Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5885, del 04-11-2008 (2008/12714)

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y aprobación del proyecto para la construcción de la red de distribución de gas natural en el polígono industrial Parc Sagunt I, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. Expedientes: CBREDE/2006/24/46, CBREDE/2006/30/46 y CBREDE/2006/55/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5885

Fecha DOGV
:   04-11-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/12114


Fecha del documento
:   25-09-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Sagunto
    * empresa privada
    * gas

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y aprobación del proyecto para la construcción de la red de distribución de gas natural en el polígono industrial Parc Sagunt I, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. Expedientes: CBREDE/2006/24/46, CBREDE/2006/30/46 y CBREDE/2006/55/46. [2008/12306]  
Vista la solicitud de la empresa Gas Directo, SA con domicilio a efectos de notificaciones en 28005 Madrid, Vía de los Poblados, 1, edificio C, 3ª planta, presentada en fecha 5 de abril de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, para que le sea otorgada autorización administrativa para la construcción y explotación de las instalaciones de distribución de gas natural en el polígono industrial Parc Sagunt I en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia, solicitando igualmente la declaración de utilidad pública del proyecto. (CBREDE/2006/24/46).  
Se acompaña el proyecto de ejecución de la instalación solicitada firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 30 de marzo de 2006.  
Resultando que fue realizada la información pública del Proyecto, a que se hace referencia en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1.998) y en el artículo 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE de 31 de diciembre de 2002), mediante el anuncio correspondiente que se publicó en los diarios La Verdad y El Mundo el día 19 de octubre de 2006, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 19 de octubre de 2006 y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 27 de octubre de 2006.  
Resultando que obra en el expediente y dentro del plazo establecido, escrito de alegaciones a la solicitud de autorización, presentado por Gas Natural Cegas, SA y que, en síntesis, manifiesta lo siguiente:  
1. Que Gas Natural Cegas, SA está en posesión de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el término de Sagunto por Resolución de la Conselleria competente de fecha 2 de noviembre de 1988, mediante la que se otorgaba la concesión correspondiente, y que dicha actividad la viene efectivamente desarrollando desde 1991. 2. Que ha presentado solicitud de autorización y aprobación de proyecto de la red de distribución en el sector Parc Sagunt I ante el Servicio Territorial de Energía. 3. Que en el proyecto de Gas Directo SA se observan una serie de deficiencias, como son la escala de representación de los planos de trazado; que en los cálculos hidráulicos no se han reflejado todos los tramos proyectados; que la cartografía presentada es escasa y deficiente; que no cubre la totalidad de los viales del polígono; que se hace referencia a normativa derogada y que sólo se incluye una breve descripción del Plan de Expansión sin hacer mención alguna a un compromiso temporal. Que además, el suministro al sector se proyecta desde una ERM APA/MPB(1) desde la posición POS-SAG-02 de la red de Saggas, sin que la misma se encuentra en las inmediaciones del sector, por lo que será necesario canalizar una antena en APA(1), sin que se tenga conocimiento de que dicha petición se haya efectuado o se ofrezca una solución a adoptar para llevar el gas a dicho sector. 4. Que por otra parte, el proyecto de Cegas, SA mantiene una serie de ventajas, a este respecto, como son, entre otras, la previsión de la canalización de todos los viales, asumiendo el incremento de puntos de consumo que se derive del desarrollo del polígono, y que el suministro a la red de distribución se realice desde la infraestructura en APB(3) existente en el polígono industrial de Sagunto y próxima a la zona de distribución, diseñada en su momento para la alimentación a los antiguos altos hornos y con capacidad excedente para la transmisión. 5. Que Cegas, SA posee las infraestructuras necesarias y realiza estudios periódicos para dar suministro a todos los desarrollos urbanísticos del término de Sagunto 6. Que en el caso de otorgar autorización administrativa a otras distribuidoras se generarían graves problemas operativos debidos a la duplicidad de redes, afectando a la seguridad y disponibilidad, así como al tratamiento de afecciones de terceros e implicando mayores costes económicos. 7. Relaciona la argumentación jurídica que considera de aplicación. 8. Pone de manifiesto que se halla en fase de montaje una red de canalización de polietileno en la zona solicitada, sin que conste el otorgamiento de autorización a cualquier otra distribuidora. Se reitera en estas últimas manifestaciones, en escrito presentado con fecha posterior, 13.03.2007.  
Por último señala que, además, la infraestructura de que dispone Cegas, SA en la zona ha sido diseñada para abastecer las necesidades presentes y futuras, sin que se hayan dejado de realizar inversiones para lograr dicho objetivo.  
Del mencionado escrito se dio traslado al solicitante contestando, en síntesis, lo siguiente:   
1. Que disponiendo Gas Natural Cegas, SA de autorización administrativa, tal como manifiesta en su escrito, no se comprende el hecho de haber solicitado autorización nuevamente. 2. Que respecto a las manifestaciones de deficiencias en el proyecto, expone su correcta y coherente realización, y en cuanto al punto referido a la alimentación de la red de distribución expone que en el proyecto presentado se diseña un ramal de alimentación en APA(1) de 786 metros que conecta con el gasoducto de transporte de Saggas en la posición SAG-02, con lo que supone una ventaja respecto a la fiabilidad y garantía del suministro. 3. Que el proyecto urbanístico sólo contempla una red de distribución y es coincidente con el de Gas Directo, SA., sin que el concepto de red única deba ser coincidente con el término municipal y que la zona solicitada constituye un volumen suficiente para justificar la existencia de un nuevo distribuidor. 4. Relaciona la argumentación jurídica que considera de aplicación.  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Sagunto, conforme a los artículos 80 y 84 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones en que deberán efectuarse las instalaciones a las que se refiere la solicitud de Gas Directo, SA, así como conforme al artículo 75 de la Ley 16/2003 sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico, en fecha 20.12.2006, se remite informe desfavorable por considerar que el proyecto de urbanización Parc Sagunt I se encuentra en trámite de aprobación definitiva y se desconoce si el trazado y condiciones de la instalación está de acuerdo con el mismo, además de que no se cubre la posibilidad de segregación de las parcelas grafíadas, siendo necesario rodear la totalidad de las manzanas para abastecer a futuras parcelas sin obras posteriores. Manifiesta, por tanto, que dado que los viales serán cedidos al Ayuntamiento y se tendrán que ejecutar las obras correspondientes, se pueda prever una visión de conjunto de todas ellas.  
Resultando que las características básicas contenidas en el proyecto presentado por Gas Directo, SA son las siguientes:  
- Punto de Conexión:   
Posición SAG-02 del gasoducto de transporte primario en APB(1), -que es la que conecta la planta de regasificación de Sagunto con la posición 15.11 de ENAGAS-, hasta la estación de regulación y medida (ERM), a través de un ramal, a construir con presión APB(1).  
- Tuberías y características.  
a) Ramal de distribución en APA(1).  
Para suministro a la parcela I-8 del parque y de futuras ampliaciones del mismo. Tiene su conexión con el ramal que proviene de la conexión SAG-02 a la entrada de la estación de regulación y medida (ERM), que después se describe.  
Tuberías de acero galvanizado de 6'' y 4'' de diámetro, con longitudes de 1.147 m.l. y 812 m.l., respectivamente, API 5L, calidad grado B y espesores mínimos de 4'0 mm. y 3'2 mm. En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior.  
b) Ramal de distribución en MPB.(1)  
Consta de conexión con la ERM y tubería de polietileno PE-100, SDR 17'6, con diámetros de 200, 160, 110 y 63 mm. y longitudes respectivas de 92 m.l., 10.301 m.l., 4.203 m.l. y 370 m.l. Longitud total 14.996 m.l.  
- Estación de Regulación y Medida (ERM):  
Con rango de presión APA/MPB(1), en su entrada se conectará al ramal proveniente de la posición de Saggas SAG-02, y al ramal de distribución arriba referido, presión en APA(1) y en su salida con el ramal descrito, en MPB(1).  
- Los trazados para cada una de las redes y situación de los elementos, para las distintas parcelas del conjunto del parque vienen detallados en el proyecto presentado.  
Vista la solicitud de la empresa Iberdrola Distribución de Gas, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 28680 Madrid, Tomás Redondo, 1, presentada con fecha 10 de mayo de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, para que le sea otorgada autorización administrativa y de construcción de instalaciones para la distribución de gas natural en el polígono industrial Parc Sagunt I en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. (CBREDE/2006/30/46).  
Se acompaña el proyecto de ejecución de la instalación solicitada firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente con fecha 18 de abril de 2006.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía solicitó información a la empresa Gas Natural Cegas, SA sobre sus planes de expansión como distribuidor actual en el ámbito geográfico solicitado por Iberdrola Distribución de Gas, SAU, presentando escrito en fecha 04.08.2006 mediante el que, en síntesis, manifiesta idénticas afirmaciones a las formuladas como alegaciones en el expediente de la peticionaria Gas Directo, SA, expuesto anteriormente, haciendo especial énfasis en que se ha presentado solicitud de autorización y aprobación de proyecto de la red de distribución en el sector Parc Sagunt I ante el Servicio Territorial de Energía, pese a que entiende, por las consideraciones jurídicas expuestas, que ello no sería necesario, fundamentalmente, porque ya dispone de la misma, porque las ampliaciones de la red de distribución vienen previstas en los estudios elaborados y forman parte del crecimiento del término, y porque no se deben otorgar nuevas autorizaciones cuando se hayan construido o propuesto la elaboración de dicha redes en la zona o bien la capacidad no se encuentre saturada.  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Sagunto, conforme a los artículos 80 y 84 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones en que deberán efectuarse las instalaciones a las que se refiere la solicitud de Iberdrola Distribución de Gas, SAU, así como conforme al artículo 75 de la Ley 16/2003 sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico, en fecha 20/12/06, se remite informe desfavorable por considerar que el proyecto de urbanización Parc Sagunt I se encuentra en trámite de aprobación definitiva y se desconoce si el trazado y condiciones de la instalación está de acuerdo con el mismo, además de que no se cubre la posibilidad de segregación de las parcelas grafíadas, siendo necesario rodear la totalidad de las manzanas para abastecer a futuras parcelas sin obras posteriores. Manifiesta, por tanto, que dado que los viales serán cedidos al Ayuntamiento y se tendrán que ejecutar las obras correspondientes, se pueda prever una visión de conjunto de todas ellas. Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones y licencias que sean oportunas.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 84 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados.   
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:  
- Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras informando que analizados los planos remitidos, el cruzamiento proyectado se realizará en la carretera CV-3007, competencia de la Diputación de Valencia y no en la autovía V-21.  
- Gas Natural Transporte SDG, SL, manifestando que la empresa peticionaria no ha solicitado hasta la fecha punto de entrega en Sagunto del gasoducto en APB(1) del que es titular.  
Resultando que las características básicas contenidas en el proyecto presentado por Iberdrola Distribución de Gas, SAU son las siguientes:  
- Punto de conexión: se hará a la red APB(1) que se halla situada en paralelo a la carretera A-23, con tubería de acero, diámetro de 4'' y con una longitud de 17 m. hasta la Estación de Regulación y Medida (ERM) que después se describe.  
- Tuberías: a la salida de la ERM descrita, se enlaza con la red básica en MPB(1) de PE-100, SDR 17'6 y diámetros respectivos de 315, 200, 160 y 110 mm. y una longitud total de 13.051 m.l., discurre su trazado por la zona del polígono denominada "reserva de infraestructuras", continuando, tanto la red primaria, como secundaria en el interior parcelario del parque.  
- Estación de Regulación y Medida (ERM): será enterrada, con rango de presión APB/MPB(1) y situada junto a la actuación urbanística Camí La Mar. Caudal máximo admisible 13.000 m³ (n)/h, en una línea de regulación, más otra de reserva. Presión máxima y mínima de suministro 45 bar y 5 bar, respectivamente.  
- Los trazados para cada una de las redes y situación de los elementos, para las distintas parcelas del conjunto del parque vienen detallados en el proyecto presentado.  
Vista la solicitud presentada por la empresa Gas Natural Cegas, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en 46251 Valencia, Grabador Esteve, 14, presentada con fecha 1 de agosto de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, para que le sea otorgada autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones para la distribución de gas natural en el polígono industrial Parc Sagunt I, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia. (CBREDE/2006/55/46).  
Se acompaña el proyecto de ejecución de la instalación solicitada, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 31 de julio de 2006.  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Sagunto, conforme a los artículos 80 y 84 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones en que deberán efectuarse las instalaciones a las que se refiere la solicitud de Gas Natural Cegas, SA, así como conforme al artículo 75 de la Ley 16/2003 sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico, en fecha 20.12.2006, se remite informe desfavorable por considerar que el proyecto de urbanización Parc Sagunt I se encuentra en trámite de aprobación definitiva y se desconoce si el trazado y condiciones de la instalación está de acuerdo con el mismo, además de que no se cubre la posibilidad de segregación de las parcelas grafíadas, siendo necesario rodear la totalidad de las manzanas para abastecer a futuras parcelas sin obras posteriores. Manifiesta, por tanto, que dado que los viales serán cedidos al Ayuntamiento y se tendrán que ejecutar las obras correspondientes, se pueda prever una visión de conjunto de todas ellas. Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones y licencias que sean oportunas.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 84 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados.   
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:  
- Gas Natural Transporte SDG, SL, que contesta que el proyecto no interfiere en las obras de su titularidad y que para la alimentación de la red ha sido solicitado el punto de entrega, acompañando copia del contrato suscrito entre ambas.  
Resultando que en la fecha que es dictada la presente resolución, consta justificadamente acreditada a esta Dirección General de Energía por parte de Gas Directo, SA, Iberdrola Gas, SAU y Gas Natural Cegas, SA, los datos referidos a los siguientes extremos:  
- La zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa, delimitada adecuadamente y definida la instalación principal de la red, dentro de zonas urbanizadas o con proyecto de urbanización aprobado.  
- Referencia al Plan de Expansión de la red en la zona para la llegada del gas a los distintos puntos de suministro incluidos en el ámbito de la autorización.  
- Identificación de los límites y distancias existentes de la zona objeto de dicho plan, limitada la expansión a suelo clasificado como urbano o urbanizable con proyecto de urbanización aprobado.  
- Puntos de conexión de la infraestructura de gas, su emplazamiento geográfico, titular y características que lo definen.  
Resultando que consta justificadamente en el expediente que la empresa Gas Natural Cegas, SA es titular de la concesión, otorgada mediante Resolución de fecha 2 de noviembre de 1988 (DOCV de 21 de diciembre de 1988) por la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, para la prestación del servicio público de suministro de gas natural para usos domésticos, comerciales y a pequeñas industrias en el área del término municipal de Sagunto.  
Resultando que a la entrada en vigor de la ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, en aplicación de su Disposición Adicional Sexta, todas las concesiones para actividades incluidas en el servicio público de suministro de gases combustibles por canalización, quedaban extinguidas, siendo sustituidas de pleno derecho por autorizaciones administrativas y por tiempo indefinido.  
Considerando el informe técnico emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, sobre las solicitudes presentadas de autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en el polígono industrial Parc Sagunt I y que, de acuerdo con el mismo, Gas Natural Cegas, SA viene efectivamente desarrollando la actividad de suministro y distribución de gas natural por canalización a industrias, en el término municipal de Sagunto, desde el año 1991.  
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones es dotar de infraestructura gasista como energía alternativa en el polígono industrial cuya autorización se solicita, facilitar el desarrollo industrial y la diversificación energética.  
Resultando que tanto Gas Directo, SA., como Iberdrola Distribución de Gas, SAU y Gas Natural Cegas, SA reúnen los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título II del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b) de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Considerando lo dispuesto en el Capítulo V «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», del Título IV «Ordenación del suministro de combustibles gaseosos por canalización» de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando el contenido del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y la Disposición Adicional vigésima tercera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, añadida por el artículo vigésimo noveno del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, que establece que sobre la zona de distribución de gas natural de una autorización administrativa no podrán concederse nuevas autorizaciones para la construcción de instalaciones de distribución, debiendo cumplir las obligaciones de servicio de interés general y extensión de las redes, impuestas en la legislación y en la propia autorización administrativa. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 78.  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando las ventajas en orden a la garantía, a la conexión, al alcance, la calidad y condiciones técnicas de los planteamientos realizados a través de las solicitudes tramitadas, y en especial los de Gas Natural Cegas, SA relativos a la presión de las instalaciones para la red de distribución a desarrollar, las condiciones de la instalación de conexión desde redes existente, a la red de distribución, así como el resto de características técnicas reflejadas en el proyecto.  
Considerando la existencia de las redes de distribución de gas natural alrededor de las zonas solicitadas que son titularidad de Gas Natural Cegas, SA, que favorecen la conexión a la red de distribución a autorizar, aplicándose los principios previstos en el artículo 73.7 del la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3 d) de la Ley 34/1998, y con el artículo 18 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
La concurrencia de peticionarios a la autorización administrativa para la gasificación del polígono industrial Parc Sagunt I, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia y otorgar a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en el referido polígono industrial.  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d) y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 4.359'39 Euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el punto 4 del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública  
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
2. Gas Natural Cegas, SA cumplirá con las obligaciones que se señalan estrictamente en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en particular referida al ámbito geográfico de la presente autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
4. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
5. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
6. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
7. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
8. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
9. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha su notificación.  
Segundo  
Aprobar a Gas Natural Cegas, SA el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en fecha 31 de julio de 2006, para la construcción de la red de distribución de gas natural en el polígono industrial Parc Sagunt I, en el término municipal de Sagunto, provincia de Valencia y cuyas características principales son:  
- Sujeto: Gas Natural Cegas, SA.  
- Tipo de gas: Gas natural.  
- Punto de conexión: en el gasoducto de alta presión B (APB)(1), situado al noroeste del emplazamiento de Parc Sagunt I, próximo al polígono Siderúrgico y junto a la carretera V-23 del Port, con un caudal de consumo 2.000 m³(n)/h.  
- Trazado: desde el punto de entrega, anteriormente descrito, se ejecutan las tuberías en la zona de autorización prevista conjuntamente con los otros servicios a instalar en el Programa de Actuación de Parc Sagunt I.  
- Tuberías: distribución de la red con tubería de polietileno PE-100 sdr 11, de diámetros 200, 160 y 110 mm. con longitudes respectivas 5.110, 8.744 y 1.083 m.l., APA-8(1) y espesores de 18'2, 14'6 y 10'0 mm., siendo los accesorios de polietileno y acero.  
La profundidad será como mínimo de 1 metro, medida entre la generatriz superior de la canalización y la superficie del terreno.  
- Delimitación geográfica: las zonas correspondientes al Programa de Actuación Integrada (PAI) aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística, del polígono industrial Parc Sagunt I en el término municipal de Sagunto (planos identificados como 010-OS 6.1. y 860-VH 7.2. del proyecto de la red de distribución de gas natural).  
- Plazo de ejecución: el plazo de ejecución de las obras será de 12 meses a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Cegas, SA. podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
- Presupuesto del proyecto presentado: 217.969'64 euros  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio (BOE 4 de septiembre 2006). De igual forma, las instalaciones se deberán ajustar al Programa de Actuación Integrada del polígono industrial Parc Sagunt I, que definitivamente se autorice por la administración correspondiente para la zona de distribución, adaptando o ampliando las infraestructuras gasistas previstas y solicitando para ello las autorizaciones necesarias.   
2. En el plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente resolución, Gas Natural Cegas, SA. presentará ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia el proyecto de ejecución correspondiente al ramal e instalaciones necesarias desde el punto de entrega descrito hasta la entrada de la red de distribución del parque.   
3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial, así como los requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas incluidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias conforme al Real Decreto 919/2006 antes citado.  
4. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
6. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
(1)   
APA: 4 bar< P (16 bar   
MPB: 0,4 bar APB: P>16 bar  
APA-8: P=8 bar  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 25 de septiembre de 2008.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.