Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2540, del 29-06-1995 (1995/835211)

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 1995, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la adenda II al proyecto de la red de distribución de gas natural para usos industriales en el sur de Valencia. Salidas VS-1 y VS-3, provincia de Valencia, promovidas por ENAGAS, SA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2540

Fecha DOGV
:   29-06-1995

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1995/835211


Fecha del documento
:   20-06-1995

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIóN de 20 de junio de 1995, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la adenda II al proyecto de la red de distribución de gas natural para usos industriales en el sur de Valencia. Salidas VS-1 y VS-3, provincia de Valencia, promovidas por ENAGAS, SA.   
Por Resolución de 1 de junio de 1993, del conseller de Industria, Comercio y Turismo, se otorgó a ENAGAS, SA la concesión administrativa para el servicio público de suministro de gas para usos industriales en distintos términos municipales de Valencia y Alicante.  
Solicitada por dicha empresa la autorización administrativa de la adenda II al proyecto de la red de distribución de gas para usos industriales en el sur de la provincia de Valencia, salida VS-1 y VS-3, como consecuencia de las modificaciones del trazado de las conducciones en puntos concretos para adecuar su ubicación al planteamiento urbanístico y obras viarias en proyecto o construcción al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles aprobado por Decreto 2913/73, de 26 de octubre, que incluía la relación concreta e individualizada de los propietarios y titulares de bienes y derechos afectados, se sometió al trámite de información pública en el que no se ha presentado ninguna alegación.  
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las conducciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones, determinadas por mutuo acuerdo o en el correspondiente expediente de justiprecio que se tramite para la imposición de la servidumbre,  
Esta Dirección General de Industria y Energía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/87 de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, en relación con el Reglamento de Servicio Público de Gases Combustibles aprobado por Decreto 2913/73, de 26 de octubre, y Decreto 1775/67, de 22 de julio, sobre instalación, ampliación y traslado de industrias, resuelve aprobar la ejecución y autorizar a ENAGAS, SA, la adenda II al proyecto de red de distribución de gas natural para usos industriales en el sur de Valencia, denominadas salidas VS-1 y VS-3, en la provincia de Valencia.  
Primera. En todo momento deberá cumplirse cuanto se establece en el Reglamento General para el Servicio Público de Gases Combustibles de 26.10.73, y en las normas o reglamentos que lo complementan, así como en el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, aprobado por Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1974, modificado por órdenes del Ministerio de Industria y Energía de 26 de octubre de 1983 y 6 de julio de 1984, y en la Resolución de 1 de junio de 1993, del conseller de Industria, Comercio y Turismo, por la que se otorga a ENAGAS, SA la concesión administrativa para el suministro de gas natural para usos industriales en diversos términos municipales de Valencia y Alicante.  
Segunda. El plazo para la ejecución de las obras e instalaciones será de doce meses a partir de la fecha de la ocupación real de las fincas afectadas.  
Tercera. Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto y demás documentación técnica presentada, quedando especificadas en los siguientes datos básicos:  
a) Descripción de las instalaciones:  
- Adenda II al proyecto de red de distribución de gas natural para usos industriales en el sur de Valencia, denominadas salidas VS-1 y VS-3, en la provincia de Valencia, que discurren por el término municipal de Alzira para la salida VS-1.  
Características de las instalaciones: tubería de acero al carbono tipo API5L Gr B, entre 2" y 8" de diámetro; presión de diseÑo : 45 bar relativos para la VS-1.  
Cuarta. Los cruzamientos especiales y otras afecciones de bienes de dominio público se realizarán de conformidad con los condicionados impuestos por Organismos competentes afectados.  
Quinta. Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a los datos básicos del proyecto, será necesario obtener autorización de esta dirección general.  
Sexta. Se faculta al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia para aprobar las condiciones concretas de aplicación del proyecto y para introducir las modificaciones de detalle que resulten mas convenientes. Todas las resoluciones que en aplicación de esta condición sean dictadas por el citado servicio territorial se deberán comunicar a esta dirección general.  
Séptima. Para la seguridad de las instalaciones a que se refiere la presente autorización se establecen las siguientes condiciones en relación con los elementos que se mencionan:  
I. Para canalizaciones:  
a) Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de dos metros de ancho, a lo largo del gasoducto, por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la conducción del gas, y que estará sujeta a las siguientes limitaciones:  
- Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior a dos metros a contar del eje de la tubería.  
- Prohibición de realizar cualquier tipo de obras o efectuar acto alguno que pudiera daÑar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una distancia inferior a cinco metros del eje del trazado, a uno y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que en cada caso fije el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, oída la empresa ENAGAS, SA.  
- Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar y renovar las instalaciones, con pago en su caso, de los daÑos que se ocasionen.  
- Posibilidad de instalar los hitos de seÑalización o delimitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la ejecución o funcionamiento de la instalación.  
b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación y en la que se hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el tendido e instalación de la canalización y elementos anexos, ejecutando las operaciones precisas a dichos fines.  
II. Para el paso de los cables de conexión y elementos dispersores de protección catódica:  
a) Imposición de servidumbre permanente de paso en una franja de terreno de un metro de ancho, por donde discurrirán enterrados los cables de conexión y elementos dispersores de protección catódica, que estará sujeta a la prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obras, construcción o edificación en una franja de terreno de tres metros de ancho (1,5 m a cada lado del eje de las instalaciones), así como el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera a distancia inferior a la indicada.  
b) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación, y en la que se hará desaparecer todo obstáculo, así como realizar las obras necesarias para el tendido y montaje de las instalaciones y elementos anexos y operaciones precisas a dichos fines.  
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en esta condición ENAGAS, SA, con anterioridad al tendido de las instalaciones, deberá recoger los extremos seÑalados en los apartados I y II anteriores en los convenios o acuerdos que se establezcan con los propietarios afectados, quedando obligada en todo momento a la vigilancia de su cumplimiento y, en su caso, a la notificación del presunto incumplimiento al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Octava. El indicado servicio territorial podrá efectuar durante la ejecución de las obras las inspecciones y comprobaciones que estimen oportunas en relación con el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución y en las disposiciones y normativa vigente que sean de aplicación.  
A tal efecto, ENAGAS, SA deberá comunicar con la debida antelación a dicho servicio territorial, las fechas de iniciación de las obras, así como las fechas de realización de los ensayos y pruebas a efectuar de conformidad con las especificaciones, normas y reglamentaciones que se hayan aplicado en el proyecto de las instalaciones.  
Novena. ENAGAS, SA dará cuenta de la terminación de las instalaciones al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.  
La puesta en funcionamiento quedará condicionada a la entrada en servicio del gasoducto principal.  
A la solicitud del acta de puesta en servicio de las instalaciones, el peticionario deberá acompaÑar por duplicado, la siguiente documentación:  
a) Certificado final de obra, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en el que conste que la construcción y montaje de las instalaciones se ha efectuado de acuerdo con lo previsto en el proyecto presentado por ENAGAS, SA y en las normas y especificaciones que se hayan aplicado en el mismo, así como con las variaciones de detalle que hayan sido aprobadas por el Servicio Territorial de Industria y Energía y con la normativa técnica y de seguridad vigente que sea de aplicación.  
b) Certificado final de las entidades o empresas encargadas de la supervisión y control de la construcción de las instalaciones, en la que se explicite el resultado satisfactorio de los ensayos y pruebas realizadas según lo previsto en las normas y códigos aplicados y que acrediten la calidad de las instalaciones.  
c) Documentación e información técnica regularizada sobre el estado final de las instalaciones a la terminación de las obras.  
Diez. El Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, deberá remitir a esta Dirección General de Industria y Energía una copia de las correspondientes actas de puesta en marcha, así como de los documentos indicados en los puntos a), b) y c) de la condición anterior.  
Once. La administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 13 de la Ley 10/87, de 15 de junio, sobre Disposiciones Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en Materia de Combustibles Gaseosos, la presente autorización que lleva implícita la declaración concreta de utilidad pública de las instalaciones y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, dará lugar a la urgente ocupación de los mismos. Los referidos bienes y derechos son los incluidos en las relaciones que se publicaron en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 29 de marzo de 1995, con las rectificaciones que procedan de acuerdo con el resultado de la información pública.  
Contra esta resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de Industria, Comercio y Turismo en el plazo de un mes contado desde el día de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 20 de junio de 1995.- La directora general de Industria y Energía: Celeste Juan Millet.