Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6156, del 01-12-2009 (2009/13318)

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2009, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga, a Endesa Gas Distribución, SAU, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena de media presión B para suministro de gas natural al término municipal de Jávea, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: CBREDE 2007/10/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6156

Fecha DOGV
:   01-12-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/13858


Fecha del documento
:   02-10-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2009, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga, a Endesa Gas Distribución, SAU, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena de media presión B para suministro de gas natural al término municipal de Jávea, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: CBREDE 2007/10/03. [2009/13754]  
Visto el expediente con referencia CBREDE 2007/10/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a instancia de Gas Alicante, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en Elda (06192 Alicante), calle Nueva, 1 bis, relativo a la solicitud de fecha 8 de febrero de 2007, sobre autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena de Media Presión B para suministro de gas natural al término municipal de Jávea, en el término municipal de Jávea, provincia de Alicante, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de su utilidad pública.   
Se adjunta ejemplar del proyecto técnico de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente en fecha 5 de diciembre de 2006, con el número 6830.  
Resultando que realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y a lo preceptuado en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, sobre Impacto ambiental, modificado por el Decreto 32/2006 de 10 de marzo, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 76, de 13 de abril de 2007, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5499, de 26 de abril de 2007, en los diarios de prensa Información y La Verdad, de 19 de abril de 2007, y expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento afectado, se presentaron las alegaciones que a continuación se relacionan y que, en síntesis, manifiestan lo siguiente:  
Alegación número 1: Francisca Cholbi Buigues (finca AL-JA-316), manifiesta su oposición al trazado al discurrir por en medio de las parcelas, realizando cruzamientos sin ningún orden, lo que condicionará el futuro de las infraestructuras viarias a implantar en el término municipal de Jávea. Por ello, considera más adecuado que el trazado discurra por el viario y zonas verdes establecidas en la unidad de ejecución Catarroges-3, del Plan General de Ordenación Urbana aprobado el 31 de enero de 1990.  
Alegación número 2: Guillermo Gasent Bolufer, (finca AL-JA-302), presenta escrito en el que manifiesta su oposición al trazado, ya que la instalación divide por la mitad una finca urbana, dejando inservible la finca y contradiciendo la legislación urbanística. Asimismo, solicita que el trazado se ajuste al dominio público existente.  
Resultando, que de conformidad con la solicitud efectuada según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, se ha remitido al Ayuntamiento de Javea, único Ayuntamiento afectado por el trazado del gasoducto, separata del proyecto presentado, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, así como informe sobre la adaptación del mismo al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, informando el sentido que a continuación se reseña:  
El Ayuntamiento de Jávea, mediante Resolución de la Alcaldía número 581/07, de fecha 14 de marzo, manifiesta que existen determinadas deficiencias subsanables en el proyecto al quedar indefinidas las características constructivas de la posición 03, tales como planos de planta, alzados, fotografías de instalaciones similares, ocupación de la parcela, altura máxima, retranqueos, etc. y de la ubicación de la válvula en arqueta. Asimismo señala que deberá aportarse la autorización para las afecciones causadas a la CV-734 y al Barranc de la Vall. Por último, solicita que el trazado diseñado desde el vértice V-AL-156/58 al vértice V-AL-156/69 deberá ajustarse al definido por el viario y las zonas verdes establecidas para la unidad de ejecución Catarroges 3, del Plan General de Ordenación Urbana, de 31 de enero de 1990.  
Resultando que, remitidas al solicitante las alegaciones efectuadas en trámite de información pública e informe remitido por el Ayuntamiento de Jávea, para que prestase conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, manifestó en síntesis lo siguiente:  
En cuanto a la alegación número 1, contesta que no es cierto que la canalización atraviese la finca por el medio, ya que, de acuerdo con los planos parcelarios de expropiación, el trazado discurre junto al lindero este de la parcela. Indica que no se realizan cruzamientos sin ningún orden, pues lo cierto es que la tubería discurre por el viario del polígono industrial desde su vértice V-AL-000 hasta el V-AL-004, y a continuación, desde ese punto hasta el vértice V-AL-008 por un camino municipal; debido a la existencia de edificaciones en la zona, el trazado efectúa un giro para soslayarlas, discurriendo posteriormente en línea recta por los linderos de las fincas afectadas hasta el cruce con la carretera CV-734. Por otro lado, se señala que el gasoducto es compatible con el desarrollo urbanístico de la zona y su definición resulta condicionada por múltiples factores de diversa índole jurídico, ambiental, técnico, etc. La alternativa propuesta no es aceptada porque afectaría a las edificaciones que se encuentran al otro lado de la carretera CV-734. Todo ello, sin perjuicio del abono del justiprecio correspondiente por los daños y perjuicios causados con motivo de la construcción del gasoducto.  
En cuanto a la alegación número 2, contesta que no es cierto que la tubería divida la finca en dos mitades, pues discurre por el viario del polígono industrial de la unidad de Catarroges, por lo que no se ven afectadas las expectativas urbanísticas de la parcela. La alternativa no es aceptada por cuanto que el gasoducto se ajusta en este tramo al Plan de Actuación de Catarroges.   
Respecto al informe remitido por el Ayuntamiento de Jávea, contesta que ha remitido la documentación gráfica solicitada para la ubicación de la posición de válvulas del Gasoducto de Transporte Marina Alta, donde tiene su origen la antena de media presión B. Asimismo, señala que la construcción del gasoducto se llevará a cabo de acuerdo con los condicionados técnicos que en su día impongan el Servicio Territorial de Carreteras y la Confederación Hidrográfica del Júcar y con la solución técnica adoptada en el proyecto. Por último, indica que la antena discurre entre sus vértices V-AL-000 a V-AL-004 por el viario del polígono industrial de Catarroges, pero llegado a ese punto, debe abandonarlo para respetar la distancia fijada por la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Generalitat Valenciana; teniendo en cuenta que dicha propuesta supondría la afección de unas edificaciones que se encuentran en el otro extremo de la carretera. Por todo lo cual solicita se continúe el trámite para acceder a la solicitud planteada autorizándose conforme a la misma.  
Resultando que, de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002, se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:  
Conselleria de Territorio y Vivienda. Servicio Territorial de Medio Ambiente. Vías Pecuarias.  
Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras.  
Telefónica de España, SAU.  
Iberdrola, SAU.  
En respuesta a la petición de condicionado formulada por el Servicio Territorial de Energía de Alicante, los organismos mencionados a continuación presentaron los informes correspondientes que seguidamente y, en síntesis, se exponen:  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, determinando los condicionantes que en el mismo se contienen.  
Servicio Territorial de Medio Ambiente, Vías Pecuarias, manifestando que no existe inconveniente por lo que al reconocimiento de utilidad pública de las instalaciones de gas natural se refiere; deberán solicitarse las correspondientes autorizaciones de ocupación y, respecto a la aprobación del proyecto, se remite al pronunciamiento de la correspondiente declaración de impacto ambiental.  
Telefónica de España, SAU, determinando los condicionantes que en el mismo se contienen.   
No figura en el expediente la respuesta al informe solicitado a la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, Servicio Territorial de Carreteras. No obstante, consta en el expediente que, con fecha de 26 de junio de 2007, el Servicio Territorial de Carreteras de Alicante otorgó a Gas Alicante, SA, la autorización para realizar el cruzamiento con la CV-734.  
Asimismo, figura en el expediente la autorización emitida por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha 15 de septiembre de 2009, para varios cruces subterráneos de cauces públicos (barranc de la Hiedra y un afluente), en el término municipal de Jávea.   
De los referidos informes se dio traslado al solicitante, habiendo sido aceptados los informes y sus condiciones por la empresa peticionaria.  
Resultando que remitido al Servicio de Impacto Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda la documentación preceptiva a efectos de formular la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, consta en el expediente, la Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, mediante la que se resuelve estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el Proyecto Antena de Media Presión B para Suministro de Gas Natural al Término Municipal de Jávea, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con las previsiones del estudio de impacto ambiental y los condicionantes que en la parte resolutiva de la presente autorización se expondrán.  
Resultando que Gas Alicante, SAU, se encuentra inscrita definitivamente en la sección primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de suministro de gas natural al término municipal de Jávea.   
Resultando que el proyecto técnico de ejecución presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, están suficientemente detalladas y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad del gasoducto, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.   
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía, de fecha 7 de noviembre de 2008, se procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de distribución de gas natural autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat a nombre de Gas Alicante, SA, a favor de Endesa Gas Distribución, SA, y tener la misma como sucesor universal en todos los procedimientos en tramitación ante este Servicio Territorial en relación con las instalaciones de gas natural, cuya solicitud inicial correspondía a Gas Alicante, SA.  
Considerando que dicha instalación solicitada por Endesa Gas Distribución, SA, se encuentra en el Proyecto de Gasificación Antena a Jávea, al cual le ha sido concedida la subvención prevista en el marco de la Orden de 9 de abril de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre selección de proyectos de gasificación prioritarios en la Comunitat Valenciana.  
Considerando al Servicio Territorial de Energía de Alicante competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Este Servicio Territorial de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Endesa Gas Distribución, SAU, para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena de Media Presión B para suministro de gas natural al término municipal de Jávea, en la provincia de Alicante.   
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 4.229,20 euros, importe del 2% del presupuesto de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Alicante de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Alicante formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
2. La Compañía Endesa Gas Distribución, SAU, cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
4. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el artículo 28 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de Reformas Urgentes para el Impulso de la Productividad y para la Mejora de la Contratación Pública.   
5. La presente autorización se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificado por el artículo 28 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de Reformas Urgentes para el Impulso de la Productividad y para la Mejora de la Contratación Pública.   
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
7. Será causa de revocación de la presente autorización:  
- El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.  
- El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
8. Condiciones medioambientales recogidas en la declaración de impacto ambiental de fecha 18 de diciembre de 2007:  
- Con anterioridad al inicio de las obras, se obtendrá el informe regulado el artículo 11 de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. No obstante, si en el transcurso de las obras aparecen restos arqueológicos o paleontológicos, se deberá suspender la actuación debiendo delimitarse el perímetro de afección y notificando, de forma inmediata a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, la aparición de dichos hallazgos, de conformidad con la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.  
- Se respetará el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.   
- El cruce de los barrancos contará con los permisos expedidos por la confederación competente, debiendo respetarse todos los términos que la autorización de cruce imponga. Además, a la finalización de las obras no quedará ningún resto procedente de excavación o desbroce. Asimismo se obtendrán los permisos pertinentes en relación con la autorización de la utilización de agua para la prueba hidráulica.   
- Se obtendrán los permisos pertinentes en relación a la afección del gasoducto a la vía pecuaria Colada Montgons.  
- La ejecución de las obras se realizará de forma conjunta al Gasoducto de Transporte Secundario Marina Alta, Fase I, respetándose los condicionantes ambientales propuestos en la declaración de impacto ambiental de dicho proyecto en los tramos comunes a ambos gasoductos.  
- La pista de trabajo no podrá superar en ningún caso la anchura de 8 metros cuando el trazado discurra paralelo a camino y en el resto de tramos y de acuerdo con el proyecto no excederá de 10 metros debiendo reducirse dicha anchura siempre que ello sea posible.  
- Se informará a la Dirección del Parque Natural del Montgó del inicio de las obras con tres días de antelación como mínimo.  
- Las reparaciones y cambios de aceite de maquinaria se realizarán en talleres debidamente autorizados.  
- Se habilitarán rampas para facilitar la salida de la posible fauna atrapada en las zanjas.  
- Las playas de acopios y las zonas de parque de maquinaria se instalarán preferentemente en parcela yermas y alejadas de los cursos de agua.  
- Cualquier aparición de poblaciones de flora o fauna de interés se comunicará de forma inmediata a la Dirección del parque para que puedan ser habilitadas medidas de conservación/protección.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución del denominado gasoducto Antena de Media Presión B para suministro de gas natural al término municipal de Javea, firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente en fecha 5 de diciembre de 2006, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolos a las condiciones que igualmente se relacionan:  
Tipo de gas: gas natural.  
Punto de conexión: en la posición 03 del Gasoducto de Transporte Secundario Marina Alta, Fase I, en el término municipal de Jávea, que actualmente se encuentra pendiente de ser autorizado por la Dirección General de Energía.  
Trazado: desde el punto de conexión antes referido, la conducción discurre en paralelo a un metro del gasoducto de transporte secundario, por el futuro vial del polígono industrial, gira hacia la carretera CV-734 y tras cruzarla, continúa en paralelo con el camino de las Barranqueras, cruzando el barranco del Valle y al llegar a la confluencia con el camino Viejo de Gata, toma el sentido este en dirección al municipio de Javea, y después de recorrer unos 160 metros aproximadamente, finaliza con la instalación de una válvula en arqueta.  
Tubería: de polietileno PE-100 DN-250 SDR-17.6, según especificación de las Normas ITC MIG 5.3 y UNE EN 1555.  
Longitud total: 1.559 metros.  
En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior. En el cruce de ríos, torrentes o arroyos importantes, se ha previsto alcanzar una profundidad mínima de enterramiento, entre 1,50 y 2,50 m o superior, así mismo, en los cruces de carreteras, autovías, autopistas ferrocarriles y otros viales, la tubería se instalará a 1'50 m., como mínimo.  
Armario de regulación y medida (ARM): con presión de entrada máxima de 16 bar y de salida regulable entre 4 x 0,4 bar, que alimentará a la red de distribución del municipio de Jávea, de caudal nominal (2 + 1) x 10.000 Nm³/h, situado en el término municipal de Jávea.   
Instalaciones auxiliares: válvulas de seccionamiento de tipo de bola o esfera, de paso reducido construidas de acuerdo con la norma API 6D.  
Presupuesto total conjunto: 221.460,31 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
2. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente.  
3. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5. El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
6. El plazo de ejecución de las obras será de seis meses a partir de ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Endesa Gas Distribución, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante este Servicio Territorial de Energía.   
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del gasoducto autorizado en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 107 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.   
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y, contra ella, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Energía (calle Colón, núm. 1, cuarta planta, 46116 Valencia) en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
Alicante, 2 de octubre de 2009.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Miguel García Mengual.  
Relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats del projecte Antena de mitjana pressió B per a subministrament de gas natural al terme municipal de Xàbia (Alacant)  
  
Instal·lacions auxiliars  
  
Abreviatures utilitzades: Serv. m = Servitud metres lineals; Serv. m²= Servitud metres quadrats; OT m² = Ocupació temporal metres quadrats; Exp. m² = Expropiació metres quadrats; PO = Posició  
\* \* \* \* \* \* \* \* \*  
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados del proyecto Antena de Media Presión B para suministro de gas natural al término municipal de Jávea (Alicante)  
  
Instalaciones Auxiliares  
  
Abreviaturas utilizadas: Serv. m.l.=Servidumbre metros lineales; Serv. m²= Servidumbre metros cuadrados; O.T. m² = Ocupación temporal metros cuadrados; Exp. m² = Expropiación metros cuadrados; PO = Posición