Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9952, del 07-10-2024 (2024/9561)

RESOLUCIÓ 19 de julio de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, S.A., autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación, por reconfiguración de la posición de transformador de reserva TRP3 a una nueva posición de línea para la evacuación de energía eléctrica de origen renovable, de las instalaciones de transporte de energía eléctrica del sistema de 220 kV, en la subestación transformadora denominada “ST Novelda”, ubicada en el término municipal de Novelda. Expte. ATRCCT/2022/15/03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9952

Fecha DOGV
:   07-10-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/9561

CVE
:   PKZW-G-5974-2551

Fecha del documento
:   19-07-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

*Antecedentes*

Con fecha 13 de mayo de 2022, Red Eléctrica de España, S.A.U., a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     autorización administrativa previa para la modificación de una posición de transformador de reserva, a nueva posición de línea para la evacuación de energía eléctrica de origen renovable, de las instalaciones de transporte del parque de 220 kV, en la subestación transformadora denominada “ST Novelda”, ubicada en el término municipal de Novelda, provincia de Alicante, y

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     autorización administrativa de construcción de la referida modificación.

Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     proyecto técnico administrativo, denominado «S*ubestación Novelda 220 kV. Nueva posición colectora Novelda*» de fecha 23 de abril de 2022, para la ejecución de la citada instalación, visado por el correspondiente colegio oficial en fecha 25 de abril de 2022 y acompañado de declaración responsable de la persona técnica titulada competente proyectista de la misma fecha,

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     “hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica” de fecha 26 de abril de 2022, firmada por persona técnica competente proyectista y el representante de la titular de la instalación, y

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     justificante acreditando el abono de las tasas correspondientes al trámite instado.

En fecha 11 de abril de 2023, tras requerimiento de la Subdirección General de Energía y Minas, de aclaraciones a la solicitud y al proyecto técnico administrativo que la acompañaba, la interesada presenta proyecto técnico administrativo completo, de fecha 8 de abril de 2023, visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 10 de abril de 2023.

En fecha 20 de junio de 2024, tras requerimiento de la Subdirección General de Energía y Minas, la interesada presenta justificante de tasas complementarias correspondientes al trámite instado, acordes al presupuesto del proyecto técnico administrativo, de fecha 8 de abril de 2023.

Las instalaciones de transporte de energía eléctrica para cuya modificación se solicita autorización, se sitúan en el PD CAMPET 262, Polígono 24, Parcela 262, del término municipal de Novelda, provincia de Alicante. Concretamente en el interior del parque de transporte de la subestación transformadora existente denominada “ST Novelda”, con coordenadas georreferenciadas (coordenadas U.T.M HUSO 30, sistema de referencia ETRS89) siguientes: siguientes X: 695.951,57 Y: 4.249.744,2, titularidad de Red Eléctrica de España, S.A.U, como así consta en el proyecto técnico administrativo.

La modificación planteada en el proyecto técnico presentado de la subestación Novelda 220 kV se concreta con el siguiente alcance:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     reconfiguración de la actual posición 6, que se encuentra equipada con una celda GIS, autorizada y con autorización de explotación como posición de transformador para apoyo de distribución, pasando a ser una posición de línea motivada para la evacuación de energía renovable a la red de transporte.

El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATRCCT/2022/15/03, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, dispone de la capacidad exigible para promover el presente proyecto.

Constan como antecedentes relacionados con el parque de 220 kV de la subestación “ST Novelda”, objeto de la ampliación, los siguientes actos administrativos:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, S.A. (REE) la ampliación de la subestación de "Novelda", en la provincia de Alicante, y se declara su utilidad pública. [BOE núm 113 – 09.05.2008](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=UON-K-1902-183748)*.*

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Resolución de 17 de julio de 2008, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat por la que se aprueba a Red Eléctrica de España, S.A., el proyecto técnico de ejecución de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada "S.T. Novelda", ubicada en el término municipal de Novelda, en la provincia de Alicante, en la parte correspondiente a la red de transporte eléctrica (Exp. ATRCCT/2007/36/03).

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Autorización de explotación de 27 de diciembre de 2011, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, de la subestación transformadora de 220/20 kV denominada "S.T. Novelda". (Exp. ATRCCT/2007/36/03).

De acuerdo con estos antecedentes, la subestación ST Novelda cuenta con un único edificio GIS que incorpora en su interior el sistema de 220 kV (parque de transporte titularidad de Red Eléctrica de España, SAU) y el sistema de 20 kV (parque de distribución titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU). En concreto, la parte de transporte, objeto de modificación por la presente, está compuesta de las siguientes posiciones:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Cuatro (4) posiciones de línea L-3 El Petrel, L-5 Benejama, L-7 Saladas 1 y L-8 T de Monforte del Cid, con interruptor.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Una (1) posición de unión de barras con interruptor.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Dos (2) posiciones de transformador TRP1 y TRP2 con interruptor.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Una (1) posición de transformador de reserva TRP3 con interruptor (equipada), objeto de reconfiguración por la presente autorización.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Dos (2) posiciones de línea de reserva (una equipada).

La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de fecha 26 de julio de 2023, [DOGV Núm 9648](https://dogv.gva.es/datos/2023/07/26/pdf/2023_7915.pdf).

Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en las siguientes direcciones electrónicas [https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant2](https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica/-/asset_publisher/OhlatINc5YvP/content/informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-la-solicitud-de-autorizaci%C3%B3n-administrativa-previa-y-autorizaci%C3%B3n-administrativa-de-construcci%C3%B3n-correspondiente-al-proyecto-de-ampliaci%C3%93n-de-la-subestaci%C3%93n-benejama-220-kv-t%C3%A9rmino-municipal-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_assetEntryId=504778097&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_redirect=https%3A%2F%2Fcindi.gva.es%2Fca%2Fweb%2Fenergia%2Finformacion-publica%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_cur%3D2%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_delta%3D20%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_assetEntryId%2S443615311&p_r_p_resetCur=false), en castellano y [https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant2](https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica/-/asset_publisher/OhlatINc5YvP/content/informaci%25C3%25B3n-p%25C3%25BAblica-de-la-solicitud-de-autorizaci%25C3%25B3n-administrativa-previa-y-autorizaci%25C3%25B3n-administrativa-de-construcci%25C3%25B3n-correspondiente-al-proyecto-de-ampliaci%25C3%2593n-de-la-subestaci%25C3%2593n-benejama-220-kv-t%25C3%25A9rmino-municipal-1?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_assetEntryId=375130374&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_redirect=https%3A%2F%2Fcindi.gva.es%2Fca%2Fweb%2Fenergia%2Finformacion-publica%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_cur%3D2%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_delta%3D20%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_OhlatINc5YvP_assetEntryId%3F494241599)  en valenciano, en el apartado "Información pública".

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, dispuesto en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, al objeto de que, en el plazo de veinte días, presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, así como, en el plazo de un mes emitieran los relativos a los efectos de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 16/2003 de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y Organización de la Generalitat Valenciana, modificado por la Ley 16/2008, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante remitió a las siguientes administraciones y organismos, separatas del proyecto para la consulta de los documentos presentados por la titular, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Ajuntament de Novelda. En fecha 8 de junio de 2023, se recibe informe técnico firmado por el arquitecto municipal, en el que se concluye que, una vez revisados los planos, se comprueba que todas estas actuaciones van a tener lugar en el interior del edificio existente, por lo que las obras pretendidas no acentúan la inadecuación al planeamiento urbanístico. Consta en el expediente la aceptación de la interesada de fecha en fecha 09/06/2023.

Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentara su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitiera, si procedía, los oportunos condicionados técnicos, se remitió a las siguientes administraciones y organismos, separatas del proyecto para la consulta de los documentos presentados por la titular, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

No consta en el expediente contestación de la distribuidora, por lo que de acuerdo con los artículos 9.4 y 11.2 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, se entiende la conformidad con la solicitud de autorización de la instalación.

Así mismo, consta en el expediente la petición por parte del Servicio Territorial, del informe a los efectos de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 16/2003 de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y Organización de la Generalitat Valenciana, modificado por la Ley 16/2008, a las siguientes administraciones y organismos, con el resultado que, en síntesis, se detalla:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante. Consta informe favorable de fecha 28 de marzo de 2023, donde concluye que la actuación propuesta es compatible urbanísticamente. Consta en el expediente la aceptación de la interesada de fecha en fecha 09/06/2023.

Respecto a las precitadas consultas relativas a la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, debe advertirse que, no habiendo sido solicitada la declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación, por la interesada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 16/2003 de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y Organización de la Generalitat Valenciana, modificado por la Ley 16/2008, no procede la aplicación de los preceptos del capítulo XX de la citada norma.

En relación con el pronunciamiento ambiental de la instalación, la interesada ha manifestado que la instalación no está sujeta a declaración de impacto ambiental, debiendo entenderse esta indicación de conformidad con el “[Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones](http://www.agroambient.gva.es/documents/521787259/763341327/REFORMA+EN+SUBESTACIONES+PARA+WEB+CASTELLANO.pdf/4ab56324-b5cb-4d76-be25-2327836d20d2)”, de fecha 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, al estimar que las modificaciones consistentes en la equipación de posiciones de reserva, sin ampliar la parcela vallada de la subestación, no tendrán efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. Para el caso que nos ocupa, debe advertirse además, que la posición objeto de reconfiguración se encuentra ya equipada.

Con fecha 23 de junio de 2023, la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, emitió informe favorable solicitado por esta dirección general a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril.

Respecto a la necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada, de acuerdo con lo manifestado por la interesada, para la evacuación de diversas instalaciones de generación renovable a la red de transporte, a petición del promotor ES GENERACION VERDE 4 S.L., en calidad de interlocutor único de nudo, en el parque de 220 kV de la subestación ST Novelda, con objeto de facilitar el acceso a la Red de Transporte al Agente.

Cabe indicar que, al tratarse de una instalación de la red de transporte, de acuerdo con lo manifestado por la interesada, la misma se encuentra recogida en el documento denominado “Plan de desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica. Periodo 2021-2026”, aprobado por el Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022 y publicada por Resolución de la Secretaria de Estado de Energía de fecha 8 de abril de 2022 («Boletín Oficial del Estado» n.º 93, de 19 de abril de 2022, en el Anexo II Nuevas instalaciones "I.- Actuación GEN\_ALM. Integración de renovables y resolución de restricciones técnicas. Conexión de renovables y almacenamiento".

Asimismo, se significa que esta posición, de acuerdo con los antecedentes relacionados, está en explotación como reserva para apoyo al sistema de distribución. No obstante, no ha sido incluida en la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica Horizonte 2026 para tal fin, ni está identificada la necesidad de su instalación a futuro por la distribuidora, por lo que se plantea, de este modo, su reutilización y cambio de funcionalidad, no mostrando la distribuidora su oposición al cambio de esta funcionalidad, siendo necesarias las presentes autorizaciones administrativas previa y de construcción al efecto.

En el mismo sentido, la instalación objeto de la presente resolución consta incluida en el último Plan de Inversión Trienal 2023-2025, bajo el proyecto de código J-0753-S1902, denominado “SE/Novelda 220 kV (Ampl. EvRE)” prevista su ejecución para 2024, sin coste para el sistema, por entenderse que esta actuación será sufragada por los promotores de las plantas fotovoltaicas que evacuan en el nudo de la subestación ST Novelda 220 kV.

Debe considerarse que la instalación de transporte solicitada no genera incidencias negativas en el sistema, debiendo remitirse al pronunciamiento favorable del informe, de 23 de junio de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evalúa las posibles afecciones de la instalación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema. A este respecto además, consta en el expediente, comunicación de Red Eléctrica de España, SAU, de fecha 17 de agosto de 2020, por la que se otorga permiso de conexión a las instalaciones de generación renovables (IGREs) que se citan en él, en el punto de conexión de la Red de Transporte “*SE Novelda 220 kV en una nueva posición*”, al que acompaña el Informe de Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), en atención a la solicitud de conexión realizada por ES GENERACIÓN VERDE 4, S.L. en su calidad de Interlocutor Único de nudo (IUN) en la subestación Novelda 220 kV para un conjunto de IGREs.

Consta en el expediente propuesta del Servicio de Infraestructuras y Suministros Energéticos, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.

*Fundamentos de derecho*

La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 16 del Decreto 226/2023, de 19 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, desarrollado mediante la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y de conformidad con el Título X del Decreto 112/2023, de 25 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.

De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y con el artículo 4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de transporte.

De acuerdo con el artículo 34.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de transporte secundario de energía eléctrica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, sin perjuicio de la exención que contempla este último para las empresas que vengan ejerciendo la actividad de transporte, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten.

De acuerdo con los artículos 35 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a) y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.

De acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 9.6 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la presente instalación requiere la solicitud de informe previo a la Administración General del Estado (actualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), en el que esta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red (el actual aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de marzo de 2022, publicado mediante Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022, por el que se aprueba la planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026, [«BOE» núm. 93, de 19 de abril de 2022](https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=ILR-F-7061-4884)), a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en la citada ley. Dicho informe deberá tenerse en cuenta en el otorgamiento de la autorización.

De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, las modificaciones de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, no tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c. En relación con este pronunciamiento, se ha tenido en consideración el “[Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones](https://agroambient.gva.es/documents/612524618/062532970/REFORMA+EN+SUBESTACIONES+PARA+WEB+CASTELLANO.pdf/4ab56324-b5cb-4d76-be25-2327836d20d2)” de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (Tramitación NO telemática) - Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos).

De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero al tratarse de instalación de la red de transporte secundario.

Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.

De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable,

RESUELVO

*Primero. Otorgamiento de autorización administrativa previa.*

Otorgar autorización administrativa previa a Red Eléctrica de España, S.A., para la modificación, por reconfiguración de la posición de transformador de reserva TRP3 a una nueva posición de línea para la evacuación de energía eléctrica de origen renovable, de las instalaciones de transporte de energía eléctrica del sistema de 220 kV, en la subestación transformadora denominada “ST Novelda”, con el alcance que se relaciona a continuación:

Emplazamiento:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Municipio (provincia): Novelda (Alicante)

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Localización: PD CAMPET 262, Polígono 24, Parcela 262

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Proyección cartográfica UTM (Huso 30, ETRS89) siguientes X: 695.951,57 Y: 4.249.744,2

Instalaciones y equipos a ejecutar:

Parque de 220 kV:

Reconfiguración de la posición de transformador de reserva TRP3 (Posición 6) a posición de línea blindada interior en configuración de doble barra, compuesta por la siguiente aparamenta:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Dos (2) seccionadores de barras con accionamiento eléctrico tripolar (In:2.500 A).

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Un (1) seccionador de puesta a tierra aislable con accionamiento eléctrico tripolar.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Un (1) interruptor automático con accionamiento unipolar (In:2.500 A).

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Un (1) transformador de intensidad (por fase) para medida y protección. Relación 1000-2000/9-2-5-0 A.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Un (1) seccionador de puesta a tierra aislable con accionamiento eléctrico tripolar.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Un (1) seccionador de línea con accionamiento eléctrico tripolar (In:2.500 A).

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Un (1) seccionador de puesta a tierra con cierre rápido, accionamiento eléctrico tripolar.

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     Tres (3) transformadores de tensión inductivos monofásicos. Relación 245:?3/0,110:?3 ? 0,110?3 ? 0,110?3 kV.

Las características eléctricas e intensidad nominal de la celda disponible en la posición 6 son adecuadas para las potencias de evacuación previstas, por tanto, no se precisa realizar actuación alguna en la aparamenta instalada en la misma.

Acciones a realizar: desmontaje del actual cable puente GIS – Transformador de distribución, Acciones sobre los terminales de cable de la celda GIS actual para el cambio de la conexión de los cables actuales (puente GIS-Trafo) por los nuevos requeridos por la conexión EvRE y sustitución del actual bastidor de protecciones previsto para posición de transformador de distribución por un nuevo bastidor de protecciones para la conexión del EvRE.

El presupuesto total del proyecto de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de ciento sesenta y cinco mil trescientos noventa y siete euros (165.397 €), valor al que asciende el Proyecto Técnico Administrativo, sin incluir otros costes incurridos para la final realización de la instalación, como son los costes de terrenos, licencias y tasas, costes financieros y costes de gestión y administración.

De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, S.A.U, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 35.2 de la ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe, de fecha 23 de junio de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Red Eléctrica de España, S.A. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.

*Segundo. Otorgamiento de autorización administrativa de construcción.*

Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de fecha 8 de abril de 2023, redactado por persona técnica titulada competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 10 de abril de 2023, presentado para la construcción de la ampliación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a Red Eléctrica de España, S.A. a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:

1.    La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a su ejecución las autorizaciones correspondientes. En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación. Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado.

2.    La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

3.    El plazo de ejecución de la instalación será de seis (6) meses desde el día siguiente a su notificación, debiendo ser coordinada con la construcción y puesta en servicio de la nueva línea Novelda – SE 5 Colectora Novelda 220 kV, a través de la que evacuan en la subestación ST Novelda 220 kV, las IGREs citadas en el Informe, de fecha 17 de agosto de 2020, de Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), relativo a la solicitud de conexión realizada por ES GENERACION VERDE 4 S.L., en su calidad de Interlocutor Único de nudo (IUN), en la subestación Novelda 220 kV, de modo que pueda producirse de forma racional y óptima para los costes retribuibles del Sistema Eléctrico la puesta en servicio efectiva de estas instalaciones, tanto por la interdependencia funcional entre ellas como para cumplir la finalidad a la que están destinadas. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.

4.    El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante.

5.    Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.

6.    Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.

7.    Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Red Eléctrica de España, S.A.U., en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el *DOCV*  Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010. Al tratarse de una instalación de una actividad regulada económicamente por el sistema eléctrico y sometida a planificación o retribución, se acompañará certificación del solicitante de la autorización de explotación relativa a la información de las características técnicas y económicas de aquellas contenidas en el plan anual del transportista o distribuidor y las referencias, cuando proceda, a las instalaciones tipo previstas en la regulación en que queda encuadrada, así como esta misma información correspondiente a la instalación efectivamente ejecutada y cuya autorización de explotación se solicita. Igualmente se indicará el presupuesto real de ejecución, y la parte que haya sido sufragada por terceros distintos del solicitante de dicha autorización. Esta misma información se acompañará respecto a las instalaciones existentes que son modificadas, sustituidas y/o adecuadas, aportando copia de las autorizaciones de explotación (o actas de puesta en servicio), y en caso de no aportarlas, justificación de no disponer de ellas, en cuyo caso se acompañará de la referencia al expediente y fecha de las mismas para que sea recabada por esta Administración con el fin de que en la resolución de autorización de explotación de las instalaciones cuya puesta en servicio se autorice se haga referencia expresa al desmantelamiento y cierre de las partes afectadas.

8.    Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.

9.    Con la solicitud de autorización de explotación, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U indicará expresamente las instalaciones, equipos y elementos objeto de aquélla que hayan sido objeto de ayudas y aportaciones de fondos públicos o medidas de efecto equivalente, o hayan sido cedidas y financiadas total o parcialmente por terceros. En ese caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica, esta autorización deberá ser objeto de declaración como instalación cedida y financiada total o parcialmente por terceros a incluir en el informe a que se refiere dicho precepto.

*Tercero. Publicidad y notificación de la presente resolución*

Ordenar:

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     la publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*,

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     la notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, S.A.U, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, así como a los restantes interesados en el expediente,

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,

![](https://dogv.gva.es/publicaciones/imagesSF/2024/9/18/1208442/punto.gif)     dar traslado de la presente resolución a ES GENERACION VERDE 4 S.L., en su calidad de interlocutor único de nudo, en las instalaciones que se autorizan.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  

València, 19 de julio de 2024

Manuel Argüelles Linares

Director General de Energía y Minas