Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8899, del 07-09-2020 (2020/6931)

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2020 de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la cual se ordena la publicación de la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 015/19-AIA Cheste.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8899

Fecha DOGV
:   07-09-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2020/6931


Fecha del documento
:   27-08-2020

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
    * Cheste
    * impacto ambiental

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2020 de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la cual se ordena la publicación de la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 015/19-AIA Cheste. [2020/6931]  
De conformidad con el artículo 41.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el cual establece la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la declaración de impacto ambiental, resuelvo:  
  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la declaración de impacto ambiental correspondiente al expediente 015/19-AIA Cheste.  
  
«Declaración de impacto ambiental  
Expediente: 015/2044-TSK  
Título: Estación Depuradora de Aguas Residuales y colectores generales de Cheste-Chiva  
Promotor: EPSAR (Entitat de Sanejament d'Aigües)  
Autoridad sustantiva: Dirección General del Agua  
Localización: Localización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Parcelas 99, 185, 186, 182, 100, 188, 187, 190, 191, 189, 263, 262, 670, 261, 260, 259, 269, 270, 264, 192, 193, 200, 201, 267, 266, 265, 271 y 268 del polígono 18 del término municipal de Cheste.  
  
Descripción del proyecto  
En la actualidad los municipios de Cheste y Chiva cuentan con un total de 7 depuradoras: Estación Depuradora de Aguas Residuales (en adelante,EDAR) Chiva, EDAR Cheste, EDAR Polígono Industrial Castilla, EDAR Polígono Industrial Tabach, EDAR Complejo Educativo de Cheste, EDAR Circuito Ricardo Tormo de Cheste y EDAR Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza. Las estaciones presentan problemas de capacidad, problema que se ve incrementado por la necesidad de mejorar la calidad del vertido, condicionados por la catalogación de los términos municipales de Cheste y Chiva como zona sensible.  
Este proyecto plantea la gestión conjunta del saneamiento de las aguas de Cheste y Chiva. La solución planteada consiste en la eliminación o mantenimiento de las plantas existentes, la prolongación de colectores y la construcción de una nueva depuradora en aireación prolongada convencional tipo carrusel doblado, con capacidad para desnitrificar y defosforar. La red se completa con 6 estaciones de bombeo y una serie de colectores, que discurren por calzada de viales, caminos asfaltados y sin asfaltar y parcelas privadas, cuyos firmes serán convenientemente repuestos según las secciones tipo definidas.  
Se adjunta al final de esta resolución un esquema con las diferentes EBARs, EDARs y colectores que integran el proyecto.  
La actual EDAR de Chiva, ubicada en las proximidades de la A-3 y CV-50, junto al polígono industrial La Murta, es una depuradora biológica de fangos activos. Se desmantelará, demolerá y se prolongará la conducción del influente hasta una arqueta de recogida (X 697909 Y4371856) de la que parten dos conducciones:  
Eje 1: conducción desde la arqueta de recogida hasta la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (en adelante, EBAR) 2, en gravedad. Intersecta con la CV-50 y la CV-378  
Eje 8: Conducción de alivio de las pluviales que acometen a la actual EDAR de Chiva y que vierten al Barranco de Chiva, en gravedad. El punto de vertido será Y 777179 Z 4372945  
La actual EDAR de Cheste, ubicada en la partida de la Lomiquia, cuenta con tratamiento biológico aerobio de cultivo fijo. Se recogen los caudales generados por el casco urbano de Cheste, la urbanización Aguas Perdidas, el polígono industrial I (casco), el polígono industrial I (CV-50), y el polígono industrial Pino Blay. La actual EDAR de Cheste se desmantelará, demolerá y será sustituida por la estación de bombeo EBAR1. De ella parten las siguientes conducciones:  
Eje 2: desde la EBAR 1 a la EBAR 2. Esta impulsión intersecta en su trazado con la línea de ferrocarril de Valencia-Cuenca-Albacete y Barranco de Chiva.  
Conducción de alivio para cuando los caudales afluentes a la EDAR en episodios extraordinarios de lluvia excedan de la máxima capacidad de bombeo. El punto de vertido es el punto de vertido de las aguas depuradas de la actual EDAR.  
La EDAR del Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza, es una pequeña depuradora que cuenta con pretratamiento, tratamiento biológico por aireación prolongada y decantación secundaria. Actualmente el vertido es indirecto, a través de infiltración del terreno. El caudal generado es de 30 m³/día. Esta EDAR no se desmantela y el caudal será conducido, por gravedad (eje 11), hasta la EBAR 2.  
La EBAR 2 recoge las aguas residuales de los núcleos de Cheste y de Chiva y del Colegio Virgen de la Esperanza y las impulsa hacia la futura EDAR de Cheste-Chiva. Esta EBAR cuenta con:  
un colector de alivio de las aguas pluviales de Cheste, mediante gravedad. El punto de vertido es X 701496 Y4374277, en el barranco de Chiva.  
Eje 3: impulsión desde la EBAR 2 hasta la nueva EDAR de Cheste-Chiva. No intercepta ninguna infraestructura lineal ni barranco. Atraviesa suelo forestal, en el relieve que se encuentra entre El Rincón de Pepeta y el Rincón del Viejo.  
La EDAR del Polígono Industrial Castilla, no dispone de sistema de reducción de nutrientes. Presenta vertidos de metales de las diferentes industrias. La depuradora se mantiene. En la misma parcela se ubicará la EBAR 3. De este punto sale:  
Eje 4: impulsión desde la EBAR 3 hasta la EBAR 4 (en el Polígono Industrial Tabach). Esta conducción intersecta en su trazado con la línea de AVE y la autovía A3.  
Conducción de alivio para cuando los caudales afluentes a la EDAR en episodios extraordinarios de lluvia excedan de la máxima capacidad de bombeo. El punto de vertido es el punto de vertido de las aguas depuradas de la actual EDAR.  
La EDAR del Polígono Industrial Tabach se mantiene. El proyecto no aporta explicación sobre el tipo de tratamiento que reciben las aguas. El volumen actual que trata es 15 m³/día. En la misma parcela se ubicará la EBAR 4. Esta EBAR recoge los caudales de la EDAR de PI Tabach y los de la EBAR 3. De este punto sale:  
Eje 5: impulsión desde la EBAR 4 a la EBAR 5. Esta conducción intersecta con la CV-378.  
Conducción de alivio para cuando los caudales afluentes a la EDAR en episodios extraordinarios de lluvia excedan de la máxima capacidad de bombeo. El punto de vertido es el punto de vertido de las aguas depuradas de la actual EDAR.  
La EDAR del Centro Educativo se caracteriza por encontrarse en muy mal estado. El caudal tratado es de 62 m³/d. Esta EDAR se desmantelará, demolerá y será sustituida por la estación de bombeo EBAR5. Esta EBAR recoge los caudales generados en el Centro Educativo (conducidos desde el Centro hasta la EBAR 5 con una conducción por gravedad) y los impulsados desde la EBAR 4. De este punto sale:  
Eje 6: impulsión desde la EBAR 5 a la EBAR 6. Esta conducción intersecta con la CV-3845 y el Barranco de Sechara.  
Conducción de alivio para cuando los caudales afluentes a la EDAR en episodios extraordinarios de lluvia excedan de la máxima capacidad de bombeo. El punto de vertido es U 293913 U 4372782.  
La EDAR del Circuito Ricardo Tormo no dispone de sistema de reducción de nutrientes. Funciona correctamente salvo momentos puntales que coinciden con eventos de gran afluencia. Esta EDAR se desmantelará y en la misma parcela se ubicará la EBAR 6. Los depósitos actuales de la EDAR del Circuito Ricardo Tormo se mantendrán en funcionamiento, para funcionar correctamente en los eventos de gran afluencia. Esta EBAR6 recoge los caudales generados en el Circuito Ricardo Tormo y los impulsados desde la EBAR 5. De este punto sale:  
Eje 7: impulsión desde la EBAR 6 a la nueva EDAR de Cheste-Chiva. No intercepta obra lineal o barranco alguno.  
Conducción de alivio para cuando los caudales afluentes a la EDAR en episodios extraordinarios de lluvia excedan de la máxima capacidad de bombeo. El punto de vertido es Y 763940 J 4373410.  
Las tuberías por gravedad son colectores de PVC corrugado de doble pared, lisa la interior y estructurada la exterior. La unión es por copa con junta elástica de goma.  
Las tuberías para las impulsiones son de PVC orientado, con presión nominal de trabajo PN 16 atm. La unión es mediante anillo.  
La excavación de zanjas se realiza empleando un sistema de entibación con agotamiento del nivel freático. La profundidad de la zanja será tal que exista un mínimo recubrimiento sobre la clave de la tuberías de 1 m.   
Las estaciones de bombeo son recintos de hormigón armado donde constan los siguientes elementos:  
cámara húmeda bajo cota del terreno donde se ubicarán las bombas  
cámara seca bajo cota del terreno donde se ubicará la valvulería y calderería  
caseta en superficie donde se ubicará el grupo electrógeno  
caseta en superficie para la ubicación del centro de control de motores.  
Todas las estaciones de bombeo contarán con trituradores como medio de protección de los equipos de bombeo. Las EBAR 2 y 6 cuentan con sistemas de desodorización mediante carbón activo. En la parte exterior de las estaciones de bombeo se ha proyectado urbanización con jardinería para la integración paisajística de las estaciones de bombeo.  
Las conducciones de alivio que parten de los diferentes EDARs y EBARs entrarán en funcionamiento cuando los caudales afluentes a la EDAR en episodios de lluvia excedan de la máxima capacidad de bombeo. La máxima capacidad permite impulsar 4 veces el caudal medio.  
La nueva EDAR de Cheste-Chiva se ubica en las parcelas 99, 185, 186, 182, 100, 188, 187, 190, 191, 189, 263, 262, 670, 261, 260, 259, 269, 270, 264, 192, 193, 200, 201, 267, 266, 265, 271 y 268 del polígono 18 del término municipal de Cheste.  
El área de pretratamiento cuenta con desbaste, desarenado y desengrasado.  
El tratamiento biológico se ha diseñado con un proceso de nitrificación-desnitrificación, de modo que se consiga una eliminación biológica del nitrógeno total. Se ha adoptado un proceso de fangos activados, en su modalidad de baja carga (o aireación prolongada). Se proyectan dos clarificadores, con sistema de extracción de fangos por rasquetas de fondo.  
Se ha diseñado un tanque de homogeneización de 2.200 m³ de capacidad, de dimensiones 22,5x16,25x6. Se ha diseñado un tanque de cloración de 300 m³ de capacidad, de dimensiones 13x7,5x3,45.  
Se ha tenido en cuenta una previsible ampliación de la planta depuradora para una línea más de 4.000 m³/d.  
Se diseña un tratamiento terciario para poder reutilizar el agua tratada para uso agrícola. El tratamiento consiste en una primera etapa de filtración textil y una posterior desinfección mediante lámparas ultravioletas. Se diseña para una capacidad de 8.000 m³/d. El proyecto actual no incluye las instalaciones necesarias para la reutilización del agua depurada, puesto que requieren la intervención de los concesionarios y del organismo de cuenca.  
La arqueta de salida permite conducir los flujos hasta el punto de vertido (de alivio de pluviales o aguas depuradas) o hasta el punto de captación de agua reutilizada. El punto de vertido se encuentra en el barranco de Chiva, a una cota más baja que la plataforma de la EDAR. Se considera que la cota del punto de vertido es 157,5 msnm, mientras que la cota general adoptada en la urbanización de la planta está entre 167,61 y 171,6 m. El punto de vertido es X703264 Y4374789.  
Asimismo, cuenta con un vertedero de salida para crear un volumen de retención de agua tratada y servir de depósito de abastecimiento para la red de agua industrial de la planta.  
La línea de fangos cuenta con espesamiento, mediante espesador en gravedad, deshidratación y desodorización.  
Se ha dispuesto un edificio de explotación y un edificio de terciario. La nave contiene los elementos propios del pretratamiento, deshidratación de fangos y sala de soplantes. Se ha diseñado además un edificio de control de la futura EDAR y un taller con sala eléctrica.  
Respecto de los principales servicios, el suministro de agua potable se realiza desde un punto de conexión cercano al Campo de Tiro. No se conoce a nivel de proyecto básico el punto de suministro eléctrico de la parcela que proporcionará Iberdrola. Dado que no se dispone de la documentación adecuada en el momento de realizar esta evaluación ambiental, en caso de que la conexión implique un supuesto sometido a evaluación ambiental, el órgano sustantivo solicitará al órgano ambiental un resolución complementaria a la presente declaración, en la que puedan valorarse sus impactos derivados. No obstante, se va a realizar una instalación solar fotovoltaica aislada, sin baterías y sin conexión a red, que alimentará el embarrado del cuadro general de la planta.  
Se han diseñado los viarios procurando que sean accesibles todos los elementos de la depuradora. Se ha dispuesto un aparcamiento en una zona cercana a los edificios de control y personal. Se ha previsto asimismo un vallado de la parcela de simple torsión.  
Se crearán espacios ajardinados alrededor de los recintos y edificios en todas aquellas zonas que no interfieran con las operaciones de funcionamiento, mantenimiento y acceso. Se ejecutará también un seto perimetral junto al cerramiento con funciones de pantalla visual y de contención de olores.  
En la concepción de la depuradora de Cheste-Chiva se han establecido tres escenarios diferentes:  
FASE 0: se consideran los sectores que actualmente disponen de red de saneamiento, dado que según los Ayuntamientos no se van a realizar nuevas redes de saneamiento en aquellas urbanizaciones o núcleos que ahora no los tienen. El caudal total estimado es de 6570 m³/d. Esta fase considera la inclusión de:  
CHESTE:  
Población actual del casco urbano de Cheste  
Población actual de la urbanización de Aguas Perdidas  
Polígono Industrial I (casco)  
Polígono industrial Castilla  
Polígono industrial Castilla (Tabach)  
Polígono industrial I (CV-50)  
Polígono industrial Pino Blay  
Futuro sector Parque Empresarial  
CHIVA:  
Población actual del casco urbano de Chiva  
Polígono industrial actual junto a casco urbano  
Terciario existente junto a casco urbano  
FASE 1 (5 - 10 años): Se consideran un crecimiento del casco urbano de Cheste del 28 % y un desarrollo respecto del crecimiento máximo de hasta el 20 % en los nuevos sectores de Cheste y de un 30 % en los nuevos sectores de Chiva que cuentan con red de saneamiento. Se considera un grado de crecimiento industrial de hasta el 100 % en la mayoría de polígonos de Cheste y un crecimiento del 30-75 % en los polígonos y terciarios de Chiva. Se consideran los sectores con red de saneamiento actual. El caudal total estimado es de 10.863 m³/d  
FASE 2 (más de 10 años): Se consideran los nuevos desarrollos urbanos de Cheste y Chiva al 50 %, salvo en las nuevas urbanizaciones dispersas de Chiva donde se considera un 75 %. Se considera un grado de crecimiento industrial de hasta el 100 % en todos los polígonos de Cheste y Chiva, salvo en el futuro polígono de «La Ceja»de Cheste que se considera un 75 % y la ampliación del polígono de "La Pahilla" con un 50 %. Se consideran todos los sectores con o sin red de saneamiento actual. El caudal total estimado es de 13.550 m³/d  
Pese a que se plantean estas tres fases, la EDAR actual se diseña para satisfacer actualmente la fase 0 y reserva el espacio suficiente para poder satisfacer la fase 1. Así pues, se ha diseñado la depuradora para una capacidad actual de 64.571,48 habitantes equivalentes, con un caudal medio de diseño de 333 m³/h. Se prevé una ampliación futura, a 500 m³/h, para cubrir la población prevista dentro de los 5-10 próximos años, esto es fase 1.  
La calidad del influente se ha separado en dos grupos, caso 1, caso general excepto el período de septiembre a noviembre, y caso 2, caso concreto de los meses de septiembre a noviembre, debido a los vertidos de las bodegas. El caudal proveniente del tratamiento podrá ir directamente a la arqueta de reparto a reactores biológicos durante la mayor parte del año, excepto en el caso de que existan vertidos de bodegas y/o industriales. Cuando se produzcan estos vertidos, el caudal podrá ir al tanque de homogeneización y de allí será bombeado a la arqueta de elevación del tanque y desde allí por gravedad hasta la arqueta de entrada a los reactores biológicos.  
Mediante Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias, el punto de vertido de las EDAR de Cheste y Chiva se declaró como zona sensible (denominación zona sensible: Rambla del Poyo, Parque Albufera - Lago Albufera). La calidad del efluente viene condicionada por verterse a una zona sensible, lo que motiva las siguientes características:  
  
  
  
No obstante, en proyecto se exigen los siguientes parámetros  
  
Además, la instalación está diseñada para cumplir con las exigencias establecidas por la Comisión Europea para la reutilización del agua en uso agrícola:  
Cuando exista demanda de reutilización de agua depurada, se cuenten con las instalaciones pertinentes y las autorizaciones correspondientes, el agua recibirá el tratamiento terciario y se podrá reutilizar.  
El fango procedente del proceso tendrá las siguientes características:  
  
Se estima un plazo de 24 meses para la ejecución de las obras proyectadas (20 meses de obras, 1 mes de puesto a punto y 3 meses de pruebas de funcionamiento). El plazo de garantía será de 2 años, contados desde la fecha de recepción de las obras.  
  
Legislación ambiental  
La evaluación de impacto ambiental de proyectos queda regulada en la Ley 2/1989, de 3 de marzo de 1989, de Impacto Ambiental de la Generalitat Valenciana, los reglamentos que la desarrollan (Decreto 162/1990 y Decreto 32/2006, que modifica el anterior) y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante LEA).  
La legislación ambiental tipifica en sus anexos los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental.  
El objeto del proyecto, ejecución de una nueva estación depuradora y sus colectores, está incluido en el anexo I del Decreto 162/1990, Grupo 6.b.«Planta depuradoras de aguas, de nueva construcción [?] cuando se proyecten para más de 100.000 habitantes equivalentes, así como el sistema de colectores correspondiente». Pese a que la planta está diseñada inicialmente para unos 65.000 h-e, en la denominada fase 1, se aumenta la capacidad de la instalación en un 65 %.  
Por otra parte, en reunión técnica mantenida entre el órgano ambiental, órgano sustantivo y promotor, el órgano ambiental sugirió al promotor la tramitación de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, visto el objeto y amplitud del proyecto. En este sentido, el artículo 7.1.d, establece que los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada podrán ser objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria cuando así los solicite el promotor.  
Así pues, el proyecto de "Estación Depuradora de Aguas Residuales y colectores generales de Cheste-Chiva" se somete a evaluación de impacto ambiental ordinaria. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria queda regulada en la Sección Primera, del Capítulo II del Título II de la LEA.   
  
Tramitación administrativa  
En fecha 3 de marzo de 2019, se recibe en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental solicitud de inicio de la evaluación ambiental ordinaria del proyecto de "EDAR de Cheste-Chiva y colectores generales". Dicha solicitud se acompaña de proyecto técnico de la actuación, estudio de impacto ambiental, certificado de la conclusión del trámite de información pública, compatibilidad urbanística con los dos municipios afectados y otros conceptos.  
La presente declaración de impacto ambiental se realiza con la documentación técnica correspondiente al proyecto y estudio de impacto ambiental, aportada el 3 de marzo de 2019. Además, se ha empleado el trazado de los colectores (solicitado por el órgano ambiental el 18 de octubre de 2.019 y facilitado en la misma fecha); la información relativa a los accesos para tráfico rodado a la EDAR de Cheste-Chiva (solicitada el 5 de noviembre de 2.019 y facilitada el 8 de noviembre) y la nota técnica sobre los aliviaderos (solicitada el 12 de diciembre de 2019 y recibida el 29.01.2020).  
  
Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.  
La EPSAR sometió el expediente a información pública durante un plazo de 45 días hábiles y lo anunció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8343, de 20 de julio de 2018.  
Se han realizado simultáneamente las consultas a las Administraciones Públicas Afectadas y a las personas interesadas, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental a los siguientes organismos:  
- Confederación Hidrográfica del Júcar  
- Ayuntamiento de Chiva  
- Ayuntamiento de Cheste  
- Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte  
- Servicio de Ordenación del Territorio  
Consta en el expediente, certificado del secretario general del Ayuntamiento de Cheste en el que certifica la presentación en fecha 24 de septiembre de 2018 de las alegaciones al proyecto por parte de la Comunidad de Regantes Aguas de Cheste-Chiva. Asimismo el Ayuntamiento de Cheste presenta un escrito de alegaciones al proyecto, registrado el 24 de septiembre de 2018.  
Consta en el expediente certificado del gerente de la EPSAR sobre las alegaciones emitidas en la fase de información pública, indicando que hay dos escritos de alegaciones presentadas.  
Se transcribe a continuación el contenido principal de los informes (alegantes y administraciones públicas afectadas) de carácter ambiental que obran en el expediente.   
- Dirección General de Cultura y Patrimonio (realizado el 12.02.2019)  
«[?] Por la presente se sustancia el informe VINCULANTE legalmente previsto en los siguientes términos:  
La prospección arqueológica ha determinado una posible afección al patrimonio arqueológico y etnológico y propone en consecuencia medidas correctoras.  
Dado el registro presente en la zona se deberá realizar el seguimiento arqueológico intensivo de todos los movimientos de tierras.  
Se deberá prever como medida compensatoria la obligación inexcusable de publicar los resultados obtenidos, el alcance de dicho trabajo dependerá de la extensión e importancia de los restos documentados.  
Desde la consideración del patrimonio etnológico, los Servicios Técnicos de esta Dirección General informan lo siguiente:  
Se establece como medida preventiva el balizamiento de los elementos etnológicos que se sitúen dentro de los 50 metros desde el límite de expropiación del proyecto para su protección y como medidas correctoras la reposición de los muros o estructuras de piedra en seco, con la técnica y material original que hayan tenido que ser desmontados por el trazado de los colectores, así como la reposición de los tramos de acequia, que sea necesario desmontar para realizar la zanja del colector. Dicha reposición se realizará con los mismos materiales que la componen, informándose estas medidas favorablemente a los efectos patrimoniales.  
Por lo que visto el precepto indicado y de conformidad con el informe de los servicios técnicos se informa favorablemente, a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la ley 4/98, de 11 de junio, del patrimonio cultural valencianos el proyecto de construcción de la EDAR de cheste-chiva (valencia) y colectores generales con sujeción a las siguientes condiciones:  
se deberá realizar el seguimiento arqueológico intensivo de todos los movimientos de tierras  
se deberá prever como medida compensatoria la obligación inexcusable de publicar los resultados obtenidos, el alcance de dicho trabajo dependerá de la extensión e importancia de los documentos.  
El presente informe se contrae a la documentación ambiental de la actuación en los términos en que se ha descrito la misma literal y gráficamente con la expresa advertencia de que si como consecuencia de la incidencia de otras legislaciones sectoriales y protectoras, se produjeran variaciones con respecto a la propuesta ahora informada, deberá someterse la misma de nuevo al informe vinculante establecido en el art. 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
En orden a garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas o correctoras estrictamente patrimoniales establecidas en el presente informe deberá remitirse a esta Administración tutelar copia de la Declaración de Impacto de la actuación tan pronto como esta se pronuncie".  
- Ayuntamiento de Cheste (realizado el 17.10.2017)  
«[...]el planeamiento vigente en el término municipal de Cheste es el Plan General de Ordenación Urbana de Cheste, aprobado en fecha 28.07.1986 y homologado con aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia de fecha 6 de octubre de 2000, con posterior publicación den el DOGV en fecha 28 de junio de 2001.  
Que el suelo donde se emplazan las parcelas, está calificado de acuerdo a este planeamiento como no urbanizable sin limitación definida. [?] Art 198. Suelo no Urbanizable sin limitación definida: Se permiten todas las edificaciones e instalaciones definidas en el art.187 de las presentes Normas, siempre que se cumplan las demás determinaciones que resulten aplicables.  
Que las construcciones autorizadas por el artículo 189 de las Normas Urbanísticas del Plan General, son: [...]187.2 Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. [?]  
[?] La depuradora objeto de la solicitud a la vista de lo expuesto y de la documentación aportada, podría enmarcarse dentro de las previstas en el art. 187.2.1 por lo que no resulta incompatible con el planeamiento vigente.  
- Ayuntamiento de Cheste (registrado el 24.09.2018)  
El Ayuntamiento de Cheste plantea ciertas modificaciones respecto del trazado de los colectores, en concreto:  
Que la urbanización Aguas Perdidas está clasificada como suelo Urbano Residencial II, con una densidad de 457 habitantes, por lo tanto, para asegurar el servicio de alcantarillado de la urbanización se propone conectar al eje 1 el citado colector, a la altura del pozo de registro identificado como P7 [?]  
se adhiere a las Alegaciones de la Comunidad de Regantes de Aguas de Cheste-Chiva  
En el escrito de contestación a alegaciones realizado por EPSAR, el órgano promotor indica que la conexión puede ser factible siempre y cuando se condicione el colector de saneamiento de la urbanización al trazado diseñado en el proyecto para el colector general y se incoe el expediente de autorización de conexión.  
- Ayuntamiento de Chiva (realizado el 02.10.2017)  
«[?] según relación presentada la actuación prevista le afecta a las siguientes parcelas del término municipal de Chiva:  
polígono 13: parcelas de las 42 a 56 inclusive  
polígono 14: parcelas 445 a 447, 451, 451a, 452, 453, 454, 445a  
[ ?] En relación con las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Chiva [?]  
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable  
Calificación (Zonificación): Sin Protección (Común). [?]"  
- Confederación Hidrográfica del Júcar (realizado el 14.11.2017)  
«A) Ubicación de la futura EDAR: una vez examinada la documentación presentada, se ha comprobado que el lugar elegido para la futura EDAR no se encuentra dentro de la zona de policía de cauce público [?], por tanto, no es necesario disponer de autorización de este Organismo de cuenca para la nueva ubicación de la EDAR CHESTE-CHIVA.  
B) Construcción paso badén: se pretende construir un paso badén sobre el Barranco de Chiva para mejorar el acceso a la nueva estación depuradora [?]. Para ello deberá aportar la siguiente documentación:  
instancia [?]  
memoria descriptiva de la solución propuesta, donde se justifique la necesidad de su ejecución, y en la que se defina la situación actual y la prevista tras la actuación. [...]La sección de desagüe del cauce debe ser la misma antes y después de la ejecución de las obras, de forma que la obra del badén permita el paso de las aguas, sin suponer un obstáculo a la libre circulación de las mismas. En este sentido, los tubos o marcos a instalar [...]deberán disponer de suficiente sección, de modo que permita su fácil mantenimiento y limpieza.  
Planos de planta [?]  
Sección transversal al cauce [?]  
Teniendo en cuenta lo establecido en los art. 126 bis y 126 ter del Reglamento del DPH [?] y al objeto de minimizar las afecciones a cauce público que suponen las obras de paso sobre los mismos, deberá justificar la necesidad de ejecutar el paso solicitado motivando el uso al que se destinará y la imposibilidad de acceder por otras vías y además, corresponde al titular de las obras la realización de los trabajos de conservación necesarios para garantizar el mantenimiento de la capacidad de desagüe en el entorno de la obra, debiendo proceder a la retirada y limpieza de todos los elementos obstructivos.  
C) En cuanto al punto de vertido de aguas residuales al cauce, la documentación requerida sería la siguiente:  
Coordenadas UTM del punto de vertido a cauce solicitado.  
Memoria descriptiva y justificativa de las obras. [?] El punto de vertido se protegerá adecuadamente, con objeto de evitar erosiones en lecho y márgenes del cauce.  
Plano de detalle del punto de vertido [?] Además se debe tener en cuenta que el ángulo de incidencia de la conducción en su incorporación al cauce debe favorecer en lo posible el flujo de corrientes circulantes por el cauce en ese punto. Por otro lado, la ubicación de la conducción en el punto de vertido debe ser tal que su salida a cauce debe quedar en su totalidad a cota superior a la correspondiente a la lámina de agua circulante por el cauce asociada al período de retorno que sirve de cálculo de la propia conducción.  
Plano de situación [?]  
Sección transversal al cauce [?]  
Se deberá tramitar la correspondiente autorización de vertidos de aguas residuales en el Área de Calidad de Aguas en esta Confederación.  
D) Cruce subterráneo de colector en cauce público: se pretende realizar varios cruces de colectores de cauce público, para lo cual deberá aportar:  
Coordenadas UTM referidas a un punto que caracterice la actuación solicitada  
Memoria descriptiva [?] Además, se tendrá en cuenta lo siguiente:  
En los cruces subterráneos, se deberá respetar una distancia de un metro entre la generatriz superior de la conducción (o tubo de protección, en su caso), y el lecho del cauce.  
En caso de pretender que la traza de la conducción discurra a lo largo del lecho del cauce, tal situación se considera que gravaría innecesariamente el Dominio Público Hidráulico, y originaría por consiguiente la resolución desfavorable por parte de esta Confederación Hidrográfica del Júcar, con lo que deberá proponer otro trazado para la conducción a instalar, pudiéndose autorizar para ello la zona de servidumbre del cauce afectado.  
Planos de planta [?]  
Secciones transversales al cauce  
Sección tipo de zanja en el tramo de cruce del cauce afectado [...]  
Además de lo expuesto anteriormente, esta Confederación Hidrográfica del Júcar ha acordado lo siguiente:  
[?] la autorización que en su caso se pudiera conceder, está sujeta a un canon anual de utilización del Dominio Público Hidráulico, según lo dispuesto en el artículo 112 del [?] RDL 1/2001, de 20 de julio  
[?] En caso de conducciones de aguas residuales y la necesidad de su vertido, deberá atenerse a los dispuesto en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio) y artículos 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 606/2003, de 23 de mayo)  
[ ?] para cualquier tipo de actuación que afecte al Dominio Público Hidráulico o a su zona de policía, es preceptivo obtener previamente la autorización de esta Confederación Hidrográfica del Júcar [?]"  
- Servicio de Ordenación del Territorio (realizado el 16.01.2018)  
«[?] Se concluye que ambas depuradoras, una de nueva creación, en Cheste, y la otra, la de Ebars, ya existente, no están afectadas por peligrosidad de inundación. En cuanto a la red de colectores, la documentación aportada no indica nada al respecto y su trazado es de esperar que cruce barrancos y zonas inundables, siendo nula su afección al riesgo de inundación por materializarse de manera enterrada. No obstante, en caso de situar alguna estación de bombeo que pudiera interferir con la peligrosidad de inundación, se deberá realizar la misma de manera soterrada.  
Corresponde al departamento que instruye el expediente, el efectuar la solicitud del informe de la Administración Hidráulica regulado en el artículo 14 bis, apartado 5, del Real decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Domino Público Hidráulico, si por las fechas de tramitación del expediente se considera aplicable el presente supuesto.  
Conclusión por todo lo expuesto, el proyecto de construcción de la edar de cheste-chiva y colectores generales (valencia) no se encuentra afectado por riesgo de inundación y es compatible con las determinaciones normativas del plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la comunitat valenciana".  
- Alegación de la Comunidad de regantes de Aguas de Cheste-Chiva (presentada en el Ayuntamiento de Cheste el 24.09.2018)  
«Primero [?] se ha proyectado la construcción del -eje 8-, sin valorar que:  
a) Este nuevo punto de alivio derivará aguas al barranco de Chiva con altas cargas de contaminantes generada en episodios de lluvia.  
b) El nuevo punto de vertido donde vierte el alivio del Eje 8, se sitúa aproximadamente a 200,00 metros de la captación de «Almela», de modo, que el alivio influye directamente sobre las aguas subálveas captadas en «Almela».  
c) La existencia de industrias conectadas al colector actual. De manera, que una vez entroncado el colector actual con el Eje 8, las industrias conectadas al actual colector derivarán sus vertidos al Barranco de Chiva -nuevo punto de vertido- y. por tanto. la contaminación directa de las aguas captadas en «Almela». De igual forma, los vertidos de las industrias aguas abajo del entronque del Eje 8, utilizarán el actual colector para derivar su agua al actual punto de vertido de la N.V.M.U de Chiva y, por tanto, la contaminación directa de las aguas captadas en la «Galería» o «Manantial la Mina». Se adjunta informe como documento número tres. «informe hidrogeológico sobre posibles afecciones y medidas de protección de las captaciones de la comunidad de regantes aguas de cheste-chiva».  
De manera, que para evitar la contaminación directa de las aguas del «Minado» y «Almela», más que combatir a posterior los efectos negativos de la contaminación, esta comunidad plantea las siguientes soluciones:  
a) Con el fin de reducir la contaminación generada en episodios de lluvia, realizar la obras e instalaciones que permitan retener y evacuar adecuadamente hacia la estación depuradora de aguas residuales urbanas las aguas de la red de saneamiento con elevadas concentraciones de contaminantes producidas en dichos episodios.  
b) El traslado del punto de alivio al objeto que no se vean afectadas las aguas directamente por los alivios del Eje 8. La Comunidad propone que el alivio de pluviales del Eje 8 se traslade al «Barranco de las Ventas» donde han sido encauzadas las aguas de la vertiente Oeste del casco urbano de Chiva.  
c) El proyecto no debe limitarse a recoger las aguas procedentes de la EDAR Chiva, EDAR Cheste, EDAR Polígono Industrial Castilla, EDAR Polígono Industrial Tabaco, EDAR Complejo Educativo de Cheste y EDAR Circuito Ricardo Tormo de Cheste, sino también, el agua de todas aquellas Industrias conectadas al actual colector. Y ello por dos razones fundamentales:  
1) La nueva estación depuradora dispone de los medios técnicos y humanos necesarios para lograr los objetivos medio-ambientales marcados por la Directiva Comunitaria 91/271/CE y, la capacidad suficiente para la Incorporación de estas industrias. Frente a la falta de disponibilidad de recursos técnicos, humanos y materiales de los que debe disponer las empresas para cumplir con los objetivos medio-ambientales marcados por la Directiva Comunitaria.  
2) Minimizar el número de estaciones depuradoras reduce los problemas de explotación y minimiza los Impactos nocivos sobre el medio y reduce el número de punto de vertidos a controlar.[?]  
Según el informe de respuesta a las alegaciones realizado por la EPSAR, será la Confederación Hidrográfica del Júcar quien en la autorización de vertidos a cauce determine las medidas indicadas. Asimismo, el informe detalla que la conexión de las industrias debe realizarse por el trámite ordinario, siendo las propias industrias quienes lo soliciten.  
  
Segunda. La conducción nueva que sale de la arqueta de la actual e.d.a.r de chiva hacia la futura e.d.a.r cheste-chiva, según proyecto cruza la cv-50 perpendicularmente, para luego buscar las paredes del antiguo aparcamiento de la mercantil «sáez merino textile, s.l» y, enlazar con el camino de agua perdida. Parte del recorrido del colector atraviesa la galería subterránea del «Manantial la mina» o «Minado».  
Según el informe de respuesta a las alegaciones realizado por la EPSAR, la galería se encuentra a 8 metros de profundidad, y los cruces previstos se realizarán mediante hinca dirigida que no tiene porque afectar a dicha galería. No obstante, en caso de que accidentalmente se produjera algún desperfecto en dicha galería, se procedería a su reposición durante las obras.  
Tercera. La comunidad de regantes se encuentra dentro de la unidad de demanda agrícola (en adelante u.d.a.) Hoya de Buñol y Chiva, bajo el código 082033A y, dentro del sistema de explotación Turia Júcar. Esta U.D.A. se localiza en la zona centro de la provincia Valencia a caballo entre los sistemas de explotación Turia y Júcar. Encontrándose la masa subterránea Buñol y Chiva en mal estado cuantitativo y, así queda reflejado en el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021.  
Como medida al mal estado cuantitativo, el Real decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar, en el apartado 12, letra c) del artículo 19, el sistema Turia, reserva un volumen máximo de hasta 3 hm³/año procedentes de las EDAR de Buñol, Cheste y Chiva para sustituir recursos subterráneos.  
Esta Comunidad tiene concedida autorización administrativa para la utilización del efluente procedente de la EDAR de Cheste y Chiva para su utilización para regadío, por un volumen total de 602.916,00 m³/año. Se adjunta como DOCUMENTO NÚMERO CUATRO concesión administrativa.  
El proyecto integra el tratamiento terciario, con las exigencias establecidas por el R.D 1620/20706, de 07 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas y, en concreto con la calidad 2.1 del anexo I. El mal estado cuantitativo de la masa subterránea Buñol y Chiva hace necesario la utilización de estas aguas regeneradas para el uso agrícola. Sin embargo, el proyecto no ha contemplado una conducción desde el efluente del terciario hasta las Instalaciones de la comunidad.  
De manera, que el proyecto debe contemplar la conexión del efluente de la EDAR Cheste-Chiva con la red de la comunidad para la utilización de las aguas regeneradas, con ello se consigue:  
a) Incrementar la garantía de suministro de agua a la población, al disminuir la extracción de agua para regadío.  
b) Reducir el vertido de las aguas depuradas (contaminación) al medio receptor.  
c) Fomentar el uso eficiente de agua, promoviendo la reutilización.  
Según el informe de respuesta a las alegaciones realizado por la EPSAR, el proyecto constructivo contempla la construcción de una arqueta de salida del futuro tratamiento terciario, aunque no se ha contemplado dentro del proyecto el suministro a los distintos demandantes de aguas, puesto que la EPSAR no tiene competencias sobre la gestión del agua depurada.  
«cuarta. El eje 5 entre el pk 0+200-0+400, aproximadamente, cruza una tubería de fibrocemento de 350 ø. De manera, que deberán ser tenidas en cuenta para su reposición.  
El Eje 1 entre el PK 2+200 € 2+640, aproximadamente, solapa una tubería de PVC de 400 0 (10 ATM) y otra de tubería de PVC de 110 0 (06 ATM), que entroncan en una arqueta en la Intersección del camino rural con el camino asfaltado. Y una tubería de impulsión que discurre de norte a sur de PVC de 250 Ø (10 ATM) que conecta con la tubería de conducción de 400 Ø (10 ATM) y la tubería de PVC de 110 Ø (06 ATM).  
  
De manera, que deberán ser tenidas en cuenta para su reposición.  
  
El Eje 1 entre el PK 3+140 € 3+300, aproximadamente, el colector se solapa con dos arquetas de alojamiento de válvulas.  
De manera, que deberán ser tenidas en cuenta para su reposición.  
  
El Eje 1 entre el PK 3+320 € 3+380, aproximadamente, cruza una tubería de PVC 350 Ø 10 ATM.  
El Eje 1 entre el PK 4+400 € 4+ 760, aproximadamente, el colector se solapa con dos arquetas de alojamiento de válvulas. [?]»   
Según el informe de respuesta a las alegaciones realizado por la EPSAR, para la elaboración de la afección de servicios del Proyecto se ha tenido en cuenta la documentación aportada por las diferentes Administraciones y Entidades, aunque parte de las afecciones que alega la Comunidad de Regantes no han sido aportadas durante la fase de redacción de Proyecto. No obstante, la EPSAR indica que durante la fase de obras se repondrán todos los servicios en uso afectados por las mismas.  
«Quinta. La comunidad dispone de redes de distribución y de transporte en la zona de actuación.  
La red de transporte existente en la zona de actuación, eleva agua a cota 300 m.s.n.m, con un caudal de 6.000,00 L/Min. De manera, que una demora en la reposición de la red, provocaría graves problemas de abastecimiento de las zonas altas.  
Las redes de distribución existentes en la zona de actuación, rebombean agua a la zona baja de la comunidad. De manera, que una demora en la reposición de la red, provocaría graves problemas de abastecimiento de las zonas bajas de la comunidad.  
El trazado del colector se cruza, se solapa o discurre paralelamente a la red de riego y, dado las estrecheces de la zona, unido al elevado número de pozos que se van a ejecutar en el recorrido, difícil comunión tienen las dos infraestructuras para las posteriores tareas de reparación y mantenimiento de las infraestructuras».  
Según el informe de respuesta a las alegaciones realizado por la EPSAR, durante las obras se realizarán las tareas necesarias de prevención para proteger los servicios existentes y evitar su afección.  
«Y en virtud de lo expuesto,  
Solicito que se tenga por presentado este escrito y, por formuladas las alegaciones en él expresadas al dictar la oportuna resolución, al objeto de minimizar los impactos ambientales sobre el medio receptor y preservar los escasos recursos hídricos de la zona, siendo necesario:  
a) Unificar todas las depuradoras existentes, no dejando fuera de la nueva EDAR Cheste-Chiva industrias o construcciones existentes.  
b) Realizar obras e Instalaciones que permitan retener y evacuar adecuadamente hacia la estación depuradora de aguas residuales urbanas las aguas de la red de saneamiento con elevadas concentraciones de contaminantes producidas en dichos episodios.  
c) Trasladar el punto de alivio -Eje 8- al objeto que no se vean afectadas las aguas directamente por los alivios.  
d) Conectar el efluente de la EDAR Cheste-Chiva con la red de la comunidad para la utilización de las aguas regeneradas.  
Primero otro sí digo el «minado o manantial la mina» es una construcción actualmente en uso y con concesión administrativa para la captación de agua para riego. Dado que el trazado atraviesa el «Minado o Manantial La Mina».  
Solicito que se diseñe un trazado alternativo para evitar que afecte a la estructura de la galería y los efectos negativos de contaminación del agua por rotura del colector.  
Segundo otro sí digo, no se ha tenido en cuenta algunas reposiciones en la construcción del colector.  
Solicito que se tengan en cuenta las reposiciones descritas en el cuerpo del escrito.  
Tercero otro sí digo, el trazado del colector se cruza, se solapa o discurre paralelamente a la red de riego y, dado las estrecheces de la zona, unido al elevado número de pozos que se van a ejecutar en el recorrido, difícil comunión tienen las dos infraestructuras para las posteriores tareas de reparación y mantenimiento de las infraestructuras.  
Solicito una distancia mínima entre tuberías para realizar las tareas de reparación y mantenimiento».  
- Informe respuesta a las alegaciones presentadas durante el período de información pública del proyecto de construcción de las obras de la EDAR de Cheste-Chiva (Valencia) y colectores generales (realizado el 20.11.2018).  
«[?] C. Contestación a las alegaciones.  
1. Conexión urbanización aguas perdidas:  
A priori, la conexión de la urbanización es técnicamente viable, puesto que en ese tramo el colector general tiene capacidad y funciona por gravedad. Por tanto la conexión puede ser factible siempre y cuando se condicione el colector de saneamiento de la urbanización al trazado diseñado en el proyecto para el colector general. En su día, el gestor de la urbanización deberá solicitar formalmente la conexión a esta Entidad, para lo que se establecerá el pertinente expediente de Autorización de Conexión.  
2. Alegaciones comunidad regantes:  
2.1. Eliminación eje 8 previsto como aliviadero:  
La Confederación Hidrográfica del Júcar es el organismo competente para autorizar vertidos a cauce, teniendo en cuenta la viabilidad de los mismos y sus posibles afecciones aguas abajo a terceros. Dentro del proyecto constructivo se contemplan medidas indicadas por este organismo para obtenerse dicha autorización (desbaste y dispositivos para contar el número de episodios de alivio). En su día se solicitará autorización a la CHJ al respecto del punto de vertido del Eje 8. En caso de que la autorización sea positiva se entiende que la CHJ considerará que la captación de Almela no se verá perjudicada. En caso de que la autorización sea negativa, se mantendría el actual colector de salida de la EDAR de Chiva como colector de alivio de pluviales de la futura arqueta de recogida de aguas residuales de Chiva, de forma que los vertidos de alivio se producirían en el punto donde actualmente vierte la EDAR de Chiva.  
Por tanto, no corresponde tomar ninguna medida en el proyecto hasta no disponer del dictamen de la CHJ al respecto.  
2.2. Desvio del colector eje 1 para que no afecte a una galería:  
La comunidad de regantes propone el desvío del colector para evitar afecciones a la galería de la mina por cruzamientos. La galería se encuentra a 8 metros de profundidad, y los cruces previstos se realizarán mediante hinca dirigida que no tiene porque afectar a dicha galería. No obstante, en caso de que accidentalmente se produjera algún desperfecto en dicha galería, se procedería a su reposición durante las obras.  
2.3. Conexión industrias  
La conexión de las industrias solicitadas debe realizarse por el trámite ordinario, siendo las propias industrias las que deberían solicitar a epsar la autorización de conexión mediante el procedimiento establecido en nuestra página web. De esta forma, epsar informaría de los requerimientos a exigir a las industrias para su conexión, entre otras el cumplimiento de la ordenanza municipal de vertidos, y en su caso la necesidad de que efectúen en origen una predepuración para asimilar sus aguas a aguas de carácter doméstico.  
Por tanto no corresponde tomar ninguna medida en el proyecto constructivo.  
3.1. (a) permitir la conexión de otras industrias.  
Se repiten las mismas consideraciones y conclusiones reflejadas en el punto anterior (2.3).  
3.2. (b) obras para retener y evacuar aguas con elevadas concentraciones contaminantes  
A los efectos de no producir vertidos altamente contaminantes, se ha diseñado la instalación para que los aliviaderos comiencen a funcionar cuando se alcance una dilución de alivio de 4:1, lo cual se considera suficiente. En su momento, la CHJ deberá pronunciarse al respecto. Con las instalaciones previstas se recogen las aguas que actualmente llegan a las distintas instalaciones de depuración existentes. Cualquier nuevo aporte de pluviales corresponde a los Ayuntamientos su gestión según lo recogido en Real decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en su Sección 4ªbis. Desbordamiento de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, en concreto en su artículo 259 ter.  
Por tanto, no corresponde ninguna modificación al proyecto.  
3.3. (c) trasladar el punto de alivio del eje 8 al denominado «barranco de las ventas».  
Esta alegación corresponde a la misma que se ha informado en el presente informe en el punto 2.1 del presente apartado, por lo que se aplican las mismas consideraciones.  
3.4. (c) conexión del efluente de la edar cheste-chiva con la red de la comunidad para la utilización de aguas regeneradas.  
El proyecto constructivo contempla la construcción de una arqueta de salida del futuro tratamiento terciario, con acceso desde el exterior de la EDAR para la captación de las futuras concesiones. No se ha contemplado dentro del proyecto el suministro a los distintos demandantes de aguas, puesto que la EPSAR no tiene competencias sobre la gestión del agua depurada, por lo que no se puede financiar con cargo al canon de saneamiento las actuaciones reclamadas.  
Por tanto, no corresponde ninguna modificación al proyecto.  
3.5 trazado alternativo del eje 1 para evitar que el cruzamiento de la galería del «Manantial La Mina»  
Esta alegación corresponde a la misma que se ha informado en el presente informe en el punto 2.2 del presente apartado, por lo que se aplican las mismas consideraciones.  
3.6. Reposición de distintos servicios afectados  
Para la elaboración de la afección de servicios del Proyecto se ha tenido en cuenta la documentación aportada por las diferentes Administraciones y Entidades (entre ellas la Comunidad de Regantes), las diferentes empresas suministradoras y la información suministrada por la empresa INKOLAN. Parte de las afecciones que alega la Comunidad de Regantes sí han sido consideradas y parte no por no haber sido aportadas durante la fase de redacción de Proyecto. Independientemente, durante la fase de obras se repondrán todos los servicios en uso afectados por las mismas.  
Por tanto, no corresponde la modificación del proyecto, y se resolverán las distintas afecciones, previstas o no, durante la fase de obra, según se vayan produciendo las mismas. Durante la ejecución de las obras se tomarán las medidas oportunas de detección y protección de los servicios indicados con el fin de minimizar las afecciones.  
3.7. Ejecutar el colector general a una distancia mínima de las tuberías de la red de riego de la comunidad de regantes.  
Al respecto de la posible afección a las tuberías de la red de riego, durante las obras se realizarán las tareas necesarias de prevención para proteger los servicios existentes y evitar su afección. En caso de que no sea posible y se deba realizar una remoción parcial de los servicios existentes y su posterior reposición, se realizará de forma coordinada con los afectados.  
Por tanto, no corresponde la modificación del proyecto y se resolverán las afecciones durante la fase de obra según se vayan detectando».  
Consideraciones ambientales  
El objeto del proyecto es mejorar el sistema de depuración actual de las aguas residuales de los términos municipales de Cheste y Chiva, vistos los problemas actuales de falta de capacidad suficiente de las instalaciones en funcionamiento y de exigencias superiores en la calidad del efluente, motivados por la catalogación como zona sensible. Así pues, la finalidad última del proyecto contribuirá a un efecto global favorable. No obstante, durante la fase de ejecución de la infraestructura y durante la fase de explotación de la instalación se derivarán algunos impactos, cuya prevención o reducción son objeto de esta declaración de impacto ambiental.  
Inicialmente se han planteado dos alternativas de diseño:  
reformar las instalaciones existentes, y  
unificar las instalaciones en una de mayor tamaño  
Se opta por la creación de una depuradora de mayor tamaño porque, aunque presenta el inconveniente de una mayor inversión, reduce los problemas de explotación y reduce los puntos de vertido. Además, permite introducir un tratamiento terciario, que posibilita la reutilización de las aguas depuradas en una zona con déficit hídrico.  
El Anejo nº6 del proyecto, se procede al análisis de la solución de la EDAR y al trazado de los colectores. Se echa en falta un estudio de alternativas a la ubicación de las instalaciones de la EDAR, aunque sí consta la justificación del diseño de la EDAR y un estudio de alternativas al trazado de los colectores.  
Respecto del diseño de la EDAR, se ha elegido un sistema de fangos activos por aireación prolongada, pues reúne las siguientes condiciones:  
Obtención de rendimientos muy altos y estables: el largo tiempo de retención hidráulico y la baja actividad bacteriana proporcionan una buena resistencia a los efectos de choques de contaminación, variaciones de pH y efectos de inhibidores o de tóxicos.  
Obtención de fangos estabilizados: el tratamiento del agua y la estabilización de los fangos se realizan en la misma cuba de aireación.  
La producción de fangos es muy reducida.  
Se le puede dotar un buen almacenamiento de los fangos, por lo que una purga semanal generalmente resulta suficiente para la extracción de los fangos en exceso.  
Finalmente, este tipo de tratamiento cuenta con una amplísima implantación en España, por lo que se tiene una gran experiencia en multitud de aplicaciones.  
Goza de una gran flexibilidad de operación.  
Respecto de los distintos tratamientos que forman la línea de agua:  
Proyectar un pretratamiento nuevo suficiente para el caudal futuro  
Proyectar un tanque de homogeneización, con el fin de:  
controlar y homogeneizar las descargas de vertidos de alta carga orgánica que temporalmente llegan a la depuradora.  
controlar y homogeneizar las posibles descargas de vertidos industriales incontrolados que llegan a la depuradora.  
controlar y homogeneizar las descargas de vertidos de alta carga de nitratos durante el fin de semana del Gran Premio de Motociclismo que se celebra en el Circuito Ricardo Tormo.  
ejercer de selector aerobio, en caso de ser necesario. Para ello se instalará un sistema de aireación mediante eyectores.  
El caudal y la carga de entrada en cada elemento ha de ser lo más constante posible con el fin de no sobredimensionar las infraestructuras y evitar el aliviado de caudales sin tratar o la caída de los rendimientos ante dichos caudales o cargas superiores. Para mantener operativa la planta ante problemas de funcionamiento o labores de mantenimiento en algún elemento, exige, al menos, duplicidad de los elementos más importantes. Por ambos motivos el pretratamiento se diseñan en una sola línea, el reactor biológico, la decantación secundaria en 3 tanques de iguales dimensiones con una capacidad de 4.000 m³/d y el tratamiento terciario en una única unidad de filtración y dos líneas de desinfección. Para la línea de fangos se opta por un espesador para el funcionamiento de las dos líneas de aguas que se ejecutan inicialmente y se reserva el espacio para la ejecución de un segundo durante la primera ampliación de la planta. Además, se instalarán dos decantadores centrífugos de la misma capacidad, que se pueden adaptar perfectamente a la variabilidad de carga orgánica con la modificación del número de horas o días de funcionamiento.  
Respecto del estudio de alternativas de los colectores, se han estudiado:  
Grupo de alternativas 0: incluyen la conexión de diferentes urbanizaciones con la edar. Esta solución se descarta puesto que estas urbanizaciones no disponen de red de saneamiento ya ejecutadas.  
Alternativa a: se incorporan las aguas de los polígonos industriales de castilla y tabach.  
Alternativa b: diferencia entre tramos de impulsión y gravedad  
Alternativa 3: incluye la modificación del eje 2 adaptándose a criterios de la confederación, eje 4 que busca un trazado perpendicular a la a3 y a la vía del ave, eje 6 para ajustarse a los futuros viales del parque empresarial en ejecución y la incorporación del eje 11, que implica la inclusión de las aguas residuales del colegio de educación especial virgen de la esperanza.  
Se procede a continuación a la descripción de los principales impactos durante las fases de ejecución y funcionamiento de los colectores y las instalaciones de depuración.  
El paisaje dominante está asociado a los cultivos de secano, especialmente a la vid, algarrobo, olivo y cítricos, aunque existen dos entornos naturalizados que pueden verse afectados: espacio que existe entre el Rincón del Viejo y el Rincón de la Pepeta, al este del campo de tiro, y espacio forestal ubicado en los alrededores del Complejo Educativo de Cheste.  
Durante la fase de ejecución del proyecto, el principal impacto vendrá derivado por la ejecución de las conducciones y la planta depuradora. La mayor parte de los colectores discurre por caminos y parcelas agrícolas, sin embargo, la parte final del Eje 7 y Eje 3 atraviesa suelo forestal en el área ubicada al este del campo de tiro y los ejes 5, 12 y 6 afectan a suelo forestal en el área ubicada al sur del Complejo Educativo, desde el cruce de la CV-378 hasta alcanzar el entorno del Circuito Ricardo Tormo. Durante la ejecución de las obras se cumplirán las normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones, aprobado por el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat.  
El eje 8, vertido EDAR Chiva, coincide con la Vereda Real de Gestalgar a Godelleta, desde el PK 0+320 hasta el punto de vertido en el barranco de Chiva. Deberá tramitarse para la fase de obras la correspondiente autorización de ocupación temporal de vías pecuarias ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valencia.  
La parcela EN LA QUE SE ubica la EDAR Cheste-Chiva tiene diferentes afecciones:  
está próxima a la Sociedad Valenciana de Caza y Tiro  
linda con la línea de ferrocarril de cercanías C3 de València-Utiel.  
está próximo el barranco de Chiva, donde se encuentra el punto de vertido  
El riesgo de inundación viene dado por la Rambla de Chiva o de Poyo y afecta parte del trazado de los colectores, aunque no al emplazamiento de la nueva EDAR. Sin embargo, al tratarse de conducciones en zanja no se ve incrementado el riesgo de inundación. La parcela donde se pretende ubicar la EDAR queda exenta de riesgo de inundación. Adicionalmente se ha comprobado la inundabilidad de las estaciones de bombeo a partir de las superficies de peligrosidad de inundación para 500 años del SNCZI. No obstante, en caso de situar alguna estación de bombeo que pudiera interferir con la peligrosidad de inundación, se deberá realizar la misma de manera soterrada.  
La calificación urbanística del suelo donde se propone la EDAR es Suelo No Urbanizable Común. Según el informe realizado por el Ayuntamiento de Cheste, la actividad de depuración es compatible con esa calificación, al estar incluida la actividad en el artículo 187.2 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Cheste, aprobado en fecha 28.07.1986.  
En cuanto a los terrenos por los que discurren las conducciones:  
en el término municipal de Cheste, afectan a Suelo No Urbanizable Común, Suelo No Urbanizable Protegido de Dominio Público de Afección Vial, Suelo No Urbanizable Protegido de Dominio Público Hidráulico, Suelo No Urbanizable Protegido de Dominio Público de ferrocarril, Suelo No Urbanizable Dotacional Red Primaria Equipamiento Deportivo-Recreativo, Suelo Urbanizable Terciario «Parque empresarial», Suelo Urbanizable industrial ejecutado «El Tabach» y Suelo No Urbanizable de protección genérica  
En el término municipal de Chiva, el planeamiento vigente son las Normas Subsidiarias (BOP de 22.10.1983). Se describen las siguientes zonas en función de la calificación del suelo afectado por las obras:  
Zona 1: Los terrenos donde se ubica la actual estación depuradora de Chiva es Suelo No Urbanizable Común. Según el artículo 147, podrán autorizarse las instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en medio rural.  
Zona 2: Se continúa la conducción por Suelo No Urbanizable Protegido Genérico. El art 138 establece que podrán autorizarse instalaciones de utilidad o interés social.  
Zona 3: La conducción continúa hasta llegar a la zona de la CV-50 donde el suelo es calificado como Suelo No Urbanizable Protegido Dominio Público\_Afección vial  
Para el acceso a la EDAR se ha previsto un acceso principal y uno secundario. El acceso principal a la EDAR se plantea por un camino existente que parte desde la CV-383 y que cruza el Barranco de Chiva (a través de un badén inundable) y que discurre paralelo a la vía de ferrocarril de cercanías (hasta el cruce por un paso a nivel existente en el punto de coordenadas de 583692.04, 1400574.24). Para el cruce de la vía, se prevé un aumento de vehículos a causa de la implantación de la EDAR de 10 vehículos al día, con lo que no sería necesario ningún camino en las instalaciones del paso a nivel. Se plantea un acceso secundario para acceder a la EDAR mediante vehículo ligero durante periodos de lluvia que pueda inundar el badén mencionado. El acceso se realiza desde la CV-3845 al sur de la parcela por un camino existente hasta aproximadamente el PK 3+190 del eje 3 del sistema de colectores, a partir del cual se diseña una nueva plataforma para el nuevo vial que rodea la EDAR por la derecha hasta llegar a la puerta de acceso principal.  
La explanación y movimiento de tierras comprenderá el desbroce, despeje, la excavación de parte de la superficie y la elevación del resto de la superficie ocupada, mediante la creación de un terraplén realizado utilizando los materiales extraídos de la excavación antes mencionada. Este proceso supone una generación de partículas en suspensión, por la acción de la maquinaria o por la acción del viento sobre el área desnuda. Para corregir este impacto, con periodicidad suficiente se procederá al riego de las superficies susceptibles de generar polvo, caminos y superficies desnudas. El transporte de tierra u otros materiales susceptibles de generar polvo deberá necesariamente ser trasladado por vehículos cubiertos, así como limitar su velocidad.  
Para la realización de los trabajos de explanación y movimiento de tierras se utiliza maquinaria de obra. Este impacto puede presentar valores medios de sonoridad entre 37,5 y 44,5 dB. Como medida se plantea emplear la maquinaria elegida para que produzca las mínimas vibraciones, trepidaciones o ruidos por encima de los niveles máximos permitidos. Durante la ejecución de las obras, no se realizarán trabajos que puedan perjudicar el descanso nocturno de la población, por lo que se restringen las horas de obras al período diurno (8-22 h).  
Esta acción supone también la modificación del relieve y topografía de la zona, por lo que este factor del medio quedará afectado en el ámbito de ubicación de la EDAR. La afección no será muy importante, debido a la topografía llana de la zona donde se ubicará la nueva EDAR. Se procederá a la retirada de todos los residuos que se hubieran generado (el proyecto incluye el Anejo nº25 relativo a la gestión de residuos) así como a la restauración de las zonas afectadas por los acopios de materiales y movimientos de tierras.   
La explanación y movimiento de tierras implica el desbroce y despeje previo, por lo que la vegetación natural que se encuentra en el área afectada será eliminada completamente. La vegetación natural de la zona está compuesta por especies herbáceas propias de los cultivos y especies ruderales situadas en los márgenes de caminos y campos. Se minimizará la afección sobre los ejemplares arbóreos de cultivos existentes a lo estrictamente necesario. Los árboles de la zona que no sea necesario cortar se protegerán mediante balizamiento elevado, mínimo 1 m, formando un círculo cuyo perímetro sea al menos la proyección de la copa en el suelo. Para las zonas ajardinadas de la EDAR se utilizará el suelo fértil seleccionado durante obras, retirado y almacenado, minimizándose la aportación de materiales externos. Se procederá a la ocultación de las instalaciones mediante vegetación y el ajardinamiento de las superficies libres se realizará con especies autóctonas.  
La ocupación del suelo por los elementos de obra civil, equipos, edificios y el propio terraplén que se construirá en la parcela, producirá un cambio en la hidrología superficial, aunque de forma poco significativa ya que gran parte de la parcela estará ajardinada y permitirá una infiltración normal. Los aliviaderos de crecidas del colector dispondrán de los dispositivos necesarios para evitar el vertido a las acequias de los flotantes transportados en las aguas residuales.  
La impermeabilización del terreno ocupado por diversos elementos que forman parte de la EDAR no tendrán un efecto apreciable ya que las aguas de lluvia serán convenientemente drenadas y vertidas a la zona ajardinada o al barranco próximo.  
En cuanto a la posible afección a elementos culturales, se deben establecer las siguientes medidas durante la ejecución de las obras, tal y como se detalla en el informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio:  
se deberá realizar el seguimiento arqueológico intensivo de todos los movimientos de tierras  
se deberá prever como medida compensatoria la obligación inexcusable de publicar los resultados obtenidos, el alcance de dicho trabajo dependerá de la extensión e importancia de los documentos.  
Se deberá proceder al balizamiento de los elementos etnológicos que se sitúen dentro de los 50 metros desde el límite de expropiación del proyecto para su protección y como medidas correctoras la reposición de los muros o estructuras de piedra en seco, con la técnica y material original que hayan tenido que ser desmontados por el trazado de los colectores, así como la reposición de los tramos de acequia, que sea necesario desmontar para realizar la zanja del colector. Dicha reposición se realizará con los mismos materiales que la componen, informándose estas medidas favorablemente a los efectos patrimoniales.  
Los trabajos necesarios para la instalación del colector provocarán la inutilización temporal de algunos caminos rurales y carreteras por los que discurre el colector. Para minimizar esta afección se tomarán las medidas oportunas para interferir mínimamente el tráfico rodado, señalizando cualquier actuación en el momento de realizarse y con anterioridad a la misma y acondicionando accesos provisionales.  
Durante las obras de instalación del colector se producirá la ocupación de suelo junto a la zanja, tanto por motivos de seguridad como para mantener abierto al tráfico los viarios afectados y depositar los materiales extraídos en la apertura de la zanja. Estas franjas de afección quedarán fijadas y señalizadas en el replanteo de las obras junto con el eje de la zanja y afectarán a los márgenes del camino que posean menor número de servicios o elementos de más fácil reposición. Se empleará maquinaria de dimensiones lo más reducidas posibles, con el objetivo de minimizar la franja de afección. Los parques de maquinaria se ubicarán en las zonas más degradadas, las áreas yermas o sin usos establecidos, terrenos públicos, o en general, las zonas que generen una afección menor en las propiedades particulares. Estas áreas deberán cartografiarse e incluirse en el informe paralelo al acta de replanteo, que forma parte del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental durante la fase de ejecución de las obras.  
Derivados del uso y mantenimiento de los vehículos y maquinaria de obra empleados para la construcción de los distintos elementos, puede producirse contaminación del subsuelo por pérdidas de combustibles y sustancias grasas. Las labores de mantenimiento de la maquinaria se realizarán adoptando las precauciones necesarias para evitar contaminación de los recursos hídricos y de los suelos. Durante las operaciones de mantenimiento o en el estacionamiento de vehículos y maquinaria de obra, se instalarán dispositivos fijos o portátiles que recojan las sustancias contaminantes que puedan ser vertidas al terreno. Si accidentalmente se produjera algún vertido directo y poco importante de combustible y materiales grasos provenientes de la maquinaria, se procederá a recoger estos, junto con la parte afectada del suelo, para su posterior tratamiento o eliminación en centros apropiados. En el caso de que el vertido alcance proporciones importantes, será necesario dar aviso con la máxima urgencia a las autoridades competentes (Protección Civil, Bomberos, etc.) evitando en lo posible la llegada de la sustancia contaminante a cursos superficiales de agua, captaciones subterráneas, etc.  
La realización de las obras implica la utilización de mano de obra del sector de la construcción, que aunque no agrupa a un elevado porcentaje de población activa, inducirá una mayor actividad del sector.  
Durante la vida útil de la EDAR se producirá una perturbación de la unidad de paisaje afectada, ya que se trata de una instalación con elementos lo suficientemente grandes para destacar en la zona de cultivos en que se ubica. El proyecto incluye la revegetación de todas las zonas no ocupadas directamente y el apantallamiento vegetal de la EDAR. La tipología arquitectónica de los edificios, los materiales empleados y el color con que se pinten favorecerán esta integración paisajística.  
Los principales problemas de olores se asociarán a los residuos generados, dado que en el dimensionamiento de las instalaciones deberán necesariamente tomarse las medidas oportunas para garantizar que en ninguna de las fases del proceso de depuración se produzcan olores. Para reducir la producción de olores, los restos de desbaste, arenas del desarenador, flotantes y similares se retirarán y gestionarán adecuadamente. Este proceso se realizará con suficiente frecuencia para evitar la aparición de malos olores. Además se realizará de forma que se produzcan las mínimas molestias a la población debido a los olores que se generan durante su almacenamiento. La retirada de fangos y residuos sólidos procedentes del pretratamiento se llevará a cabo de manera que no se generen olores en la zona, empleando siempre contenedores cerrados.  
Los equipos que controlan las distintas fases de impulsión y depuración del agua residual pueden producir ruidos, en ocasiones con una entidad suficiente para generar molestias en habitantes de viviendas localizadas en las proximidades de las instalaciones. Los equipamientos instalados en la EDAR disponen de elementos de aislamiento adecuados, para evitar la emisión de ruidos al ambiente exterior. La circulación de camiones para la retirada de lodos o transporte de equipos y materiales se llevará a cabo teniendo en cuenta la afección a la población por niveles de ruido elevados, evitando las rutas que discurran por el interior de núcleos habitados y estableciendo los horarios menos molestos.  
La explotación de la EDAR implica el tránsito de vehículos de personal de explotación, de recogida de residuos sólidos, de transporte de consumibles o equipos para reparar, sustituir, etc.  
Según consta en la nota técnica sobre los aliviaderos, la solicitud de vertido presentada ante la Confederación Hidrográfica del Júcar incluye 7 puntos de vertido por desbordamientos en episodios de lluvia que corresponden a las 6 estaciones de bombeo y al colector general en la arqueta de conexión del PI La Ceja. Este último punto de vertido no estará operativo hasta que se conecten la aguas del PI cuando se desarrolle este sector urbanístico.  
Los elementos de control de las medidas para limitar la contaminación por desbordamientos de estos alivios son en todos los casos:  
- Desbaste de 20 mm.  
- Detector de alivios.  
Y en las estaciones de bombeo, además:  
- Boyas de nivel en los vasos de bombeo  
También en todos los casos, como se recoge en la solicitud de vertido, se adoptan las siguientes medidas:  
- Programa de operación y mantenimiento del sistema de saneamiento.  
- Medidas para la eliminación de desbordamientos de sistema de saneamiento en tiempo seco.  
- Medidas para la maximización de la capacidad de almacenamiento en la red de saneamiento.  
- Medidas para la maximización de caudales transportados a EDAR para tratamiento.  
- Programa de vigilancia y caracterización de los desbordamientos.  
- Medidas para limitar la presencia de sólidos y flotantes en desbordamientos de sistemas de saneamiento.  
En el proyecto se dimensionan las estaciones de bombeo (EBAR) y arquetas de la siguiente forma:  
1. Recogidos los datos de los caudales medios actuales medidos se calculan los caudales punta en cada EBAR o arqueta aplicando un coeficiente punta 4.  
2. Se estiman los caudales medios a 10 años y a 20 años según una previsión de consolidaciones y conexiones de áreas urbanizadas. También se les aplica el coeficiente 4.  
3. El caudal punta a 10 años así obtenido se utiliza para el dimensionado de los volúmenes de los depósitos de los bombeos, de los tubos de impulsión, de los desbastes de sólidos, de los pozos de gruesos y, en general, de las características geométricas de las estaciones de bombeo.  
4. En cada EBAR se instalan inicialmente 2 bombas y una más de reserva de forma que desde el primer momento la capacidad de bombeo se corresponderá con el caudal punta estimado a 10 años. Sin embargo, quedará preparado el alojamiento para dos bombas más hasta un total de 4 y una de reserva. Estas bombas extra solo necesitarán para su puesta en funcionamiento ser instaladas ya que la tubería de impulsión está preparada para el caudal total de cuatro de ellas y la obra civil estará ejecutada.  
Por lo tanto, para las estaciones de bombeo:  
- En la situación inicial de la puesta en servicio de la obra los alivios se iniciarán cuando el caudal que llegue a las arquetas de bombeo supere entre 5 (EBAR 3) y 7 veces (EBAR 1) el caudal medio de aguas residuales.  
- Los coeficientes de caudal punta diario de aguas residuales respecto al caudal medio recogidos en la literatura especializada para municipios medianos y pequeños en algunas normas locales de cálculo no superan un máximo de 3 y en los estudios realizados apenas superan el valor de 2.  
- Visto lo anterior, en la situación inicial de la puesta en servicio de la obra, el margen para evacuar a la depuradora caudales de lluvia será de entre 3 y 5 veces el caudal medio de aguas residuales en el peor de los casos que se daría al coincidir el caudal punta diario de residuales con el episodio de precipitaciones.  
- El régimen de lluvias en el clima mediterráneo se caracteriza por intensidades altas en episodios de corta duración e intensidades pequeñas en episodios de larga duración. Teniendo en cuenta que, además, las cuencas receptoras de aguas de lluvia de los sistemas de colectores de Cheste y Chiva son pequeñas, los tiempos de concentración serán de algunas decenas de minutos y los máximos caudales en los puntos de desagües de cuenca (las EBAR) se darán para lluvias intensas pero de 10 a 30 minutos de duración. Así, los volúmenes que pudieran verterse por alivio serán relativamente pequeños.  
- Por otra parte, las aguas más contaminadas por arrastre en episodios de lluvias suelen ser las primeras que llegan al punto de desagüe cuando el caudal está incrementándose pero no ha llegado todavía al máximo. Estas primeras aguas normalmente no se verterán sino que serán bombeadas a la EDAR.  
El sistema propuesto permite ampliar los márgenes de seguridad anteriores:  
En primer lugar los aliviaderos están dotados de detectores de alivios.  
Si es necesario incrementar la capacidad de bombeo para evitar excesos de alivios podrá:  
Incrementarse de forma inmediata el caudal de bombeo poniendo en marcha la bomba de reserva (aumentar aproximadamente un 50 % el caudal bombeado).  
Instalarse en un plazo corto una cuarta y una quinta bomba con una instalación que tan solo requerirá adquirir e instalar los equipos pues la obra civil ya estará realizada.  
Y si aumentar la capacidad de bombeo no fuera suficiente:  
En todas las EBAR (salvo en la EBAR 2), al estar ubicadas en terrenos de EDAR que quedarán fuera de servicio, hay terreno disponible para construir tanques de tormenta o reconvertir alguna de las instalaciones actuales en depósitos de tormenta.  
En el caso de la EBAR 2, de nueva ubicación, se realizará la expropiación adecuada para que sea viable la construcción de un tanque de tormenta si fuera necesario.  
En cuanto al alivio de la arqueta de Chiva, que se ejecutará en la actual EDAR de Chiva, la diferencia está en que en este caso no podrá incrementarse la capacidad de transporte de agua del colector de salida pero sí que se dispone del terreno y los elementos de la actual EDAR para establecer un sistema de depósito de tormentas si fuera necesario.  
El estudio de impacto ambiental cuenta con un Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, que se divide en dos fases, claramente diferenciadas:  
Primera fase: Coincide con la fase de construcción de las obras y se extiende desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la de Recepción.  
Segunda fase: Se inicia a partir de la fecha del Acta de Recepción extendiéndose durante un período que coincide con los primeros años de explotación de las actuaciones y que se establece en dos años.  
El equipo encargado de llevar a cabo el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental estará compuesto por:  
Responsable del Programa. Será un técnico con formación y experiencia en materia medioambiental. Será el responsable técnico del Programa en la fase de construcción y el interlocutor con la Dirección de las Obras.  
Equipo de Técnicos Especialistas. La composición de este equipo en esta obra está definido, en principio, por los siguientes especialistas:  
- Especialista en analítica, encargado de las mediciones y toma de muestras para el seguimiento y vigilancia de las variables físicas.  
- Especialista en arqueología, encargado de realizar el control y seguimiento de las posibles afecciones al Patrimonio Cultura, etc.  
El Programa cuenta con un conjunto de informes que serán firmados por el Responsable del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental, quien los remitirá a la Dirección de las obras.  
Durante la primera fase, que coincide con la de construcción, el Programa de Vigilancia tendrá por objetivos generales:  
Establecer un sistema de vigilancia para garantizar la ejecución correcta de todas las medidas protectoras y correctoras. Para ello, se han establecido una serie de parámetros a controlar, umbrales admisibles y unas medidas a adoptar en caso de sobrepasarlos.  
Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los contemplados en el presente estudio y que su magnitud se mantiene a la previsión efectuada.  
Determinar incidencias ambientales no previstas.  
Durante la fase de construcción, se establecerá un sistema de indicadores basado en la utilización de comparativas al origen que permita conocer la situación y evolución de cada factor del medio susceptible de ser afectado. Entre otros incluye:  
control de la emisión de polvo y partículas  
control de niveles acústicos de la maquinaria  
seguimiento de la calidad y niveles piezométricos de las aguas subterráneas  
control de la retirada y acopio de tierra vegetal  
control de la alteración y compactación de suelos  
vigilancia de la erosión de taludes  
control de la extensión de tierra vegetal  
control de siembras e hidrosiembras  
control de plantaciones  
vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial  
seguimiento de la reposición de los servicios afectados  
vigilancia de la reposición de vías pecuarias  
control de la protección del patrimonio arqueológico  
control del replanteo  
ubicación y explotación de zonas de préstamos, vertederos y acopios  
control de accesos temporales  
desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras  
otras actuaciones de vigilancia y seguimiento, entre las que se incluye:  
delimitación de la zona de obras,  
ubicación de zonas de instalaciones y parques de maquinarias donde las afecciones al entorno sean menores,  
control de la ubicación y explotación de zonas de préstamos y vertederos,  
desmantelamiento de instalaciones y la limpieza de la zona de obras, aspectos que precisan un seguimiento  
Los informes que se redactarán en esta fase son:  
Informe paralelo al acta de replanteo: En este informe se recogerían todos aquellos estudios, muestreos o análisis que pudieran precisarse y que deban ser previos al inicio de las obras y, en caso de ser necesario, la ubicación del parque de maquinaria y zona de instalaciones, préstamos y vertederos o zonas de acopios temporales. Se considera necesario incluir en este informe cómo se ha recogido el contenido de esta declaración de impacto ambiental en el proyecto, haciendo especial referencia a:  
la ubicación de las zonas destinadas a los parques de maquinaria  
los trámites enumerados en el informe del organismo de cuenca por el que se requiere por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar:  
tramitación para la construcción del paso badén sobre el barranco de Chiva para mejorar el acceso a la nueva estación depuradora  
autorización del punto de vertido de aguas residuales al cauce  
tramitación para el cruce subterráneo de colector en cauce público  
autorización para cualquier actuación que afecte al Dominio Público Hidráulico o a su zona de policía  
Informes ordinarios: Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento ambiental. Dependiendo de los impactos previstos en el anejo de afecciones ambientales y de los valores naturales de la zona, se determinará su periodicidad, que podrá ser mensual, trimestral o semestral.  
Informes extraordinarios: Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata y que, por su importancia, merezca la emisión de un informe especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.  
Durante la fase de explotación, los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental son:  
Comprobar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras aplicadas durante la fase de ejecución del proyecto, aspecto que solo puede analizarse cuando ha transcurrido cierto tiempo desde la ejecución de las medidas (como en el caso de la implantación de vegetales). En caso de no cumplir los objetivos previstos, plantear el refuerzo o complementación de estas medidas.  
Verificar la ejecución de las labores de conservación y mantenimiento que pudieran precisar las medidas ejecutadas, en especial las referidas a la cubierta vegetal implantada, como riegos, resiembras o reposición de marras.  
Detectar afecciones no previstas en el Estudio Ambiental y articular las medidas necesarias para evitarlas o corregirlas.  
Durante la fase de explotación, se establecerá un sistema de indicadores basado en la utilización de comparativas al origen que permita conocer la situación y evolución de cada factor del medio susceptible de ser afectado. Entre otros incluye:  
respecto de la hidrografía y calidad de aguas se analizará: la afección a la calidad de sus aguas, el incremento de los riesgos de inundación y la erosión y aterramiento de los cauces. Este epígrafe debe completarse con el seguimiento de la calidad de las aguas en los entornos de los puntos de vertidos, incluyendo las conducciones por las que se deriva agua pluvial en las diferentes EBARs (entre otras, aguas del «Minado» y «Almela» por posible afección por las aguas del eje 8) y la conducción de agua depurada en las proximidades de la EDAR de Cheste-Chiva (Pozo del Carmen y Pozo el Barranco).  
Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración de la cubierta vegetal  
El órgano ambiental considera necesario completar el seguimiento ambiental de la fase de explotación con el control de los alivios que se produzcan en episodios extraordinarios desde las distintas estaciones de bombeo, puesto que estos vertidos se realizan a cauces que aportan sus aguas al Parque Natural de la Albufera. Este control de alivios deberá abarcar frecuencia, caudal y calidad de los vertidos, en cada uno de los puntos en los que se produzcan. El promotor será quien realice este control. En función de los resultados obtenidos, el promotor analizará la conveniencia de aplicar algunas de las soluciones que se recogen en la Nota técnica sobre los aliviaderos previstos en el sistema EDAR Cheste-Chiva. El promotor dará traslado al órgano sustantivo del resultado y estudio de soluciones, quien lo analizará e informará para trasladarlo posteriormente al órgano ambiental. El órgano ambiental determinará si esta Declaración de Impacto Ambiental sigue siendo válida o si es necesario realizar una Resolución Complementaria que ampare las soluciones planteadas.  
Los informes que se redactarán en esta fase son:  
Informes ordinarios: Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de seguimiento ambiental. La periodicidad será semestral o anual.  
Informes extraordinarios: Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe específico.  
Informe final del Programa de Vigilancia y Seguimiento: El informe final contendrá el resumen y conclusiones de todas las actuaciones de vigilancia y seguimiento desarrolladas y de los informes emitidos, tanto en la fase primera como en la segunda.  
Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y previamente, se comunicará al órgano ambiental su publicación en la sede electrónica. El órgano ambiental podrá realizar comprobaciones y recabar información, para verificar el cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, así como evaluar el grado de implementación, los resultados, la eficacia y la eficiencia de las evaluaciones de impacto ambiental realizadas, permitir una mejora continua del método basada en la retroalimentación y elaborar estadísticas.  
  
Consideraciones Jurídicas  
1. El proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la declaración de impacto ambiental ordinaria, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquel, según se desprende del artículo 41.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
2. En el expediente se han observado los trámites previstos en la Sección 1ª del Capítulo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en las demás disposiciones que le son de aplicación.  
3. El Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, atribuye a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la competencia sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos. Mediante Resolución de 9 de agosto de 2019, el director general de Calidad y Educación Ambiental delega la competencia de evaluación de impacto ambiental de proyectos en el director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental (DOGV núm. 8614, de 16.08.2019).  
  
Declaración de impacto ambiental  
  
Primero  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de «estación depuradora de aguas residuales y colectores generales de Cheste-Chiva», promovido por la EPSAR, siempre y cuando se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental y el proyecto técnico, así como en los condicionantes que se relacionan a continuación  
  
Segundo  
El proyecto y la propuesta de medidas correctoras y protectoras deberá completarse con las siguientes medidas, detalladas en el cuerpo de esta Declaración de Impacto Ambiental:  
En caso de que la conexión a la línea eléctrica implique un supuesto sometido a evaluación ambiental, el órgano sustantivo solicitará al órgano ambiental un resolución complementaria a la presente declaración, en la que puedan valorarse sus impactos derivados.  
Durante la ejecución de las obras se cumplirán las normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones, aprobado por el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat.  
Deberá tramitarse durante las obras la correspondiente autorización de ocupación temporal de vías pecuarias ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valencia.  
Se deberá realizar el seguimiento arqueológico intensivo de todos los movimientos de tierras  
Se deberá prever como medida compensatoria la obligación inexcusable de publicar los resultados obtenidos, el alcance de dicho trabajo dependerá de la extensión e importancia de los documentos.  
Se deberá proceder al balizamiento de los elementos etnológicos que se sitúen dentro de los 50 metros desde el límite de expropiación del proyecto para su protección y como medidas correctoras la reposición de los muros o estructuras de piedra en seco, con la técnica y material original que hayan tenido que ser desmontados por el trazado de los colectores, así como la reposición de los tramos de acequia, que sea necesario desmontar para realizar la zanja del colector. Dicha reposición se realizará con los mismos materiales que la componen, informándose estas medidas favorablemente a los efectos patrimoniales.  
El informe paralelo al acta de replanteo deberá hacer mención específica a cómo se ha recogido el contenido de esta declaración de impacto ambiental en el proyecto, haciendo especial referencia a:  
La ubicación de las zonas destinadas a los parques de maquinaria  
Los trámites enumerados en el informe del organismo de cuenca por el que se requiere por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar:  
Tramitación para la construcción del paso badén sobre el barranco de Chiva para mejorar el acceso a la nueva estación depuradora  
Autorización del punto de vertido de aguas residuales al cauce  
Tramitación para el cruce subterráneo de colector en cauce público  
Autorización para cualquier actuación que afecte al Dominio Público Hidráulico o a su zona de policía  
Durante la fase de explotación, el sistema de indicadores que se plantea deberá completarse con parámetros que permitan conocer la situación y evolución la calidad de las aguas en los entornos de los puntos de vertidos, incluyendo las conducciones por las que se deriva agua pluvial en las diferentes EBARs (entre otras, aguas del «Minado» y «Almela» por posible afección por las aguas del eje 8) y la conducción de agua depurada en las proximidades de la EDAR de Cheste-Chiva (Pozo del Carmen y Pozo el Barranco).  
  
El seguimiento ambiental de la fase de explotación se completará con el control de los alivios que se produzcan en episodios extraordinarios desde las distintas estaciones de bombeo, puesto que estos vertidos se realizan a cauces que aportan sus aguas al Parque Natural de la Albufera. Este control de alivios deberá abarcar frecuencia, caudal y calidad de los vertidos, en cada uno de los puntos en los que se produzcan. El promotor será quien realice este control. En función de los resultados obtenidos, el promotor analizará la conveniencia de aplicar algunas de las soluciones que se recogen en la Nota técnica sobre los aliviaderos previstos en el sistema EDAR Cheste-Chiva. El promotor dará traslado al órgano sustantivo del resultado y estudio de soluciones, quien lo analizará e informará para trasladarlo posteriormente al órgano ambiental. El órgano ambiental determinará si esta Declaración de Impacto Ambiental sigue siendo válida o si es necesario realizar una Resolución Complementaria que ampare las soluciones planteadas.  
Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. A estos efectos, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental. El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo y previamente, se comunicará al órgano ambiental su publicación en la sede electrónica. El órgano ambiental podrá realizar comprobaciones y recabar información, para verificar el cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, así como evaluar el grado de implementación, los resultados, la eficacia y la eficiencia de las evaluaciones de impacto ambiental realizadas, permitir una mejora continua del método basada en la retroalimentación y elaborar estadísticas.  
El proyecto y el estudio de impacto ambiental incluirán en su presupuesto todas las medidas correctoras y/o protectoras contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Declaración de Impacto Ambiental, así como su Programa de Vigilancia Ambiental y las modificaciones en él introducidas.  
Cualquier cambio del proyecto que se pretenda introducir tras la emisión de esta Declaración de Impacto Ambiental (ya sea previa al inicio de las obras, ya sea durante su ejecución o durante su explotación) y pueda suponer una modificación sustancial desde el punto de vista de las afecciones ambientales, deberá ser comunicada al órgano ambiental, que determinará si procede la evaluación de sus efectos en el medio ambiente y el establecimiento, en su caso, de medidas correctoras y/o protectoras.  
  
Tercero  
Notificar a las personas interesadas que contra la presente resolución, por ser un acto de trámite, no cabe interponer recurso alguno; sin perjuicio de que puedan utilizarse los medios que en defensa de sus derechos e intereses estimen pertinentes.  
  
Cuarto  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la presente Declaración de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
  
València, 11 de febrero de 2020.- El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Francisco Javier Quesada Ferre. [Por delegación del director general de Calidad y Educación Ambiental, según Resolución de 9 de agosto de 2019 (DOGV núm. 8614, de 16.08.2019).]»  
  
València, 27 de agosto de 2020.- El director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental: Benjamín Pérez Rocher. [Por delegación del director general de Calidad y Educación Ambiental, según Resolución de 9 de agosto de 2019 (DOGV núm. 8614, de 16.08.2019).]