Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 1625, del 19-09-1991 (1991/822647)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 1991, de la Direcció General d'Industria i Energia, per la qual s'autoritza l'ampliació i modificació de 1'estació transformadora de 220/132/66/20/11 kV a Sagunt (València).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   1625

Data del DOGV
:   19-09-1991

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1991/822647


Data del document
:   08-07-1991

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIO de 8 de juliol de 1991, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza l'ampliació i modificació de l'estació transformadora de 220/132/66/20/11 KV a Sagunt (València).  
Vist l?expedient incoat pel Servei Territorial d?Indústria i Energia de València, a instància d?Hidroeléctrica Española, SA, amb domicili a Madrid, carrer Hermosilla, número 3, en el qual sol·licita l'autorització per a ampliar una estació transformadora i complerts els tràmits reglamentaris ordenats en el Decret 2617/1966 sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques i en el Decret 2619/1966 sobre expropiació forçosa i sancions en matèria d'instal·lacions elèctriques.  
Vist l?informe emès per l?òrgan instructor de l?expedient . i que no s?han presentat reclamacions amb motiu de la informació pública en el Butlletí Oficial de l?Estat i Butlletí Oficial de la Província.  
Aquesta Direcció General d'Indústria i Energia ha resolt:  
Primer  
Autoritzar a Hidroeléctrica Española, SA, l'ampliació la modificació de l?estació transformadora de 220/132/66/20336 kV a Sagunt (València) en el camí de li Mar, a 350 m de l?encreuament amb el ferrocarril València Barcelona, les característiques principals de la qual són:  
Sistema de 220 kV  
- Instal·lació d'un nou parc de 220 kV compost per un única enfangada amb dues posicions de línia (L/l?Eliana i L/1 Plana), una posició de transformació i un autotransformador de 225 MVA i relació 225/136 kV (AT- 1).  
- Muntatge de bastiments de relés que allotjaran els relés de protecció, com també equips de control i mesura Aquests bastiments s'ubicaran en la sala prevista a tal finalitat en l?edifici de control.  
Sistema de 132 kV  
- Ampliació d'un nou mòdul (el núm. 5) equipant-lo pe a una posició de transformador destinada a la connexió de secundari de l'AT- 1. En aquest mateix mòdul quedarà una posició de reserva sense equipar.  
- Completar l?equipament d'una de les posicions de re serva existents en el mòdul 4, per a utilitzar-lo com a posició de línia Asland que es trasllada de lloc i queda lliure la seu cel·la per a amarrar-hi la nova posició de línia Port Sagunt  
- Substitució del cable dels jocs de barres 1 i 2 per conductors d'alumini de característiques adequades a les noves condicions de càrrega previstes per a la xarxa. Així mateix se substituiran les actuals cadenes d?aïlladors per altres constituïdes per elements de vidre. També se substituirà l'actual material de connexió de les enfangades per material nou, previst de visos inoxidables.  
- Muntatge de nous bastiments de relés en què es disposaran els relés de protecció i els equips de control i mesura Aquests bastiments se situaran en la sala prevista per a tal finalitat en l?edifici de control.  
Sistema de 66 kV  
- Canvi de denominació de les posicions de línies quedaran de la següent forma: quatre eixides de línia que e diran: Moncófar, Paterna 1, Paterna 2 i Segorbe; dues cel·les de línia en reserva (equipades) i dues cel·les de línia en reserva (sense equipar).  
- Substitució de quatre (4) interruptors i els seus transformadors d'intensitat, corresponents a la cel·la del transformador T-1 i a les línies Moncofa, Paterna 1 i Paterna 2.  
- Muntatge en l?edifici de control de bastiments de rel de nova construcció en què es disposaran els relés de protecció i equipament de control i mesura.  
Sistema de 20 kV  
- Substitució del transformador actual de serveis auxiliars per un altre de 100 KVA, allotjat en la pròpia cel·la d?alimentació.  
- Substitució de les bateries de condensadors BC- 1 i BC- 2 de 5.400 KVAr., per una sola de 7.200 KVAr.  
Quadre de 11 kV  
- Substitució del transformador actual de serveis auxiliars per un altre de 100 KVA, muntat en intempèrie sobre s port.  
Sistemes complementaris  
Per tal de millorar la fiabilitat de la instal·lació, a més de les modificacions exposades anteriorment, es realitzaran les següents:  
- Muntatge d'un nou quadre de control que allotjarà els equips de mesura i control necessaris per a l?explotació local de la instal·lació.  
- Muntatge de nous quadres generals de serveis bàsics de c.a. i c.c.  
- Muntatge de nous equips de subministrament de c.c.  
- Instal·lació d?enllumenat normal i d?emergència en el quadre d?intempèrie de 220 kV.  
La finalitat que es persegueix és atendre la creixent demanda d?energia elèctrica en la zona de Sagunt.  
Segon  
Aprovar el projecte d?execució d'acord amb el Decret 2617/1966, de 20 d'octubre, el Decret 1775/1967, de 22 de juliol, i les condicions següents:  
a) Les obres hauran de realitzar-se d?acord amb el projecte presentat.  
b) El termini de posada en marxa serà de sis mesos comptats a partir d?aquesta resolució.  
e) El titular retrà compte de l'acabament de les obres al Servei Territorial d?Indústria i Energia de València a l?efecte de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.  
d) L?Administració deixarà sense efecte aquesta resolució en qualsevol moment en què observe l?incompliment de les condicions que s?hi imposen.  
València, 8 de juliol de 1991. - El Director General d'Indústria i Energia: Luis Doménech Bernabéu.