misma se desarrolle con las previsiones del proyecto, del Estudio de Impacto Ambiental y con los condicionantes que se recogieron en la parte dispositiva de la anteriormente mencionada Resolución de Autorización Administrativa de fecha 15 de febrero de 2008 de esta Dirección General de Energía.  
Resultando que fue realizada la información pública de la solicitud ahora presentada a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana del día 23 de julio de 2010, sin que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, hayan sido presentadas alegaciones a la instalación solicitada.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado a los ayuntamientos afectados de la separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esos organismos, a efectos de prestar su conformidad u oposición, solicitando simultáneamente y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación  
No constan en el expediente los informes solicitados al Ayuntamiento de Alzira, Ayuntamiento de Algemesí y Ayuntamiento de Benicull de Xúquer.  
- En cuanto al remitido por el Ayuntamiento de Polinyà de Xúquer, el mismo manifiesta su conformidad con la instalación.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Diputación de Valencia. Servicio de Carreteras, indicando su conformidad con el proyecto.   
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), manifestando su conformidad con las instalaciones proyectadas, con los condicionados que en el informe se contienen.  
- Acequia Real del Júcar, Comunidad de Regantes, que contestó favorablemente con los condicionados generales que en el mismo se contienen.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, que emitió informe favorable respecto al cruzamiento sobre diferentes cauces públicos afectados, con los condicionantes particulares y generales que en el mismo se contienen.  
- Telefónica de España, SAU, manifestando en su informe la conformidad con la instalación proyectada.  
- Gas Natural Cegas, SA, indicando en su informe las condiciones particulares y generales sobre la afección a sus instalaciones.   
- Servicio Territorial de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, remitiendo informe favorable.  
Remitidos al solicitante los condicionados presentados por los organismos referidos, prestó su conformidad al contenido de los mismos.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentados, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es debida a la concentración de cargas en la red de distribución actualmente existente en esta zona geográfica que, junto a las demandas planteadas desde estos distintos municipios, hace necesaria la adecuación de la línea Alzira-Benicull, ya construida, para que sin afectar al medio ambiente, pueda permitir el transporte de la energía eléctrica a la tensión de 220 kV, que se mallará con las redes actuales y futuras y así poder conseguir una mayor respuesta y fiabilidad, así como la mejora de la calidad en el suministro.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.  
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a la empresa Red Eléctrica de España, SA, la repotenciación de la línea eléctrica de transporte de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, doble circuito, de la línea aérea a 132 kV, doble circuito, ST Alzira-ST Benicull, en los términos municipales de Alzira, Algemesí, Polinyà de Xúquer y Benicull de Xúquer, en la provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).  
- Potencia máxima a transportar: 543'18 MVA.  
- Número de circuitos: dos.  
- Número de conductores por fase: dos.  
- Tipología constructiva:  
a) Tramo aéreo:  
- Origen de la línea: Pórtico de la ST Alzira.  
- Fin de la línea: apoyo nº 27.  
· Conductores: cables de aluminio-acero, tipo Duplex-Gull, de 381mm² de sección total.  
· Cables de tierra-fibra óptica: en toda su longitud llevará dos cables de tierra, tipo OPGW-25-24, (de acero galvanizado, con fibra óptica interior, y con sección total de 121 mm²) y tipo OPGW-25-96, (de acero galvanizado, con fibra óptica interior, y con sección total de 121'7 mm²).  
· Aislamiento: cadena de composite tipo U120RB220P+AR1, con longitud aislante mínima de 1.900 mm.  
  
\* \* \* \* \*  
· Apoyos: metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de acero S355J2G3 y S275JR, organizados en forma de celosía doble, de base cuadrada y forma troncopiramidal desde su base al brazo inferior, prismática desde éste al superior y dos castilletes en la parte superior para el cable de tierra.  
Corresponden a tipos normalizados de la serie 220E-110/120/140/150/190.  
· Tomas de tierra: se verificarán las actuales, efectuándose mediante un sistema mixto de picas y anillos.  
· Cimentación: son de hormigón en masa, formados por cuatro macizos independientes, cuya base es troncopiramidal, sección cuadrada, que empalma con poste prismático y se corona por castillete troncopiramidal.  
· Descripción del trazado: de acuerdo con el proyecto, los números de serie y la identificación de los apoyos correspondientes al tramo aéreo, son los siguientes:  
  
(1) Observaciones:  
- Los apoyos del nº 2 al nº 7 de esta línea se comparten con los apoyos nº 4 al nº 9 de la línea Alzira-Almussafes a 132 kV, los cuales serán modificados dado que ahora soportarán un cuádruple circuito al recoger, además, el doble circuito de la línea que ahora se autoriza.  
- En el apoyo nº 9 de la línea Alzira-Benicull a 132 kV y en el apoyo nº 7 de la línea Alzira-Almussafes a 132 kV se separan los cuatro circuitos. Dos de ellos se dirigen hacia la ST Benicull y los otros dos circuitos hacia la ST Almussafes.  
· Longitud tramo aéreo: 7.145'40 m.  
b) Tramo subterráneo   
Se inicia la línea en el apoyo nº 27 de la línea aérea y mediante la transición, con canalización subterránea, finaliza en la ST Benicull, transcurriendo por los términos municipales de Polinyà de Xúquer y Benicull de Xúquer.  
· Conductores:  
De aislamiento seco, tipo XLPE-PE, con sección de 2000 mm²-cobre y tensión 127/220 kV.  
· Terminales:  
Unipolares de tipo interior, de hexafluoruro de azufre (SF6) para las celdas GIS, salvo en la entrada a la subestación que serán de tipo exterior con aislador composite y tensión nominal de 245 kV.  
· Pararrayos:  
Se instalará en el apoyo nº 27 un pararrayos de óxido metálico sin explosores, por fase, de 220 kV.  
· Longitud del tramo subterráneo: 178 m.  
- Longitud total de la línea de repotenciación: 7145'40+178=7323'40 metros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado en el Colegio Oficial correspondiente en fecha 13 de enero de 2010, sometiéndolo a las siguientes condiciones  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de seis meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
3. Para la puesta en servicio y mantenimiento de líneas, el titular de la presente autorización administrativa deberá dar cumplimiento a cuantos requisitos de presentación y elaboración quedan determinados en el artículo 20 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
6. Se mantienen las condiciones medioambientales de la Resolución de 14 de noviembre de 2007 de Declaración de Impacto Ambiental, reproducidas íntegramente en la Resolución de 15 de febrero de 2008 de esta Dirección General de Energía.  
Tercero  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 16 de diciembre de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.