Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5544, del 28-06-2007 (2007/8417)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural CEGAS, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució i addenda a este, per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al terme municipal de Sant Jordi, a la província de Castelló, amb destí als mercats domèstic comercial i industrial. Expedient número CBREDE/2005/17/12 i CBREDE/2005/33/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5544

Data del DOGV
:   28-06-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2007/8417


Data del document
:   24-06-2007

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Sant Jordi
    * gas natural
    * empresa privada

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural CEGAS, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució i addenda a este, per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al terme municipal de Sant Jordi, a la província de Castelló, amb destí als mercats domèstic comercial i industrial. Expedient número CBREDE/2005/17/12 i CBREDE/2005/33/12. [2007/8417]  
Vist la sol·licitud presentada per Gas Alicante, SAU, amb domicili als efectes de notificacions a 03690 Elda, carrer Nou, núm. 1 bis, en l'expedient CBREDE/2005/17/12, amb data 12 d'agost de 2005, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, perquè li siga atorgada l'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al municipi de Sant Jordi, província de Castelló.  
S'adjunta el projecte per a la distribució de gas natural canalitzat firmat per l'enginyer industrial, Pedro Vinaches Almiñana i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana, Demarcació d'Alacant, en data 21 de juliol de 2005.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de Castelló va sol·licitar a Gas Alicante, SAU, entre altres, les dades referides a: la zona geogràfica per a la qual se sol·licita l'autorització administrativa i pla d'esta; plans d'expansió de la xarxa en la zona; punt de connexió de la infraestructura de gas, en què assenyala per a cada un d'estos l'emplaçament geogràfic, el titular i les característiques que ho definisquen; i altres possibilitats de connexió que tinguen solució de continuïtat.  
A la referida petició, l'empresa va contestar assenyalant que els aspectes sol·licitats es reflectien i incloïen en el projecte presentat junt amb la sol·licitud inicial i va adjuntar plans de l'àmbit de l'autorització sol·licitada.  
Vist que va ser realitzada la informació pública, a què fa referència el capítol V de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE de 8 d'octubre de 1998), i en el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, per mitjà de l'anunci corresponent, que es va publicar en els diaris El Mundo i El Periódico Mediterráneo el 23 de febrer de 2006; en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló d'11 de març de 2006 i en el Diari Oficial de la Generalitat de 22 de febrer de 2006.  
En el període de presentació d'al·legacions a la sol·licitud, es va formular per l'empresa Gas Natural CEGAS, SA escrit, el contingut del qual, en síntesi, posa de manifest el següent:  
1. Que en el projecte presentat per Gas Alicante, SAU, s'observen deficiències tècniques com són, la determinació exacta de la infraestructura de connexió a la xarxa d'APA(1), que la xarxa bàsica de distribució no garantix el subministrament a tota la zona d'expansió de sòl del municipi, ja que es limita a diversos trams de carrers molt concrets que s'indiquen que seran ampliats a la resta de zona urbana i d'expansió, sense tindre en compte l'elevat cabal que haurà de preveure's per a estes, ni les instal·lacions necessàries per a això, i manca a més d'una descripció de l'organització, sistemàtiques i recursos destinats a diferents operacions annexes a l'autorització que sol·licita. 2. Que d'altra banda, l'empresa al·legant manifesta que el projecte presentat per esta reunix les característiques que patix el presentat per Gas Alicante, SAU, 3. Finalment, posa de manifest els fonaments jurídics que considera d'aplicació i la posició rellevant que com a empresa distribuïdora té en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.  
El referit escrit es va traslladar a l'empresa peticionària, que va contestar i va manifestar, en síntesi, el següent:  
1. Que en el projecte i la documentació addicional sol·licitada es definixen amb exactitud el total de les suposades deficiències tècniques mencionades en les al·legacions i que les manifestacions ignoren que el projecte presentat és de sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i no de sol·licitud d'autorització administrativa i execució d'instal·lacions, que serà el sol·licitat una vegada obtinguda l'autorització administrativa i en el qual s'arreplegaran els detalls tècnics necessaris. No obstant aclarix alguns aspectes relacionats per l'al·legant, com són: que el punt de connexió definitiu prové d'una antena de penetració en APA amb el gasoducte d'Enagas, València-Barcelona, i es troba el projecte de la referida antena en fase d'elaboració; que la xarxa primària de distribució discorre per vials principals i actua com a artèria principal de distribució a partir de les quals es desenvoluparan les xarxes secundàries en funció de la demanda de consum; que les infraestructures necessàries per a cobrir el subministrament a zones d'expansió fora de l'àmbit sol·licitat, formaran part de nous projectes de sol·licitud d'autoritzacions administratives; que els cabals estan previstos no sols per a les zones sol·licitades, sinó per a les noves zones d'expansió de sòls, i que el diàmetre triat, DN 160 és més que suficient per al subministrament de la zona de l'àmbit de l'autorització i zones d'expansió i està convenientment dimensionat. 2. A continuació realitza una contestació i rèplica exhaustiva dels fonaments jurídics que considera aplicable, així com dels avantatges que com a empresa distribuïdora manté en el mercat de combustibles gasosos.  
Vist que sol·licitat pel Servici Territorial d'Energia informe l'Ajuntament de Sant Jordi, de conformitat amb l'article 80 del mencionat Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, i reiterada la petició d'este, consta en l'expedient resposta a allò que s'ha sol·licitat, i manifesta que no resulta procedent tenint en compte l'impacte negatiu que suposaria l'execució de les dites obres en el carrer principal del municipi, ja que comportaria nombroses objeccions d'execució de futures infraestructures d'un altre tipus de servicis urbans més necessaris, donat l'insuficient ample de l'esmentat carrer en nombrosos trams.  
El mencionat informe es va traslladar a l'empresa peticionària, que va contestar informant que assumirà les condicions per a l'execució de les obres que l'Ajuntament dicte quan se li sol·licite llicència d'obres per al corresponent projecte d'execució.  
Vist que les característiques bàsiques contingudes en el projecte presentat per Gas Alacant, SAU són les següents:  
- Punt de connexió:  
·Posició 15.04 d'Enagas en APA(1) fins a l'Estació de Regulació i Mesura (ERM).  
·Possibilitat d'instal·lar depòsits de GNL mentre no puga executar-se la connexió amb el gasoducte mencionat.  
- Zona geogràfica sol·licitada: la zona classificada com a urbana del terme municipal.  
- Traçat i característiques de les instal·lacions.  
·Des de l'estació de regulació i mesura (ERM), amb rang de pressió APA/MPA(1), situada en el nucli urbà del municipi, es connectarà amb el punt abans descrit, i penetrarà en la zona nucli urbà, des de l'avinguda José Soriano Ramos.   
·La xarxa principal es farà a pressió MPA(1) amb canonada de polietilé d'alta densitat, diàmetre nominal 160 mm i longitud de 880 m.  
·La xarxa secundària, amb pressió MPA(1) que deriva de l'anterior, amb canonada de polietilé d'alta densitat amb diàmetre 110 mm i de mitjana densitat amb diàmetres respectius de 90 i 63 mm, i el desenrotllament del qual s'executarà en funció de la demanda de mercat.  
- El termini establit és d'un any i comprén la xarxa primària, l'estació de regulació i mesura (ERM) i la posada en servici d'un tram de la xarxa.  
- Plans d'expansió:   
Es preveuen tres zones d'actuació: nucli urbà consolidat; urbanitzacions previstes que s'han d'executar; i resta del terme municipal.  
Vista la sol·licitud presentada per Gas Natural CEGAS, SA, amb domicili als efectes de notificacions a 46478, València, c/ Gravador Esteve, 14, en l'expedient CBREDE/2005/33/12, amb data 29 de desembre de 2005, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló, perquè li siga atorgada l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la distribució de gas natural al municipi de Sant Jordi, província de Castelló, amb destí als mercats domèstic comercial i industrial.  
S'adjunta el projecte de la xarxa bàsica de distribució de gas canalitzat firmat per l'enginyera industrial, Rosa Ana Frasquet Sánchez i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, Demarcació de València, en data 27 de desembre de 2005.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de Castelló va sol·licitar, a Gas Natural CEGAS, SA, entre altres, les dades referides a: punts de connexió de la infraestructura i àmbit geogràfic per al qual se sol·licita l'autorització.   
Consta en l'expedient la presentació per l'empresa sol·licitant de la documentació requerida.  
Vist que va ser realitzada la informació pública, a què fa referència el capítol V de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE de 8 d'octubre de 1998), i en el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització de gas natural, per mitjà de l'anunci corresponent, que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de 25 d'abril de 2006, en el Diari Oficial de la Generalitat, de 27 d'abril de 2006, i en els diaris El Periódico Mediterráneo i El Mundo de 21 d'abril de 2006.  
No consta en l'expedient presentació d'al·legacions a la sol·licitud realitzada.  
Vist que sol·licitat pel Servici Territorial d'Energia l'informe a l'Ajuntament de Sant Jordi, d'acord amb l'article 80 del mencionat Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, i reiterada la petició d'este, consta en l'expedient resposta a la sol·licitud efectuada en la qual es posa de manifest que una part del traçat projectat travessa dos programes d'actuació urbanística i que s'haurà de consultar amb els tècnics municipals les possibles alternatives al traçat.  
El mencionat informe el va traslladar el Servici Territorial d'Energia de Castelló a l'empresa peticionària, que va manifestar estar en tràmits d'elaborar una alternativa amb l'Ajuntament i després de la presentació de distintes documentacions que consten en l'expedient, es va acompanyar addenda de 08/01/2007 al projecte d'execució presentat.  
Vist l'escrit de Gas Natural CEGAS, SA, de 23 de gener de 2007, junt amb l'addenda al projecte d'execució presentat, firmada per l'enginyer industrial, Joaquín Costa Moreno i visada pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana, Demarcació de València, en data 8 de gener de 2007, motivada per l'adequació del projecte a les condicions de l'Ajuntament de Sant Jordi.  
Vist que sol·licitat pel Servici Territorial d'Energia l'informe a l'Ajuntament de Sant Jordi, de conformitat amb l'article 80 del Reial Decret 1434/2002 de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lació de gas natural, remetent la separata corresponent a l'addenda presentada, en el qual es facen constar les condicions en què hauran d'efectuar-se les obres a què es referix la sol·licitud de Gas Natural CEGAS, SA, es va remetre contestació en què es manifesta, en síntesi, el següent:  
- Que les obres projectades es troben en sòl urbà en els trams corresponents al nucli urbà i al Sector 2 Panoràmica, i complixen la normativa vigent pel que fa al Pla General d'Ordenació Urbana i les posteriors modificacions puntuals aprovades.  
- Que la canalització que alimenta el Sector 2 Panoràmica transcorre en la major part per sòl no urbanitzable sense nivell especial de protecció, excepte en el tram d'encreuament amb el barranc Surrach en el qual afecta un camí ramader i amb el llit del riu Cérvol, ja que, en este cas, es tracta de sòl no urbanitzable protegit pel seu interés paisatgístic. D'esta manera, les obres projectades hauran de tindre en estos trams la corresponent autorització de la conselleria de Territori i Habitatge, que imposarà les condicions que corresponga  
Vist que de conformitat amb el que establix l'article 80 del Reial Decret 1434/2002 es va remetre separata del projecte, que contenia les característiques generals de la instal·lació, a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general afectats, concretament a:  
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
No consta l'informe sol·licitat a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia de Castelló.  
- Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres a la Comunitat Valenciana, Unitat de Carreteres de Castelló, sobre encreuament subterrani amb la carretera N-232 al terme municipal, en què informa desfavorablement en espera de la documentació que preveuen els punts següents: que l'enllaç d'accés amb el referit municipi està afectat pel projecte 39-CS-337, del qual es procurarà allunyar la instal·lació, tècnicament en la mesura que es puga, del mencionat enllaç; que s'indicarà el punt quilomètric de pas; s'elaborarà un perfil transversal detallat de l'encreuament; i que haurà de prendre's en consideració la duplicació de la futura carretera N-232.  
Finalment, després dels escrits presentats i consultat amb la unitat de Carreteres del Ministeri, es deixa constància per part de l'empresa sol·licitant, dels compromisos assumits com a conseqüència de les condicions posades de manifest per este.  
Vist que consta en l'expedient comunicació a l'empresa sol·licitant del Servici Territorial de Medi Ambient de Castelló, de la conselleria de Territori i Habitatge, per mitjà de la qual s'acompanya informe pel qual es considera que l'execució del projecte d'instal·lació de xarxa de distribució de gas natural al terme municipal, amb destí a la urbanització sector Panoràmica, tal com es descriu en la memòria de l'addenda presentada el 8 de març de 2007, no afectarà terrenys forestals o vegetació natural, per la qual cosa el projecte no està sotmés al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, d'acord amb la normativa vigent.  
Vist que per Resolució de la Direcció General d'Energia, de 31 de gener de 2007, es va atorgar a Gas Natural Distribución SDG, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat ramal a Sant Jordi i les seues instal·lacions auxiliars, procedent del gasoducte de gas natural la Jana-Vinaròs-Benicarló i que discorre, entre altres, pel terme municipal de Sant Jordi, província de Castelló.  
S'ha gestionat la sol·licitud pertinent davant de l'empresa Gas Natural Distribución SDG, SA, als efectes d'obtindre l'autorització per a executar el punt de connexió.  
Vist que tant Gas Alicante, SAU, com Gas Natural CEGAS, SA, reunixen els requisits establits en el capítol II del títol II del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, per a l'exercici de l'activitat de distribució.  
Atés els informes tècnics emesos pel Servici Territorial d'Energia de Castelló, de la conselleria d'Infraestructures i Transport, sobre les sol·licituds presentades per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al terme municipal de Sant Jordi.  
Vist que la finalitat que es perseguix, d'acord amb les sol·licituds i la documentació presentada, amb la construcció de les instal·lacions és dotar d'infraestructura gasista el municipi com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial i la diversificació energètica.  
Vist que per aplicació de l'article 55 punt 1 apartat b) de l'esmentada Llei 34/1998, de 7 d'octubre, les instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització requerixen autorització administrativa prèvia.  
Atés que s'han complit els tràmits reglamentaris en l'expedient instruït a este efecte.  
Atés els avantatges amb vista a la garantia, a la connexió, a l'abast i a les condicions tècniques dels plantejaments realitzats a través de les sol·licituds tramitades, en virtut de l'anteriorment establit i que esta Direcció General d'Energia és competent per a dictar esta resolució d'acord amb l'article 73.2 i l'article 3.3. d) de la Llei 34/1998 i amb l'article 16 del Decret 182/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
Primer   
La concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Sant Jordi i atorga a Gas Natural CEGAS, SA, l'autorització administrativa per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural a la localitat de Sant Jordi, a la província de Castelló, amb destí als mercats domèstic comercial i industrial.  
Esta autorització administrativa s'atorga a l'empara del que disposen els articles 3.3 apartat d) i 73.2 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
Primera. El titular d'esta constituirà en el termini d'un mes, a partir de la data de la notificació d'esta resolució una garantia per valor de 18.772,81 euros, import del dos per cent del pressupost de la instal·lació que figura en l'expedient de sol·licitud, que s'ha de presentar en el Servici Territorial d'Energia de Castelló, per a garantir el compliment de les seues obligacions, d'acord amb el que assenyala el punt 4 de l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i de conformitat amb l'article 28 del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.  
La dita fiança es constituirà en la Tresoreria del Servici Territorial de Castelló, de la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de conformitat amb l'Orde de 14 de febrer de 1986 i l'Orde de 16 de desembre de 1996, de la conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances. La fiança serà tornada al titular d'esta autorització una vegada que el Servici Territorial d'Energia de Castelló formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què es referix esta resolució.  
Segona. Gas Natural CEGAS, SA, complirà les obligacions que s'assenyalen estrictament en l'article 74 Obligacions dels distribuïdors de gas natural i en el punt 1 de l'article 83 Obligacions i drets dels Distribuïdors i Comercialitzadors en relació al subministrament de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com en el punt 3 de l'article 10 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. En especial, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució, en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, quan siga necessari atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.   
Tercera. El titular d'esta autorització disfrutarà, com a distribuïdor, dels drets que assenyalen els articles 75 i 83 de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com els que s'assenyalen en l'article 10 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
Quarta. Esta autorització s'entén sense perjuí i independentment de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'este o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, i de conformitat amb l'article 28 del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.   
Cinquena. Esta autorització en cap cas es concedirà amb drets exclusius d'ús, tal com indica l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, modificat per l'article 28 del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març.  
Sisena. La determinació de les tarifes i del règim econòmic que s'apliquen per al subministrament de gas natural es regiran per les disposicions vigents en cada moment.  
Setena. Esta autorització s'atorga sense perjuí de tercers i deixa fora de perill els drets particulars.  
Huitena. Serà causa de revocació d'esta autorització administrativa l'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
Novena. Esta autorització entrarà en vigor l'endemà de la data de la notificació.  
Segon   
Aprovar a Gas Natural CEGAS, SA, el projecte d'execució firmat per l'enginyera industrial, Rosa Ana Frasquet Sánchez i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, Demarcació de València, en data 27 de desembre de 2005, i addenda a este, firmada per l'enginyer industrial Joaquín Costa Moreno i visada pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana, Demarcació de València, en data 8 de gener de 2007 i les característiques principals del qual són:  
- Subjecte: Gas Natural CEGAS, SA.  
- Tipus de gas: gas natural.  
- Punt de connexió:  
·Gasoducte de Gas Natural Distribución, SDG, SA, denominat ramal a Sant Jordi, en APA(1) autoritzat per resolució de la Direcció General d'Energia de 31 de gener de 2007.   
·Dos estacions de regulació i mesura (ERM), amb rang de pressió MPB/MPA(1) i situades respectivament:   
Per a la zona nucli urbà: situada al costat de la rotonda del carrer Extramurs, (Pla de l'Addenda núm. 793-IZ 8.1 Rev 00) amb un cabal de 500 m³(n)/h.  
Per a la zona urbanització sector Panoràmica: situada a l'entrada de la urbanització Panoràmica, (Pla de l'Addenda núm. 278-KK 5.4 Rev 00) amb un cabal de 2500 m³(n)/h.  
- Descripció de la zona geogràfica sol·licitada:   
Des del punt de connexió, una canonada amb pressió MPA discorre cap al sud per a alimentació del nucli urbà i una altra amb pressió MPB(1) recorre el camí d'Ulldecona i el camí de Sant Jordi per a arribar a l'estació de regulació i mesura (ERM) situada a l'entrada de la urbanització Panoràmica, després de creuar el riu Cérvol, d'on es realitza la distribució amb pressió MPA(1).  
- Delimitació geogràfica  
Les zones urbanes tal com queden reflectides en el projecte i l'addenda, compreses en les fases I i II, descrites en l'apartat següent, qualificades com a tals d'acord amb el vigent Pla General d'Ordenació Urbana, i aquelles actuacions urbanístiques amb planejament aprovat, les quals s'acreditaran per mitjà de l'oportú certificat urbanístic.  
- Característiques de les instal·lacions i plans d'expansió:   
Fase I, zona nucli urbà. Infraestructura que s'ha de construir durant la primera anualitat, que s'ha de comptabilitzar des de la notificació d'esta resolució. (Plans de l'Addenda núm. 396-OG 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 Rev 00).  
Limitada per la carretera de Cervera del Maestre, carrer de la Mare de Déu, carrer Victòria, prolongació del carrer Victòria fins a la seua intersecció amb la carretera de Castelló a Vinaròs, on s'instal·larà l'estació de regulació i mesura (ERM).  
Distribució de la xarxa en MPB(1), amb canonada de polietilé, PE 100, sdr 17,6, de diàmetre 200 mm, longitud, 5.257 m i grossària de 18,2 mm.  
Distribució de la xarxa en MPA(1), amb canonada de polietilé, PE 100, sdr 17,6, de diàmetres 200, 110 i 90 mm, i longituds respectives 1.181 m, 2.033 m i 1.072 m, i grossàries 18,2, 10,0 i 8,2 mm respectivament.  
Total longitud d'ambdós xarxes de distribució: 9.543 m.  
Fase II, zona urbanització sector Panoràmica. Infraestructura que s'ha de construir durant la segona anualitat, que s'ha de comptabilitzar des de la finalització de la fase I. (Plans de l'Addenda núm. 560-YY 8.4 i 1.5 Rev 00):  
Comprén la urbanització sector Panoràmica, en l'origen de la qual s'instal·larà l'estació de regulació i mesura (ERM).  
Distribució de la xarxa en MPA(1), amb canonada de polietilé, PE 100, sdr 17,6, de diàmetres 200, 160, 110 i 90 mm, i longituds respectives 3.793 m, 1.719 m, 9.137 m i 3.830 m, i grossàries 18,2, 14,6, 10,0 i 8,2 mm respectivament.  
Total longitud: 18.479 m.  
En condicions normals les canonades discorren soterrades a les profunditats següents:  
En traçat de la conducció, la profunditat mínima serà de 60 centímetres sobre la seua generatriu superior.  
En l'encreuament de rius, torrents o rierols importants, s'ha previst aconseguir una profunditat mínima de soterrament, entre 1,50 i 2,50 m, així mateix, en els encreuaments de carreteres, autovies, autopistes i altres vials, la canonada s'instal·larà a 1,50 m, com a mínim i per al cas d'encreuaments amb ferrocarrils, la profunditat mínima serà de 2,50 m.  
- Pressupost total del projecte presentat: 938.640,80 euros.  
Les condicions a què està sotmesa la mencionada aprovació són les següents:  
1. Les instal·lacions que s'han d'establir es faran d'acord amb el projecte i addenda presentats, amb les variacions que si és el cas se sol·liciten i autoritzen, en els terminis de distribució temporal d'instal·lacions assenyalats anteriorment, a partir de la notificació d'esta resolució i, en tot cas, es referiran als elements compresos en l'àmbit d'aplicació del reglament tècnic de distribució i la seua utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovat pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol (BOE 4 de setembre 2006). Estes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïments flexibles i segurs.   
No obstant això, amb anterioritat a la finalització d'estos terminis, Gas Natural CEGAS, SA, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
2. El titular de l'esmentada instal·lació donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló, als efectes de reconeixement, i presentarà l'oportú certificat de direcció, subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi Oficial, així com els requisits tècnics essencials i mesures de seguretat mínimes incloses en les instruccions tècniques complementàries d'acord amb el Reial Decret 919/2006 abans citat.  
3. El titular de la instal·lació notificarà per escrit al Servici Territorial d'Energia de Castelló, l'autorització emesa per la Unitat de Carreteres de Castelló, del Ministeri de Foment, com a organisme afectat per la instal·lació, amb les condicions que esta continga i conjuntament amb l'acceptació expressa d'estos, amb anterioritat al començament dels treballs per a efectuar inspeccions d'estos en cas de considerar-ho convenient.  
4. L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en el cas que s'observe l'incompliment de les condicions imposades per esta. En estos supòsits, l'administració, previ l'oportú expedient, acordarà l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'orde administratiu i civil que es deriven, segons les disposicions legals vigents.  
5. Esta resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
(1) APA: 4 bar< P (16 bar  
MPB: 0,4 bar< P (4 bar  
MPA: 0,05 bar < P (0,4 bar  
València, 24 de maig de 2007. El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.