Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8581, del 01-07-2019 (2019/6414)

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2019, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se publica el acuerdo entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) y el Ayuntamiento de El Campello, para la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales en el municipio de El Campello.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8581

Fecha DOGV
:   01-07-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2019/6414


Fecha del documento
:   20-06-2019

Organismo emisor
:   Presidencia de la Generalitat

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2019, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se publica el acuerdo entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) y el Ayuntamiento de El Campello, para la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales en el municipio de El Campello. [2019/6414]  
La Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) y el Ayuntamiento de El Campello han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 6 de junio de 2019, el acuerdo para la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales en el municipio de El Campello, por lo que conforme con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regulan los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, una vez inscrito en el Registro de Convenios de la Generalitat con fecha 19 de junio de 2019 y número 556/2019, procede la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de dicho acuerdo, que figura anexo a esta resolución.  
  
València, 20 de junio de 2019.- El director general de Relaciones con Les Corts: Antonio Torres Salvador.  
  
  
Acuerdo de cooperación para la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales en el municipio de El Campello (Alicante), entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural; la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana; y el Ayuntamiento de El Campello  
  
València, 6 de junio de 2019  
  
REUNIDOS  
El presente acuerdo de cooperación ha sido autorizado por el Consell en fecha 26 de abril de 2019.  
De una parte, Elena Cebrián Calvo, consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en virtud del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural; modificado por el Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Consell.  
Por otra, Francisco Javier Quesada Ferre, vicepresidente del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (en adelante EPSAR), facultado para este acto en virtud de resolución de 9 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, de delegación de competencias (DOGV 6824, 23.07.2012).  
Y por otra, Benjamí Soler Palomares, como alcalde'presidente del Ayuntamiento de el Campello, en su nombre y representación, facultado para este acto, por acuerdo del Pleno de dicha corporación local de fecha 28 de marzo de 2019.  
  
MANIFIESTAN  
Las partes firmantes del presente acuerdo tienen un interés público común, en la adecuada prestación del servicio de saneamiento y depuración de las aguas residuales del municipio de El Campello, en tanto ostentan competencias compartidas en esta materia, siendo administraciones y entidad pública, y no teniendo, tampoco esta última, vocación de mercado.  
La EPSAR se creó, por la Ley 2/1992, de 26 de marzo, como entidad de derecho público de la Generalitat, para llevar a cabo de modo eficaz entre otras actividades, la gestión y explotación de instalaciones y servicios, en materia de tratamiento, depuración y, en su caso, reutilización de las aguas depuradas, que la administración de la Generalitat determine, así como aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros organismos.  
La EPSAR se rige, entre otras, por la normativa de la ley de contratos del sector público, y lleva desde su creación licitando tanto la ejecución de obras como la explotación de servicios, así como las actividades asociadas al control posterior de esta explotación, por lo que dispone de una estructura estable y especializada en esta materia.  
  
1. Antecedentes  
I. La actual infraestructura de saneamiento de las urbanizaciones situadas al norte de El Campello, está resuelta a base de instalaciones unitarias en cada una de las viviendas y con tres pequeñas instalaciones de depuración que solucionan el saneamiento de la zona, pero a medio plazo podrán presentar problemas por capacidad hidráulica y de tratamiento. Por otro lado, parte de las aguas residuales del municipio de El Campello se conducían a la EDAR de Monte Orgegia, mediante una red de colectores e impulsiones (actualmente se conducen hasta la EDAR de Alacantí Norte), la cual da servicio a varios municipios integrados en la Mancomunidad de l'Alacantí. Tras el análisis técnico y económico de ampliar y conectar la red de saneamiento hacia una EDAR existente con capacidad suficiente, o de construir una nueva infraestructura, se dedujo la necesidad de construir una nueva depuradora de aguas residuales que tratase las aguas procedentes de las urbanizaciones situadas al norte del casco urbano de El Campello y se encontrase en un punto equidistante de las mismas, actuación planificada en el II Plan director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, en la Zona XIII de su programa de actuaciones con la denominación de El Campello (Calas).  
II. Con fecha 10 de enero de 2006 la EPSAR y el Ayuntamiento de El Campello suscribieron un convenio (CV050103) para la cofinanciación de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales del término municipal de El Campello (Alicante), el cual armonizó el proceso de redacción de proyecto, ejecución de obras y financiación de las obras para la construcción de los colectores y estación depuradora de aguas residuales de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello, todo ello por un importe estimado de 66.305.964,98 - (IVA incluido).  
En el referido convenio se establecía que la EPSAR financiaba y ejecutaba las obras descritas, no obstante, el Ayuntamiento de El Campello debía reintegrar a la EPSAR, mediante las oportunas transferencias con cargo a los compromisos de gasto de carácter plurianual asumidos por la corporación local, la cantidad de 1.600.000,00 ?, lo que supone un 10 % aproximado del presupuesto estimado de las obras.  
III. Con fecha 14 de febrero de 2008 se adjudicaron las «Obras de construcción de los colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del caso urbano de El Campello (Alicante)» (Expediente 2006/EL/0084), por un importe de 62.909.085,60 - (16 % IVA incluido) para la obra y la explotación durante un periodo de 2 años coincidente con el periodo de garantía, firmándose el correspondiente contrato el 17 de marzo de 2008. Con fecha 25 de marzo se firmó el acta de comprobación del replanteo de las obras, iniciándose estas al día siguiente de su firma.  
Posteriormente, con fecha 17 de agosto de 2009, por el órgano de contratación se acordó la redacción de modificaciones en el proyecto, de acuerdo con la propuesta elaborada al efecto por la dirección facultativa. Durante la redacción del proyecto modificado, se constató que los caudales actuales en comparación con los previstos en el proyecto inicial se habían visto reducidos de forma importante, debido a la disminución de la demanda hidráulica derivada de la paralización del crecimiento urbanístico. A lo anterior, se unía que aún no se había iniciado la construcción de la red secundaria que captaría las acometidas domiciliarias y las transportaría a la red general. Por otra parte, se comprobó que la capacidad hidráulica de transporte de caudales de la red de saneamiento del casco urbano de El Campello, permitiría evacuar los nuevos caudales esperados en la zona norte y llevar el agua residual a la EDAR de Alacantí Norte, instalación que cuenta con las infraestructuras exteriores de captación y transporte ya construidas y operativas, además de contar con resguardo hidráulico suficiente para permitir tratar con garantía las nuevas aportaciones del norte de El Campello.  
IV. En la reunión del Consejo de Administración de la EPSAR, celebrada el día 30 de julio de 2012, y debido a los motivos expuestos con anterioridad, se planteó la resolución del contrato de las «Obras de construcción de los colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del caso urbano de El Campello (Alicante)» (Expediente 2006/EL/0084) y se concluyó que, dado el escenario en ese momento, de restricciones presupuestarias, cabía plantearse como solución más idónea la de resolver el contrato de ejecución de obras.  
V. Con fecha 7 de junio de 2013 se celebró la primera reunión de la comisión mixta para el seguimiento del convenio referido de 10 de enero de 2006, en la cual se llegó a las siguientes conclusiones:  
a) Se justificó que la construcción de la EDAR de El Campello no resultaba viable en los términos que se había previsto en el proyecto de construcción, dado que se encontraba sobredimensionada. Además, la tecnología de funcionamiento prevista (MBR) no resultaba la solución idónea.  
b) La EDAR de Alacantí Norte, recientemente construida en ese momento y operativa desde septiembre de 2011, contaba y cuenta con suficiente resguardo hidráulico como para tratar las aguas procedentes de la zona norte de El Campello.  
c) Existía la posibilidad física de conectar la cuenca de la zona norte de El Campello con el sistema de saneamiento de Alacantí Norte.  
En dicha comisión de seguimiento la EPSAR propuso, por tanto, la resolución del contrato de obras y explotación por desistimiento de la administración dado que la actuación planteada inicialmente no resolvía de manera eficaz el saneamiento del área norte del casco urbano de El Campello, y su elevación al presidente del Consejo de Administración de la EPSAR.  
VI. Con fecha 21 de abril de 2015 se acordó la resolución del contrato conforme al artículo 112.1 del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas (TRLCAP), ley por la que se regía el presente contrato en virtud de la disposición transitoria primera del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público.  
VII. Con fecha 5 de febrero de 2016 se liquidaron las obras por el importe total de 4.886.849,86 - (IVA incluido), proponiendo asimismo la devolución y cancelación de la garantía definitiva. El Ayuntamiento de El Campello, conforme a lo previsto en el convenio referido de 10 de enero de 2006, abonó a la EPSAR, en fecha 4 de abril de 2017, la cantidad de 488.684,99 - (10 % del importe soportado por la EPSAR).  
VIII. Por todo lo anterior, la EPSAR ha redactado el «Proyecto de construcción de las obras de conexión del saneamiento de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello con la EDAR Alacantí Norte», que justifica, define y valora las obras necesarias para resolver la evacuación de las aguas generadas en las aglomeraciones urbanas al norte del casco urbano de El Campello y su tratamiento adecuado de una manera eficaz y de un modo eficiente, en las instalaciones de la EDAR de Alacantí Norte, mediante el aprovechamiento de las infraestructuras construidas recientemente y las infraestructuras de saneamiento operativas existentes en el área urbana de El Campello. El anexo IV del presente acuerdo, contiene un resumen del proyecto referido.  
IX. El Servicio de Supervisión de Proyectos de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en fecha 28 de julio de 2017, emitió informe favorable al referido proyecto.  
X. Las actuaciones a ejecutar conforme al presente acuerdo de cooperación resuelven problemáticas incluidas en el II Plan director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, contempladas en la Zona XIII de su programa de actuaciones con la denominación de El Campello (Calas).  
Las referidas obras se recogen en el programa de obras anual, aprobado por el Consejo de Administración celebrado el día 26 de octubre de 2017.  
  
2. competencias de las administraciones y entidad firmantes  
I. El presente acuerdo establece la cooperación entre las partes firmantes, con la finalidad de coordinar, cooperar y auxiliarse en la ejecución de las actuaciones, para garantizar que los servicios públicos que les incumben se presten con miras a alcanzar los objetivos de interés público que tienen en común.  
II. El saneamiento y depuración de las aguas es un tema de alcance global, no siendo posible circunscribir las soluciones al campo municipal. En ese sentido, corresponde a la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, la planificación y ejecución de obras e instalaciones referentes al ámbito que nos ocupa, sin que ello tenga un carácter excluyente. Por ello el artículo primero de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, del Gobierno Valenciano, saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana, considera necesario garantizar una actuación coordinada y eficaz entre las distintas administraciones públicas en materia de evacuación y tratamiento, y en su caso, reutilización de las aguas residuales en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  
III. La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural tiene atribuidas las competencias en materia de infraestructuras hidráulicas y de medio ambiente, conforme al Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural (DOGV 7620, 22.09.2015), modificado por el Decreto 80/2016, de 1 de julio, del Consell (DOGV 7822, 06.07.2016).  
El Decreto 158/2015 establece en su artículo 12 que es la Secretaría Autonómica de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, el órgano al que corresponde ejercer las funciones en materia de recursos hídricos y que de esta depende, entre otros organismos, la Dirección General del Agua y la EPSAR. El artículo 17 de este Decreto establece que la Dirección General del Agua es el órgano directivo que asume, entre otras, las funciones en materia de planificación, proyecto, construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas para uso urbano, agrícola o medioambiental de interés general comunitario; en la elaboración de planes y ejecución de obras para la mejora de las infraestructuras del agua; y en la cooperación con los entes locales en la planificación y construcción de obras de saneamiento.  
IV. Desde la Dirección General del Agua de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural, se ha emitido informe en fecha 27 de abril de 2018, favorable a la ejecución por parte de la EPSAR de las obras relacionadas en el anexo I y a la subscripción del presente acuerdo.  
V. La EPSAR, en virtud de las atribuciones y funciones que le confieren los artículos 14.3, en su redacción dada por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, y 16.a de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, es una entidad de derecho público de la Generalitat Valenciana, con personalidad jurídica propia e independiente de la personalidad jurídica de la Generalitat Valenciana y plena capacidad pública y privada, creada para llevar a cabo de modo eficaz entre otras actividades, la ejecución de las obras de saneamiento y depuración que la administración de la Generalitat determine, así como aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros organismos.  
La firma del presente acuerdo por parte de la EPSAR, en principio correspondería a la Presidencia del Consejo de Administración de la EPSAR, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, y del artículo 9 del Decreto 170/1992, de 16 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que aprueba el Estatuto de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (DOGV 1889, 26.10.1992), en su punto 10º añadido por el Decreto 116/2000, de 25 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se modifica el Estatuto de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (DOGV 3810, 08.08.2000).  
En la actualidad dichas facultades están delegadas en la Vicepresidencia del Consejo de Administración de la EPSAR, por la Resolución de 9 de julio de 2012, de la Presidencia del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, de delegación de competencias (DOGV 6824, 23.07.2012).  
VI. El Ayuntamiento de El Campello actúa en el marco de la competencia municipal en materia de saneamiento de aguas residuales, de conformidad a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana; así como a lo que dispone la Ley 2/1992.  
El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local dispone que: «La cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que suscriban».  
A su vez, el artículo 140.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, establece: «En lo no previsto en el presente título, las relaciones entre la Administración General del Estado o las administraciones de las comunidades autónomas con las entidades que integran la Administración local se regirán por la legislación básica en materia de régimen local».  
VII. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el referido Decreto 176/2014, así como en la Ley 40/2015.  
VIII. Por las razones expuestas se articula el presente acuerdo que viene a armonizar y racionalizar el proceso de proyecto, ejecución y financiación de las actuaciones de saneamiento y depuración citadas, en base a las siguientes,  
  
CLÁUSULAS  
  
Primera. Objeto  
Constituye el objeto del presente acuerdo, determinar la participación de la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural; de la EPSAR y; del Ayuntamiento de El Campello, en la financiación y ejecución de las infraestructuras de saneamiento y depuración que se relacionan en el anexo I del presente acuerdo.  
En el anexo I se especifica una relación de actuaciones cuyo coste económico es estimado, si bien el coste definitivo no quedará determinado hasta que se proceda a la liquidación de las referidas actuaciones.  
El anexo IV contiene el resumen del proyecto de construcción de las obras de conexión del saneamiento de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello con la EDAR Alacantí Norte, objeto de este acuerdo.  
  
Segunda. Alcance económico del acuerdo de cooperación  
El alcance económico del presente acuerdo se limita únicamente al coste por la ejecución de las obras de acuerdo al presupuesto de licitación, así como al IVA aplicable al tipo vigente en el ejercicio correspondiente.  
De acuerdo con la relación de actuaciones a ejecutar incluidas en el anexo I y desarrollada en el anexo IV, el importe estimado al que asciende el presente acuerdo es de 3.999.515,22 - (IVA excluido), más el IVA aplicable al tipo vigente en el momento de su ejecución.  
Los compromisos de gasto derivados del presente acuerdo están supeditados a lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.  
En todo caso, la actuación de la EPSAR en virtud del presente acuerdo, debe ajustarse a la normativa reguladora del canon de saneamiento, en el marco de las competencias de gestión que corresponden a la propia EPSAR, y a las competencias de control o fiscalización de dicha gestión que la ley atribuye a la Intervención de la Generalitat o, en su caso, a los órganos autonómicos competentes en materia tributaria, según corresponda.  
  
Tercera. Seguimiento del acuerdo de cooperación  
Se crea una comisión mixta de seguimiento copresidida por el/la director/a general del agua de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, o persona en quien delegue; por el/la gerente de la EPSAR, o persona en quien delegue; y por el/la alcalde/sa presidente/a del Ayuntamiento de El Campello o concejal/a en quien delegue; e integrada por un/una miembro técnico de la Dirección General del Agua, por un/una miembro técnico del municipio de El Campello y un/una miembro técnico de la EPSAR.  
En la designación de los representantes de la Generalitat en la comisión mixta de seguimiento, dada la posibilidad de delegación, se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres, en aplicación de lo previsto en el II Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de la Administración de la Generalitat, aprobado por Acuerdo de 10 de marzo de 2017, del Consell.  
En cuanto al régimen de funcionamiento de la comisión de seguimiento, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, antes referida.  
A la comisión podrán asistir otras personas, con voz pero sin voto, siempre y cuando estén de acuerdo todos los componentes de la misma.  
Dicha comisión, se reunirá a petición de cualquiera de las partes, y sus funciones serán, además de las establecidas en el artículo 9 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, anteriormente referido; el artículo 49.f de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, anteriormente referida; la de resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento de las cláusulas del presente acuerdo, que pudieran surgir.  
En esta comisión, se dará cuenta de las actuaciones efectuadas hasta la fecha exponiendo la idoneidad y resultados de las mismas.  
De la comisión mixta de seguimiento que se celebre, se levantarán tres ejemplares de acta, uno para la Dirección General del Agua, otro para la EPSAR, y otro para el Ayuntamiento de El Campello. Asimismo, se remitirá una copia del acta a la Subsecretaria de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.  
  
Cuarta. Participación de la Generalitat Valenciana  
En relación con las actuaciones objeto del presente acuerdo, corresponde a la Generalitat Valenciana:  
La Dirección General del Agua gestionará la supervisión de la redacción de los proyectos por el Servicio de Supervisión de Proyectos y Coordinación Técnica de la Conselleria competente en la materia.  
  
Quinta. Participación de la EPSAR  
En relación con las actuaciones objeto del presente acuerdo, corresponde a la EPSAR:  
a) La contratación y financiación de la redacción de los proyectos de construcción.  
b) Contratar y financiar la dirección facultativa de las obras e instalaciones descritas en los proyectos de construcción.  
c) La financiación, de acuerdo a lo señalado en el anexo II, del 90 % del importe final de las obras.  
d) Licitar, mediante concurso abierto, contratar y ejecutar las obras e instalaciones descritas en los proyectos de construcción, de conformidad a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
e) Supervisar la ejecución de las obras y actuaciones previstas en los proyectos, mediante la empresa especializada designada al efecto, con el objeto de establecer las unidades de obra realmente ejecutadas.  
f) Recibir las obras del contratista adjudicatario de las mismas, una vez concluidas, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.  
  
Sexta. participación del Ayuntamiento de El Campello  
En relación con las actuaciones objeto del presente acuerdo, corresponde al Ayuntamiento de El Campello:  
a) Dar su conformidad mediante acuerdo del Pleno, al contenido de los proyectos de construcción para la ejecución de las obras.  
b) Obtener a su costa y poner a disposición de la EPSAR los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, cediendo la titularidad de los mismos a la Generalitat Valenciana, mediante Acuerdo Plenario del Ayuntamiento, utilizando a tal fin la redacción del anexo III.  
c) Realizar las gestiones necesarias y obtener las autorizaciones y licencias que requiera, en cada momento, la legislación aplicable y permitan la ejecución de las actuaciones previstas.  
d) La Corporación municipal se compromete a consignar en sus presupuestos, en los términos indicados en los artículos 166 y 174 del Real decreto legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, las cantidades suficientes para atender las obligaciones derivadas de este convenio.  
e) Financiar las obras de construcción de un importe estimado de 3.999.515,22 - (IVA excluido) en un porcentaje del 10 % del coste real de la obra, hasta la liquidación de la misma, mediante las oportunas transferencias de capital a favor de la EPSAR, con cargo a los compromisos de gasto de carácter plurianual asumidos por la corporación local, de conformidad con el anexo II del presente acuerdo.  
  
  
Séptima. Plazo de vigencia  
El presente acuerdo de cooperación entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y de conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, tendrá una vigencia de cuatro años. No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto las partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.  
Desde la entrada en vigor del presente acuerdo, se deja sin efecto el convenio para la cofinanciación de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales del término municipal de El Campello, suscrito en fecha 10 de enero de 2006, entre la EPSAR y el Ayuntamiento de El Campello, al que se ha hecho referencia en el manifiesto II de los Antecedentes del presente acuerdo.  
El presente acuerdo podrá finalizar, antes del plazo establecido, siempre que hubiera finalizado la ejecución de las obras objeto del mismo, hasta su liquidación y que la EPSAR hubiera recibido el total de la aportación que corresponde financiar a la corporación local.  
  
Octava. Extinción del acuerdo  
El presente acuerdo se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas (Ley 40/2015, 01.10.2015):  
1. Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, tanto por parte de la EPSAR como del Ayuntamiento de El Campello.  
2. Por incurrir en causa de resolución. Estas pueden ser:  
a) El transcurso del plazo de vigencia del acuerdo de cooperación sin haberse acordado la prórroga del mismo.  
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.  
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.  
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del acuerdo (cláusula tercera), y a las demás partes firmantes.  
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios ocasionados.  
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del acuerdo de cooperación.  
e) Acaecimiento de circunstancias que hagan imposible su cumplimiento.  
2. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el acuerdo de cooperación o en otras leyes.  
3. No obstante lo anterior, y conforme al artículo 11.1.f del Decreto 176/2014, de 10 de octubre y al artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del acuerdo existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del acuerdo, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.  
  
Novena. Titularidad  
Las instalaciones construidas en virtud del presente acuerdo, así como los terrenos donde se ubiquen serán titularidad de la Generalitat Valenciana.  
El Ayuntamiento procederá a ceder a la Generalitat Valenciana la titularidad de las instalaciones que sean actualmente de su titularidad (anexo I) y formen finalmente parte del sistema de saneamiento completo.  
  
Décima. Régimen  
El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo la ordenación jurídico administrativa, esto es, la Ley 40/2015; la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública del sector público instrumental y; el Decreto 176/2014, con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contencioso administrativa, (Tribunales de Valencia).  
  
  
  
Decimoprimera. Publicidad  
El texto íntegro del presente acuerdo, una vez suscrito, deberá publicarse en el portal de transparencia de la Generalitat, gva Oberta, i en la web del Ayuntamiento de El Campello, conforme a lo exigido por los artículos 9.1.c y 10 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana. Así mismo, deberá publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), conforme al artículo 111.3 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana.  
  
Decimosegunda. Remisión del acuerdo a la Sindicatura de Cuentas  
Conforme al artículo 53 de la Ley 40/2015, dentro de los tres meses siguientes a la suscripción del presente acuerdo y, dado que los compromisos económicos asumidos superan los 600.000 euros, este deberá remitirse electrónicamente a la Sindicatura de Cuentas.  
Igualmente se comunicarán a la Sindicatura de Cuentas, las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la extinción del presente acuerdo.  
Y en prueba de conformidad firman el presente documento por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados ut supra.  
  
Ayuntamiento El Campello  
Benjamí Soler Palomares  
  
Entidad de Saneamiento de Aguas  
Francisco Javier Quesada Ferre  
  
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural  
Elena Cebrián Calvo  
  
  
  
ANEXO I  
Actuaciones incluidas en el presente acuerdo de cooperación  
  
Las actuaciones consisten en las obras hidráulicas necesarias para la recogida y transporte en alta de las aguas residuales generadas en la cuenca de saneamiento del área septentrional de la zona norte de El Campello, la interconexión con la cuenca de saneamiento del área meridional y las modificaciones estructurales de la red de saneamiento existente para la conexión con el caso urbano de El Campello y su transporte hacia la EBAR de El Campello, desde donde se impulsarán las aguas residuales hasta la EDAR de Alacantí Norte para su tratamiento adecuado. Se centran en las siguientes instalaciones:  
1. Estaciones de bombeo de aguas residuales  
1.1. Instalaciones en zona septentrional  
1.1.1. EBAR La Nuza  
1.1.2. EBAR Cala Baeza  
1.1.3. EBAR La Merced  
1.1.4. EBAR Cala d'Or  
1.1.5. EBAR Aguas Bajas  
1.2. Instalaciones de la zona meridional  
1.2.1. EBAR Avenida de América  
1.2.2. EBAR Daya Nueva  
1.2.3. EBAR Avenida Bélgica  
1.2.4. EBAR D. Carlos  
2. Adecuación de los bombeos existentes (titularidad Ayuntamiento de El Campello) para la conexión con el sistema Alacantí Norte  
2.1. EBAR Amerador  
2.2. EBAR Alkabir  
2.3. EBAR Almadrava  
3. Impulsiones y colectores  
3.1. Área septentrional:  
3.1.1. Trazado EBAR La Nuza-EBAR La Merced  
3.1.2. Trazado Conexión EBAR Cala Baeza-EBAR Municipal  
3.1.3. Trazado EBAR La Merced-EBAR Cala d'Or  
3.1.4. Trazado EBAR Cala d'Or-EBAR Aguas Bajas  
3.1.5. Trazado EBAR Aguas Bajas-EBAR Avenida América  
3.2. Área meridional:  
3.2.1. Trazado EBAR Avenida América-EBAR Daya Nueva  
3.2.2. Trazado EBAR Daya Nueva-EBAR Avenida Bélgica  
3.2.3. Colector Gravedad Avenida Central-EBAR Bélgica  
3.2.4. Trazado EBAR Avenida Bélgica-EBAR D. Carlos  
3.2.5. Trazado EBAR D. Carlos-EBAR l'Amerador  
3.3. Área urbana:  
3.3.1. Trazado EBAR l'Amerador-EBAR Alkabir (titularidad del Ayuntamiento)  
3.3.2. Trazado EBAR Alkabir-EBAR Almadrava (titularidad del Ayuntamiento)  
3.3.3. Trazado EBAR Almadrava-PR Saneamiento  
3.3.4. PR Saneamiento a Enric Valor y conexión con EBAR El Campello (titularidad del Ayuntamiento)  
4. Automatismos y telecontrol  
5. Sistema de eliminación de sulfhídrico  
  
  
  
ANEXO II  
  
El presupuesto estimado inicialmente del presente acuerdo de cooperación, es de 3.999.515,22 - (IVA excluido).  
a) Financiación por la EPSAR  
De conformidad con lo establecido en el apartado c de la cláusula quinta del presente acuerdo, la EPSAR financiará las obras e instalaciones descritas en los diferentes proyectos de construcción, en los términos del TRLCSP, recuperando un 10 % del coste real de las obras del Ayuntamiento de El Campello.  
Por tanto, la EPSAR financiará finalmente, el 90 % del coste real de las obras, estimando su aportación inicialmente en 3.599.563,70 - (IVA excluido), si bien el importe definitivo no quedará determinado hasta la liquidación de las obras.  
b) Financiación por el Ayuntamiento de El Campello  
De conformidad con el apartado e de la cláusula sexta del presente acuerdo, el Ayuntamiento de El Campello financiará las obras de construcción que se ejecuten, en un porcentaje del 10 % del coste real de las obras. Estimándose la aportación del Ayuntamiento de El Campello en 399.951,52 - (IVA excluido), si bien el importe definitivo no quedará determinado hasta la liquidación de las obras.  
El pago a la EPSAR por parte del Ayuntamiento de El Campello se realizará conforme a certificación emitida, esto es, el Ayuntamiento de El Campello pagará a la EPSAR el 10 % del importe, de la certificación o certificaciones expedidas mensualmente, en un plazo no superior a 60 días.  
Las actuaciones anteriores han sido incluidas en la FP-6 Anexo de Inversiones Reales Previstas del ejercicio 2018, con la siguiente distribución de anualidades previstas:  
ANEXO III  
  
El Ayuntamiento de El Campello, mediante Acuerdo que adopte el Pleno u órgano competente de ese Ayuntamiento, y conforme a lo dispuesto en el apartado b de la cláusula sexta del presente acuerdo, debe poner a disposición de la EPSAR los terrenos necesarios para la ejecución de las obras (con descripción de las parcelas: núm., superficie, referencia catastral), utilizando a tal fin, la siguiente redacción:  
- Cuando se trate de expropiaciones: «Ceder la titularidad de la propiedad de los terrenos a la Generalitat Valenciana, con carácter indefinido mientras se cumpla el destino del bien».  
- Cuando se trate de servidumbre: «Ceder la titularidad del derecho de uso a la Generalitat Valenciana, con carácter indefinido mientras se cumpla el destino del bien».  
- Cuando se trate de ocupación temporal: «Ceder el derecho de uso a la Generalitat Valenciana, con carácter indefinido mientras se cumpla el destino del bien».  
Deberán identificar con exactitud el inmueble (la finca debe de estar perfectamente individualizada, esto es, los datos que figuren en el registro y catastro deben ser coincidentes con los que figuren en el acuerdo de cesión. Caso contrario, el Ayuntamiento, como propietario del inmueble, deberá realizar las operaciones registrales y catastrales necesarias).  
Asimismo, deberá recogerse la mención, según se trate de bienes demaniales (bienes y derechos de dominio público de titularidad pública, que se encuentran afectados al uso general o al servicio público) o patrimoniales (bienes de dominio privado de titularidad de la administración y que pueden ser adquiridos, gravados y transmitidos como si de un particular se tratase), siguiente:  
- Cuando se trate de un bien demanial: «Se ha tramitado el expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, así como a lo dispuesto en la Disposición Adicional 11ª de la citada ley, que regula la mutación demanial».  
- Cuando se trate de un bien patrimonial: «Se ha tramitado el expediente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes del Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales».  
Deberá asimismo aprobarse: «El compromiso del Ayuntamiento de proceder, a su costa, a la eliminación de cualquier obstáculo que pueda impedir o dificultar la ejecución de las actuaciones previstas, así como a dotar al terreno objeto de cesión de la urbanización necesaria para que el mismo adquiera  la condición de solar».  
La documentación que deberá aportar a la EPSAR, es:  
- Nota simple informativa o certificación registral en la que conste la descripción, titularidad y cargas del inmueble.  
- Plano de ubicación del inmueble.  
  
  
  
ANEXO IV  
Resumen del proyecto  
  
Indice  
1. Antecedentes  
2. Objeto y alcance del proyecto  
3. Situación actual  
4. Caudales de diseño  
5. Emplazamiento de la actuación  
6. Descripción de las obras  
6.1. Estaciones y edificios de bombeo zona septentrional  
6.2. Estaciones y edificios de bombeo zona meridional  
6.3. Adecuación de los bombeos existentes para la conexión con el sistema Alacantí Nord  
6.4. Impulsiones y colectores  
6.5. Automatismos y telecontrol  
6.6. Sistema de eliminación de sulfhídrico  
  
1. Antecedentes  
La actual infraestructura de saneamiento de las urbanizaciones colindantes a la villa de El Campello está resuelta a base de instalaciones unitarias en cada una de las viviendas y con tres (3) pequeñas instalaciones de depuración que solucionan el saneamiento de la zona pero a medio plazo podrán presentar problemas por capacidad hidráulica y de tratamiento. Por otro lado, parte de las aguas residuales del municipio de El Campello se conducían a la EDAR de Monte Orgegia, mediante una red de colectores e impulsiones (actualmente se conducen hasta la EDAR de Alacantí Norte), la cual da servicio a varios municipios integrados en la Mancomunidad de l'Alacantí. Tras el análisis técnico y económico de ampliar y conectar la red de saneamiento hacia una EDAR existente con capacidad suficiente, o de construir una nueva infraestructura, se dedujo la necesidad de construir una nueva depuradora de aguas residuales que tratase las aguas procedentes de las urbanizaciones situadas al norte del casco urbano de El Campello y se encontrase en un punto equidistante de las mismas, actuación planificada en el II Plan director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana.  
Con fecha 10 de enero de 2006 la Entidad de Saneamiento de Aguas y el Ayuntamiento de El Campello suscribieron un Convenio para la cofinanciación de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales del término municipal de El Campello (Alicante), el cual armonizó el proceso de redacción de proyecto, ejecución de obras y financiación de las obras para la construcción de los colectores y estación depuradora de aguas residuales de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello, correspondiendo a la Entidad de Saneamiento la redacción del proyecto y la ejecución de las obras.  
Las obras fueron plasmadas en el «Proyecto de construcción de los colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante)» y contemplaban la ejecución de un sistema integral de recogida y transporte de agua residual que sustituía a las pequeñas depuradoras existentes, formado por un conjunto de estaciones de bombeo interconectadas mediante una serie de impulsiones y colectores por gravedad, dividido en la zona Sur en la cual se encontraban las siguientes estaciones de bombeo: EB2 Avda Bélgica 1, EB3 av. Bélgica 2, EB4 C/Daia Nova, EB5 av. América y EB6 «Far West» y la zona Norte, donde se encontraban las siguientes estaciones de bombeo: EB LA Nuza, EB La Merced y EB Cala d'Or, correspondientes a su ubicación geográfica con respecto a la nueva EDAR y la construcción de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales con una capacidad de tratamiento de 4.000 m³/día.  
El anuncio de licitación de las obras descritas en el «Proyecto de construcción de los colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante)» se publicó en el DOCE núm. S 246 de 28 de diciembre de 2006, DOGV núm. 5421 de fecha 4 de enero de 2007 y BOE núm. 6 de fecha 6 de enero de 2007.  
Con fecha 14 de febrero de 2008 se adjudicaron las obras a la unión temporal de empresas BEFESA AGUA, SA. OCIDE CONSTRUCCIÓN, SA, por un importe de 60.397.730,24 - (16 % IVA incluido) y con fecha 25 de marzo de 2008 se firmó el acta de comprobación del replanteo de las obras, iniciándose estas al día siguiente de su firma.  
Con fecha 17 de agosto de 2009, la Vicepresidenta del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, acordó la redacción de modificaciones en el proyecto, de acuerdo con la propuesta elaborada al efecto por la dirección facultativa y acordó la suspensión temporal parcial de las obras afectadas por dichas modificaciones; levantándose en fecha 01.09.2009 la correspondiente acta de suspensión, en los términos previstos en el artículo 103 del Real decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Durante la redacción del Proyecto Modificado, se recopilaron los datos de caudales generados hasta la fecha y se compararon con los caudales previstos en el proyecto, constatando que los mismos se han visto reducidos de forma importante debido a disminución de la demanda hidráulica derivada de la paralización del crecimiento urbanístico, llegando en algún caso a cuantificarse caudales inferiores a los registrados con anterioridad. A lo anterior, se une que aún no se ha iniciado la construcción de la red secundaria que captará las acometidas domiciliarias y las transportará a la red general. Por otra parte, se comprobó que la capacidad hidráulica de transporte de caudales de la red de saneamiento del casco urbano de El Campello, permitiría evacuar los nuevos caudales esperados en la zona norte y llevar el agua residual a la depuradora de Alacantí Norte, instalación que cuenta con las infraestructuras exteriores de captación y transporte ya construidas y operativas, además de contar con resguardo hidráulico suficiente para permitir tratar con garantía las nuevas aportaciones del norte de El Campello.  
En la reunión del Consejo de Administración de la EPSAR celebrada el 30 de julio de 2012, en el punto 3 del orden de la reunión destinada a dar cuenta de las actuaciones realizadas por la Entidad de Saneamiento, se planteó resolver el contrato de las obras de construcción de los colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante). Asimismo, se mencionó que se comprobó que la suma de los caudales previstos procedentes de la zona norte de El Campello es inferior en un 57,36 % del caudal de diseño de la depuradora prevista en el proyecto primitivo y en consecuencia, cabe plantearse un modificado con un alcance muy distinto al inicialmente previsto, dejando de ejecutar la depuradora proyectada, y conectando los caudales de la zona norte con la red de saneamiento del casco urbano de El Campello y, a través de esta, con la EDAR de Alacantí Norte. Se concluyó que dado el actual escenario de restricciones presupuestarias, cabe plantearse como solución más idónea la de resolver el contrato de ejecución de obras.  
Con fecha 7 de junio de 2013 se celebró la primera reunión de la Comisión Mixta para el seguimiento del Convenio suscrito el día 10 de enero de 2006, entre la Entidad de Saneamiento y el Ayuntamiento de El Campello, para la ejecución de las infraestructuras de saneamiento y depuración en el término municipal de El Campello, en la cual se propuso la resolución del contrato de obras y explotación adjudicadas a la UTE BEFESA AGUA, SA. OCIDE CONSTRUCCIÓN, SA, por desistimiento de la administración dado que la actuación planteada inicialmente no resuelve de manera eficaz el saneamiento del área norte del casco urbano de El Campello.  
Con fecha 21 de abril de 2015 se acordó de resolución del contrato de ejecución de obras conforme al artículo 112.1 del Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos de las administraciones públicas (TRLCAP), ley por la que se rige el mismo en virtud de la disposición transitoria primera del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
Atendiendo a los antecedentes citados, y dado que las obras construidas que formaban parte del «Proyecto de construcción de los colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante)» son claramente insuficientes para solucionar la problemática de saneamiento al adoptar el carácter de incompletas, la Entidad de Saneamiento contrató a Proaguas Costablanca, SA, la redacción del presente «Proyecto de construcción de las obras de conexión del saneamiento de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello con la EDAR de Alacantí Norte. San Joan d'Alacant (Alicante)»  
  
2. Objeto y alcance del proyecto  
El objeto del presente proyecto es la justificación, definición y valoración de las obras necesarias para resolver la evacuación de las aguas generadas en las aglomeraciones urbanas al norte del casco urbano de El Campello y su tratamiento adecuado de una manera eficaz y de un modo eficiente, en las instalaciones de la EDAR de Alacantí Norte, mediante el aprovechamiento de las infraestructuras construidas recientemente y las infraestructuras de saneamiento operativas existentes en el área urbana de El Campello.  
Las obras a proyectar consistirán en las obras hidráulicas necesarias para la recogida y transporte en alta de las aguas residuales generadas en la cuenca de saneamiento del área septentrional de la zona norte de El Campello, centradas en La Nuza, La Merced, Cala Baeza y Cala d'Or, la interconexión con la cuenca de saneamiento del área meridional, donde se realizarán las obras hidráulicas para la recogida y transporte de las aguas residuales generadas en las zonas de av. América, Daya Nueva, av. Bélgica, Plaza D. Carlos y las modificaciones estructurales de la red de saneamiento existente para la conexión con el casco urbano de El Campello y su transporte hacia la EBAR de El Campello, situada en la margen de derecha del rio Montnegre y actualmente operativa, desde donde se impulsarán las aguas residuales hasta la EDAR de Alacantí Norte para su tratamiento adecuado. Quedará dentro del alcance de este proyecto las pruebas de funcionamiento del sistema general una vez construido y puesto en servicio por un periodo suficiente como para validar el correcto funcionamiento del mismo.  
  
3. Situación actual  
La actual infraestructura de saneamiento de las urbanizaciones colindantes al norte de la villa de El Campello está resuelta en su área septentrional con tres (3) pequeñas instalaciones de depuración que solucionan el saneamiento de la zona, pero en momentos puntuales presentan incumplimientos en sus vertidos al exceder de los valores límite de emisión autorizables, o no tienen otorgada la preceptiva autorización de vertido, y en su área meridional a base de instalaciones unitarias en cada una de las viviendas.  
Con la ejecución de las obras contempladas en el «Proyecto de construcción de los colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante)», se construyeron parte de las infraestructuras necesarias para solucionar la problemática descrita, pero el estudio detallado de las necesidades reales determinó que las mismas no solucionaban de manera eficaz y eficiente la misma, no obstante, gran parte de estas infraestructuras permiten su reutilización al tratarse de elementos estáticos. Con el fin de optimizar las obras a proyectar, en el presente proyecto se incorporan las instalaciones anteriormente citadas dentro del esquema de funcionamiento.  
Estas instalaciones son las siguientes:  
- Obra civil E.B. La Nuza  
- Impulsión La Nuza- La Merced  
- Impulsión Cala d'Or hasta las inmediaciones de El Poblet  
- Impulsión Av. América hasta el Barranc d'Aigües  
- Obra Civil E.B. av. América  
- Impulsión Av. América-Daya Nueva (parcial)  
- Edificación y obra civil E.B. Daya Nueva  
- Impulsión E.B Bélgica-E.B. Daya Nueva (parcial)  
- Edificación y obra civil E.B. D. Carlos  
  
4. Caudales de diseño  
Desde el año 2.008, se ha observado una paralización del desarrollo urbanístico y la ralentización del crecimiento poblacional esperado, observaciones confirmadas por los caudales generados en la zona septentrional, única que cuenta con algún sistema depurativo.  
Para la determinación de caudales, una vez obtenida la población actual, se determina el caudal de agua residual generado en cada zona, aplicando una dotación que se ha obtenido a partir de los datos de consumo de agua potable facilitados por AMAEM.  
Para el cálculo de los caudales futuros, se ha considerado la población de diseño (a 20 años) y la dotación real que arrojan los datos de consumo de aguas por la evolución de la población, estimada en invierno, ya que se considera que la población estacional no se encuentra censada, y corregida con el coeficiente 0,8, que tradicionalmente relaciona los consumos de agua potable con los caudales registrados en la red de saneamiento, considerada esta separativa.  
5. Emplazamiento de la actuación  
Los colectores y estaciones de bombeo, se encuentran divididos en dos zonas diferenciadas por su situación con respecto al Barranc d'Aigües, denominadas área septentrional y área meridional, solo comunicadas entre sí por la N-332.  
Las estaciones de bombeo del área septentrional se emplazarán en la situación de las cuatro pequeñas depuradoras existentes antes citadas, cuyo servicio quedará anulado al entrar en funcionamiento la red de impulsiones objeto del proyecto. Ambas áreas se conectan a través del paraje de loma de Reixes, frontera natural entre las mismas, siendo necesaria para la conexión la ejecución de una tubería paralela al pequeño barranco existente, la vía interurbana N-332 y la infraestructura ferroviaria FGV.  
Una vez en la zona meridional, a esta red se conectan los sectores de av. América, Daia Nova, Bélgica y plaza de D. Carlos, y estos, a su vez con los bombeos existentes de Amerador, Alkabir y Almadrava. Desde este último se proyecta una nueva conducción de impulsión, de manera que no se sature la red de saneamiento del casco urbano de Campello, llevando las aguas generadas hasta un pozo de registro de la red de El Campello que vierte sus aguas al pozo de bombeo existente próximo al barranco del Río Seco y cercano al colegio Enric Valor, con capacidad suficiente para llevar las aguas hasta la E.B. El Campello y desde esta finalmente a la EDAR de Alacantí Nord.  
  
6. Descripción de las obras  
Colectores zona septentrional  
Los sectores comprendidos en la zona septentrional son Venta La Nuza, La Merced, Cala Baeza-Proinvasa y Cala d'Or. Actualmente para cada una de estas urbanizaciones existe una estación depuradora de aguas residuales, aunque son demasiado pequeñas y se han quedado obsoletas, ya que no pueden absorber el elevado caudal que, en su momento, generó el crecimiento urbanístico registrado en las cuatro zonas residenciales.  
En esta zona, no será necesaria prácticamente ninguna modificación en la tubería ya instalada y que se incorpora en el presente proyecto a la red de impulsiones, a excepción del último tramo de impulsión desde la estación de bombeo de Cala d'Or hacia la zona meridional, y que en el presente proyecto conectará a través de la estación de bombeo EB-Aigües Baixes con la tubería ya ejecutada.  
En cuanto a los equipos de bombeo, se han ajustado para la impulsión de los nuevos caudales esperados. Dado que los diámetros de las tuberías instaladas están fijados, se proponen equipos de bombeo de manera que se ajusten tanto al caudal generado como a la velocidad mínima de la tubería, con el fin de evitar en lo posible sedimentaciones y septicidades en las mismas. Aun así, se han instalado equipos de la menor potencia posible, todos ellos con variador de frecuencia, con el consiguiente ahorro tanto en equipos como de consumo energético.  
Colectores zona meridional  
En los últimos años el crecimiento urbanístico no ha sido todo lo grande que se esperaba, y uno de los factores que ha llevado a esto ha sido la falta de una red de saneamiento. En la actualidad, las aguas residuales son llevadas a fosas sépticas, tanques Imhoff y en general a pequeños sistemas de depuración, que en la mayoría de los casos son individuales.  
En primer lugar se diseñará una red separativa, es decir solo se recogerán las aguas residuales, con el fin de no saturar los bombeos y, porque las aguas serán tratadas en la Estación Depuradora de Alacantí Nord.  
El trazado principal discurre aproximadamente paralelo a la costa a un lado de la vía del tren de cercanías Alicante'Denia, ya que en este área están las cotas más bajas de la zona. Aun así el terreno tiene continuas subidas y bajadas por lo que es necesario realizar cinco impulsiones más para elevar el agua residual. El sistema estará formado por seis tramos de impulsión y tres ramales de gravedad principales, dos de los cuales ya están ejecutados aunque no han entrado en servicio por la falta de infraestructuras de transporte del agua, más otro tramo de impulsión, desde la E.B. Almadrava, ya en el casco urbano de El Campello.  
En el planteamiento objeto del presente proyecto, la red del área meridional, debido al cambio de filosofía en el transporte de las aguas generadas respecto a las obras ya ejecutadas, será necesario realizar algunas modificaciones en la obra civil existente y ampliaciones de diámetro en los bombeos de cola  
Una vez analizada la viabilidad de la red topológica existente, se han determinado las posibles variaciones u obras de nueva ejecución para el cumplimiento del fin último, concluyendo que la mayoría de las instalaciones no precisarán modificaciones, y serán empleadas en la nueva configuración. No obstante, deben necesariamente proyectarse las siguientes nuevas líneas de impulsión, a saber:  
- Impulsión desde la EB-av. América hasta la EB-Daya Nueva. Se ejecutará el colector de impulsión paralelamente al colector de gravedad instalado, quedando el colector de gravedad ya ejecutado como ramal secundario de conexión de las aguas residuales.  
- Impulsión desde la EB-Daya Nueva hasta la EB-Bélgica por las c/ Sagunto, c/ París y c/ Torrente, quedando el colector de gravedad ya ejecutado como ramal de la red secundaria, y al que se pueden conectar las aguas residuales de la zona.  
- Impulsión desde la EB- D. Carlos a la EB Amerador por la c/ Gerona, quedando el colector de gravedad ya ejecutado como ramal de la red secundaria, y al que se pueden conectar las aguas residuales de la zona.  
En cuanto a los equipos de bombeo, al igual que en la zona septentrional, se han ajustado para la impulsión de los nuevos caudales esperados. Dado que los diámetros de las tuberías instaladas están fijados, se proponen equipos de bombeo de manera que se ajusten tanto al caudal generado como a la velocidad mínima de la tubería, con el fin de evitar en lo posible sedimentaciones y septicidades en las mismas. Aun así, es posible instalar equipos de menor potencia que los que se habían planteado inicialmente, con el consiguiente ahorro tanto en equipos como de consumo energético.  
Obras de conexión con la EDAR de Alacantí Nord.  
Para el correcto funcionamiento de todos los bombeos en cascada, será necesario reemplazar los equipos de los bombeos de Amerador, Alkabir y Almadrava, por otros capaces de impulsar hasta el casco urbano todos los caudales generados en la zona norte, más los que ya reciben de sus propias cuencas.  
Por último, y dada la saturación de la red dentro del propio casco urbano de El Campello, se propone una nueva impulsión desde E.B. Almadrava en unos 2.127 ml hasta romper carga en los pozos de llegada a la EBAR de Enric Valor, que a través de la EBAR el Campello llegará hasta la EDAR de Alacantí Nord.  
  
6.1. Estaciones y edificios de bombeo zona septentrional  
Se dispondrán cuatro estaciones de bombeo en la zona septentrional denominadas EB La Nuza, EB Cala Baeza, EB La Merced y EB Cala d'Or. El funcionamiento de estas estaciones será escalonado; es decir, EB La Nuza recogerá las aguas residuales e impulsará a EB La Merced que recibirá esta agua y las procedentes de su propia cuenca y de E.B. Cala Baeza, impulsándolas a EB Cala d'Or que finalmente las conducirá, cruzando el Barranco d'Aigües Baixes, hacia la estación EB Aigües Baixes, en la zona de conexión con los bombeos meridionales.  
  
EB La Nuza  
Estación de bombeo La Nuza  
Emplazamiento  
La estación de bombeo de La Nuza existe en la actualidad y tiene por finalidad impulsar las aguas residuales a la EDAR de Venta La Nuza. Se ubica en la c/ Gerret. El nuevo pozo de bombeo ya tiene ejecutada la obra civil.  
Debido al poco espacio existente en este recinto para rehabilitar la estación de bombeo a las nuevas dimensiones, se ejecutó un pozo nuevo en la acera existente frente a la actual estación de bombeo, cuya conexión está pendiente de la implantación de los elementos electromecánicos y de la puesta en marcha de la instalación. El actual recinto se aprovechará para realizar un edificio que alojará el grupo electrógeno y las instalaciones de eliminación de sulfhídrico.  
Bombas  
De acuerdo a la nueva estimación de caudales esperados en la zona, en el interior del pozo de bombeo se alojarán dos bombas sumergibles. Su funcionamiento será 1+1; cada una de las bombas será capaz de impulsar por sí sola un caudal de 13 l/sg a una altura de 28,97 m.c.a. En estos casos de bombas en funcionamiento 1+1, el sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de una (1) bomba a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas, según la que corresponda en la alternancia por horas.  
Edificio La Nuza  
Se ejecuta un edificio que albergará el grupo electrógeno, y que sigue la línea de integración arquitectónica que se ha realizado en los edificios de las estaciones de bombeo D. Carlos y Daya Nueva.  
Este edificio tendrá unas dimensiones en planta de 7,00 x 5,00 m². En él se situará un grupo electrógeno de 20 kVA que mantendrá el bombeo en funcionamiento cuando no se disponga de energía eléctrica. Dispondrá de dos salas, la del propio grupo que alojará además el compresor que alimentará al calderín, y otra donde se ejecutará un cubeto de retención, de hormigón armado, donde se alojará el depósito de nitrato cálcico, que si bien es una sustancia inocua, evitará que en caso de rotura, el producto se derrame por las calles y el barranco. En ella también se instalarán las bombas dosificadoras.  
El revestimiento propuesto será mediante paneles de aluminio estriado sujetos mediante fijación a rastreles metálicos, que a su vez irán anclados al propio cerramiento del edificio.  
Suministro eléctrico a EB La Nuza  
Puesto que el suministro eléctrico del bombeo se realizará a través de las redes de distribución de Iberdrola, empresa encargada del servicio en la zona, se ha tramitado la correspondiente solicitud de punto de suministro, con el fin de conocer las condiciones bajo las que se realizará el mismo por parte de la compañía distribuidora, dando lugar al expediente y condiciones técnicas para su ejecución que se detalla a continuación:  
Expediente Iberdrola: 7887485131  
Potencia solicitada: 13,856 kW  
Condiciones del suministro: Tensión de suministro: 3x400/230 V  
  
Trabajos a realizar: Acondicionamiento red existente RSBT Estación La Nuza. Extensión de red subterránea de baja tensión hasta CGP, tomando de la línea núm. 5 del CT Estación Nuza, con conductor 3(1x240)+1x150 mm².  
  
EB Cala Baeza  
Estación de bombeo EB Cala Baeza  
Emplazamiento  
La estación de bombeo de Cala Baeza se ubica en la av. Oriola, en la zona de acceso a Cala Baeza. Se ejecutará en el lugar de la actual depuradora Proinvasa, la cual quedará fuera de servicio. Las aguas que actualmente llegan por gravedad a esta depuradora se impulsarán a un bombeo municipal existente, que a su vez impulsa a la EDAR de La Merced.  
Bombas  
En el interior del pozo de bombeo se alojarán dos bombas sumergibles. Su funcionamiento será 1+1; cada una de las bombas será capaz de impulsar por sí sola un caudal de 7,29 l/sg a una altura de 6,55 m.c.a. En estos casos de bombas en funcionamiento 1+1, el sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de una (1) bomba a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas, según la que corresponda en la alternancia por horas.  
Debido a la situación de este bombeo, en zona ajardinada próxima a Cala Baeza, y a su cercanía con la EB La Merced, para casos de fallo de suministro eléctrico, estará conectado con el grupo electrógeno situado en EB La Merced, calculado para tal fin.  
Suministro eléctrico a EB Cala Baeza  
En este caso, se aprovecha el suministro existente que alimenta en la actualidad a la pequeña depuradora que se elimina, en base a las siguientes necesidades de potencia:  
Potencia necesaria: 5,05 kW  
Potencia instalada: 9,9 kW  
EB La Merced  
Estación de bombeo La Merced  
Emplazamiento  
La estación de bombeo de La Merced se emplazará en la parcela donde actualmente se sitúa la EDAR de la Merced, concretamente al final de un paseo en la c/Altea. Debido al estado del terreno por las fugas y hundimientos del actual sistema, se ha optado situar el pozo de bombeo propiamente dicho en una zona donde no es necesario tocar la actual infraestructura. El grupo electrógeno se instalará insonorizado a la intemperie, y se realizará un edifico en forma de L de tal forma que una sala aloja el cuadro eléctrico y el compresor y la otra se prolonga para cubrir la arqueta de válvulas del bombeo, desde donde se manejarán las compuertas y la reja de gruesos, y que alojará también el equipo de desodorización y el contenedor de residuos. Se revestirá, al igual que en el EB-D. Carlos y EB-Daia Nova, mediante paneles de aluminio estriado sujetos mediante fijación a rastreles metálicos, que a su vez irán anclados al propio cerramiento de bloques.  
Bombas   
En el interior del pozo de bombeo se alojarán dos bombas sumergibles. Su funcionamiento será 1+1; cada una de las bombas será capaz de impulsar por sí sola un caudal de 31,61 l/sg a una altura de 39,53 m.c.a. El sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de una (1) bomba a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas, según la que corresponda en la alternancia por horas.  
Edificio La Merced  
Como se ha citado anteriormente, se ejecutará un edificio en forma de L de tal forma que una sala aloja el cuadro eléctrico y el compresor y la otra se prolonga para cubrir la arqueta de válvulas del bombeo, desde donde se manejarán las compuertas y la reja de gruesos, y que alojará también el equipo de desodorización y el contenedor de residuos, y cuyo acabado exterior sigue la línea de integración arquitectónica que se ha realizado en los edificios de las estaciones de bombeo D. Carlos y Daya Nueva.  
Dado que el grupo electrógeno de 60 kVA en cabina de insonorización se sitúa a la intemperie sobre una losa de hormigón armado, se ha diseñado un murete de ocultación del mismo, integrado con el cerramiento exterior de la edificación.  
El edificio diseñado tendrá unas dimensiones en planta de 5,8 x 3,05 m² el ala que albergará la sala de cuadros y compresor, y de 7,15 x 2,40 m² el ala situada sobre las arquetas de válvulas. En ella también se instalará el equipo de desodorización y el contenedor de residuos.  
El revestimiento propuesto será mediante paneles de aluminio estriado sujetos mediante fijación a rastreles metálicos, que a su vez irán anclados al propio cerramiento del edificio.  
Suministro eléctrico a La Merced  
Puesto que el suministro eléctrico del bombeo se realizará a través de las redes de distribución de Iberdrola, empresa encargada del servicio en la zona, se ha tramitado la correspondiente solicitud de punto de suministro, con el fin de conocer las condiciones bajo las que se realizará el mismo por parte de la compañía distribuidora, dando lugar al expediente y condiciones técnicas para su ejecución que se detalla a continuación:  
Expediente Iberdrola: 3316420488  
Potencia solicitada: 28,8 kW  
Condiciones del suministro: Tensión de suministro: 3x400/230 V  
  
Trabajos a realizar: Acondicionamiento red existente RSBT Merced.  
Extensión de red subterránea de baja tensión hasta CGP mediante abatimiento de RSBT en C/Altea, tomando de la línea núm. 1 del CT Merced núm. 901280107, con conductor 3(1x240)+1x150 mm².  
  
EB Cala d'Or  
Estación de bombeo Cala d'Or  
Emplazamiento  
Se emplazará al final del camino al cual se accede a la actual EDAR de Cala d'Or desde la c/ Torrevella. Debido a la necesidad de mantener en funcionamiento la actual EDAR durante la ejecución de las obras, se ha optado situar el pozo de bombeo propiamente dicho en una zona donde no es necesario tocar la actual infraestructura, en la explanada que existe a los pies de las actuales instalaciones y donde actualmente se sitúa el tratamiento físico-químico que sirve de apoyo a la depuradora en los momentos de incremento de caudal, fundamentalmente en los periodos vacacionales.  
Al igual que en la EB La Merced, el grupo electrógeno se instalará insonorizado a la intemperie, y se realizará un edificio en forma de L de tal forma que una sala aloja el cuadro eléctrico y el compresor y la otra se prolonga para cubrir la arqueta de válvulas del bombeo, desde donde se manejarán las compuertas y la reja de gruesos, y que alojará también el equipo de desodorización y el contenedor de residuos. Se revestirá, al igual que en todas las edificaciones del presente proyecto, mediante paneles de aluminio estriado sujetos mediante fijación a rastreles metálicos, que a su vez irán anclados al propio cerramiento de bloques.  
Bombas  
En el interior del pozo de bombeo se alojarán dos bombas sumergibles. Su funcionamiento será 1+1; cada una de las bombas será capaz de impulsar por sí sola un caudal de 51,13 l/sg a una altura de 68,87 m.c.a. El sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de una (1) bomba a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas, según la que corresponda en la alternancia por horas.  
Edificio Cala d'Or  
Como se ha citado anteriormente, se ejecutará un edificio en forma de L de tal forma que una sala aloja el cuadro eléctrico y el compresor y la otra se prolonga para cubrir la arqueta de válvulas del bombeo, desde donde se manejarán las compuertas y la reja de gruesos, y que alojará también el equipo de desodorización y el contenedor de residuos, y cuyo acabado exterior sigue la línea de integración arquitectónica que se ha realizado en todos los edificios de las estaciones de bombeo del presente proyecto.  
Dado que el grupo electrógeno de 300 kVA en cabina de insonorización se sitúa a la intemperie sobre una losa de hormigón armado, se ha diseñado un murete de ocultación del mismo, con bloques de hormigón, integrado con el cerramiento exterior de la edificación.  
El edificio diseñado tendrá unas dimensiones en planta de 5,8 x 3,05 m² el ala que albergará la sala de cuadros y compresor, y de 7,15 x 2,40 m² el ala situada sobre las arquetas de válvulas. En ella también se instalará el equipo de desodorización y el contenedor de residuos.  
El revestimiento propuesto será mediante paneles de aluminio estriado sujetos mediante fijación a rastreles metálicos, que a su vez irán anclados al propio cerramiento del edificio.  
Suministro eléctrico a Cala d'Or  
Puesto que el suministro eléctrico del bombeo se realizará a través de las redes de distribución de Iberdrola, empresa encargada del servicio en la zona, se ha tramitado la correspondiente solicitud de punto de suministro, con el fin de conocer las condiciones bajo las que se realizará el mismo por parte de la compañía distribuidora, dando lugar al expediente y condiciones técnicas para su ejecución que se detalla a continuación:  
Expediente Iberdrola: 8854478260  
Potencia solicitada: 110,6 kW  
Condiciones del suministro: Tensión de suministro: 20.000 V.  
  
Conexión en RSMT 20 kV D/C.  
Centro de Entrega.  
Centro de Transformación de abonado 250 kVA.  
  
EB Aigües Baixes  
Estación de bombeo Aigües Baixes  
Emplazamiento  
Debido a lo escarpado del perfil hidráulico resultante en la conexión entre la zona septentrional y la zona meridional, con fuertes picos que provocan que, si a partir del bombeo de av. de América, primero de la zona meridional, se trazara la línea de alturas piezométricas, se verificaría que en determinados puntos altos de la conducción se dispondría de una presión inferior a la atmosférica. De las alternativas barajadas, la solución hidráulicamente más adecuada es la rotura de carga en el punto de mayor cota, y el transporte por gravedad hasta un nuevo bombeo de reelevación que salve la altura geométrica del último tramo de la conducción. Este punto se corresponde con la zona más baja del perfil, coincidente con el Barranc d'Aigües. Con el fin de salvar la zona de dominio público hidráulico del citado barranco, se ha emplazado el bombeo en una parcela próxima, si bien algo más elevada.  
Bombas  
En el interior del pozo de bombeo se alojarán dos bombas sumergibles. Su funcionamiento será 1+1; cada una de las bombas será capaz de impulsar por sí sola un caudal de 51,13 l/sg a una altura de 8,18 m.c.a. El sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de una (1) bomba a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas, según la que corresponda en la alternancia por horas.  
Debido a la situación de este bombeo, en parcela rústica y próximo al barraco y a la N-332, para casos de fallo de suministro eléctrico, estará conectado con el grupo electrógeno situado en EB av. de América, calculado para tal fin.  
Suministro eléctrico a Aigües Baixes  
Dada su situación, se contempla dentro del suministro de energía al bombeo avenida de América.  
Potencia necesaria: 7 kW  
Potencia instalada: 16,15 kW  
  
6.2. Estaciones y edificios de bombeo zona meridional  
Se dispondrán cinco estaciones de bombeo en la zona meridional denominadas, EB av. América, EB Daya Nueva, EB Bélgica, EB D. Carlos, y EB Amerador, esta última ya ejecutada y que conecta con la red de aguas residuales del casco urbano de El Campello, hacia la EB Almadrava, desde donde se impulsarán las aguas residuales recibidas de toda la zona norte hacia la EDAR de Alacantí Nord.  
El funcionamiento de estas estaciones será escalonado; es decir, EB av. América recogerá las aguas residuales procedentes de su cuenca y las procedentes de la zona septentrional a través de Aigües Baixes, y las impulsará a EB Daya Nueva que recibirá este agua y la procedente de su propia cuenca, impulsándola a EB Bélgica y así sucesivamente hasta llegar a la EB Amerador, ya ejecutada y en funcionamiento, desde donde actualmente se impulsa hacia EB Alkabir y desde aquí hasta EB Almadrava. Desde esta entra actualmente al casco urbano.  
Dado que, según fuentes municipales, la red del casco urbano se encuentra actualmente muy saturada, se proyecta la desconexión de EB Almadrava del saneamiento actual, y la ejecución de una nueva tubería de impulsión que discurre por la av. San Bartomeu, ya dentro del casco urbano hacia la conexión con la EDAR de Alacantí Nord, mediante los bombeos existentes de Enric Valor y EB El Campello.  
  
EB av. de América  
Estación de bombeo av. América  
La obra civil de este pozo ya está ejecutada. Sin embargo, para el correcto funcionamiento, es necesario demoler y volver a ejecutar el murete de separación de la cántara para alojar las bombas, y acomodar la valvulería y calderería del bombeo, dado que, con el nuevo planteamiento, la dirección de impulsión va en sentido contrario al que está la tubería ya ejecutada.  
Emplazamiento  
Se emplaza en la av. de América, cerca de la desembocadura del barranco de Aigües Baixes.  
Bombas  
De acuerdo a la nueva estimación de caudales esperados en la zona, en el interior del pozo de bombeo se alojarán tres bombas sumergibles. Su funcionamiento será 2+1; las dos bombas serán capaces de impulsar 53,64 l/s a 26,46 mca. Este sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de hasta dos (2) bombas en paralelo a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las tres bombas. Cuando se precise trabajar con dos bombas, la segunda se accionará mediante arrancador y trabajará a su frecuencia nominal, realizándose la regulación del caudal en la primera bomba.  
Edificio grupo electrógeno av. América  
Se ejecutará un edificio que albergará el grupo electrógeno, y que sigue la línea de integración arquitectónica que se ha realizado en todos los edificios del presente proyecto.  
Este edificio tendrá unas dimensiones en planta de 4,00 x 5,00 m². En él se situará un grupo electrógeno de 82 kVA que mantendrá este bombeo y el de Aigües Baixes en funcionamiento cuando no se disponga de energía eléctrica. En ella también se instalará el compresor que alimenta el calderín.  
El revestimiento propuesto será mediante paneles de aluminio estriado sujetos mediante fijación a rastreles metálicos, que a su vez irán anclados al propio cerramiento del edificio.  
Suministro eléctrico a av. América  
Puesto que el suministro eléctrico del bombeo se realizará a través de las redes de distribución de Iberdrola, empresa encargada del servicio en la zona, se ha tramitado la correspondiente solicitud de punto de suministro, con el fin de conocer las condiciones bajo las que se realizará el mismo por parte de la compañía distribuidora, dando lugar al expediente y condiciones técnicas para su ejecución que se detalla a continuación:  
Expediente Iberdrola: 0137482049  
Potencia solicitada: 42,3 kW  
Condiciones del suministro: Tensión de suministro: 3x400/230 V  
  
Trabajos a realizar: Conexión y Entronque en red existente RSBT Playaguas  
Adecuación de red existente RSBT Playaguas.  
Extensión de red subterránea de baja tensión hasta CGP, con conductor 3(1x150)+1x95 mm²  
  
EB Daya Nueva  
Estación de bombeo Daya Nueva  
Emplazamiento  
Se emplaza en un solar existente en el paseo de la c/Daya Nueva, en la denominada Cala Piteres. El solar se encuentra cerrado en su totalidad por una valla metálica. La parcela dispone de puerta de acceso.  
Bombas  
De acuerdo a la nueva estimación de caudales esperados en la zona, en el interior del pozo de bombeo se alojarán tres bombas sumergibles. Su funcionamiento será 2+1; las dos bombas serán capaces de impulsar 56,20 l/s a 36,37 mca. Este sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de hasta dos (2) bombas en paralelo a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas. Cuando se precise trabajar con dos bombas, la segunda se accionará mediante arrancador y trabajará a su frecuencia nominal, realizándose la regulación del caudal en la primera bomba.  
  
Edificio EB Daya Nueva  
La estructura y el revestimiento del edificio ya se encuentran ejecutados a excepción del polipasto y los acabados interiores.  
Este edificio está dividido en tres salas. En la primera estará dispuesto un grupo electrógeno de 83 kVA que mantendrá el bombeo en funcionamiento cuando no se disponga de energía eléctrica, en la segunda se alojará el pozo de bombeo junto a un equipo de desodorización que evitará malos olores, depurando el aire del interior de la sala y la tercera sala estará destinada a alojar los cuadros eléctricos.  
Suministro eléctrico a Daya Nueva  
Puesto que el suministro eléctrico del bombeo se realizará a través de las redes de distribución de Iberdrola, empresa encargada del servicio en la zona, se ha tramitado la correspondiente solicitud de punto de suministro, con el fin de conocer las condiciones bajo las que se realizará el mismo por parte de la compañía distribuidora, dando lugar al expediente y condiciones técnicas para su ejecución que se detalla a continuación:  
Expediente Iberdrola: 9421317108  
Potencia solicitada: 50,8 kW  
Condiciones del suministro: Tensión de suministro: 20.000 V  
  
Reforma CT Tunel - Iberdrola  
RSMT 20 kV desde CT Túnel hasta CEE.  
Centro de Entrega.  
Centro de Transformación de abonado 160 kVA.  
  
EB av. Bélgica  
Estación de bombeo av. Bélgica  
Emplazamiento  
Estará emplazada en la intersección de la avenida de Bélgica con la c/ Zaragoza. El pozo estará enrasado con la calle.  
Bombas  
De acuerdo a la nueva estimación de caudales esperados en la zona, en el interior del pozo de bombeo se alojarán tres bombas sumergibles. Su funcionamiento será 2+1; las dos bombas serán capaces de impulsar 58,81 l/s a 23,52 mca. Este sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de hasta dos (2) bombas en paralelo a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas. Cuando se precise trabajar con dos bombas, la segunda se accionará mediante arrancador y trabajará a su frecuencia nominal, realizándose la regulación del caudal en la primera bomba.  
Debido a la situación de este bombeo, en una intersección de calles bastante angosta y muy consolidada, y dada la cercanía a la EB D. Carlos, para casos de fallo de suministro eléctrico, estará conectado con el grupo electrógeno situado en la citada estación, calculado para tal fin.  
  
Suministro eléctrico a av. de Bélgica  
Puesto que el suministro eléctrico del bombeo se realizará a través de las redes de distribución de Iberdrola, empresa encargada del servicio en la zona, se ha tramitado la correspondiente solicitud de punto de suministro, con el fin de conocer las condiciones bajo las que se realizará el mismo por parte de la compañía distribuidora, dando lugar al expediente y condiciones técnicas para su ejecución que se detalla a continuación:  
Expediente Iberdrola: 8259608085  
Potencia solicitada: 33,8 kW  
Condiciones del suministro: Tensión de suministro: 3x400/230 V  
  
Trabajos a realizar: Conexión y Entronque en red existente RSBT POVEDA  
Adecuación de red existente RSBT Poveda.  
Extensión de red subterránea de baja tensión hasta CGP, con conductor 3(1x240)+1x150 mm²   
  
  
  
EB D. Carlos  
Estación de bombeo D. Carlos  
Emplazamiento  
Este bombeo está situado en la plaza de D. Carlos, en la intersección de la avenida de Bélgica con la c/Madrid. La obra civil y el cerramiento del edificio se encuentran ya ejecutados.  
Bombas  
De acuerdo a la nueva estimación de caudales esperados en la zona, en el interior del pozo de bombeo se alojarán tres bombas sumergibles. Su funcionamiento será 2+1; las dos bombas serán capaces de impulsar 59,90 l/s a 26,99 mca. Este sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de hasta dos (2) bombas en paralelo a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas. Cuando se precise trabajar con dos bombas, la segunda se accionará mediante arrancador y trabajará a su frecuencia nominal, realizándose la regulación del caudal en la primera bomba.  
Edificio EB D. Carlos  
Este edificio ya ejecutado, tiene unas dimensiones en planta de 15,06 x 5,00 m² y está dividido en cuatro salas. En la primera estará dispuesto un grupo electrógeno de 123 kVA que mantendrá este bombeo y el EB Bélgica en funcionamiento cuando no se disponga de energía eléctrica, en la segunda se alojará el pozo de bombeo junto a un equipo de desodorización mediante carbón activado que evitará malos olores, depurando el aire del interior de la sala, la tercera sala estará destinada a alojar los cuadros eléctricos y la cuarta sala contendrá el equipo y depósito de reactivo para la eliminación del sulfhídrico.  
Suministro eléctrico a D. Carlos  
Puesto que el suministro eléctrico del bombeo se realizará a través de las redes de distribución de Iberdrola, empresa encargada del servicio en la zona, se ha tramitado la correspondiente solicitud de punto de suministro, con el fin de conocer las condiciones bajo las que se realizará el mismo por parte de la compañía distribuidora, dando lugar al expediente y condiciones técnicas para su ejecución que se detalla a continuación:  
Expediente Iberdrola: 2930523177  
Potencia solicitada: 37,2 kW  
Condiciones del suministro: Tensión de suministro: 3x400/230 V  
  
Trabajos a realizar: Conexión y Entronque en red existente RSBT Don Carlos.  
Adecuación de red existente RSBT Don Carlos.  
Extensión de red subterranea de baja tensión hasta CGP,  
con conductor 3(1x240)+1x150 mm²  
  
6.3. Adecuación de los bombeos existentes para la conexión con el sistema Alacantí Nord  
La EB Amerador, ya ejecutada y en funcionamiento, conecta con la red de aguas residuales del casco urbano de El Campello. Actualmente, únicamente recoge los caudales generados en su cuenca de aporte y los impulsa hacia la EB Alkabir.  
Desde este bombeo, se impulsan los caudales procedentes de Amerador más los de su propia cuenca, con urbanizaciones ya muy consolidadas, hasta la EB Almadrava, que recibe además de lo anterior, sus propios caudales de aporte que son bastante elevados sobre todo en épocas vacacionales, donde llegan incluso a producirse vertidos.  
Para que estos bombeos sean capaces de impulsar además los caudales generados en toda la zona norte, será necesario cambiar las bombas existentes en los tres, además de una serie de actuaciones de adecuación que se describen a continuación.  
Las características comunes de estas labores son las siguientes:  
- Se procederá al by-pass de los bombeos y al vaciado y limpieza de la cántara, tomando las medidas de seguridad necesarias al ser estos espacios confinados.  
- Con el fin de proteger los bombeos y las arquetas de rotura de carga del ataque de las aguas residuales, se aplicará a las paredes, soleras y losas un revestimiento anticorrosivo, mediante lijado previo o chorro de arena de superficies de hormigón para eliminar impurezas, restos de desencofrante y abrir poro, mano de imprimación con MC-DUR 8097 QA-K o equivalente y dos manos de silicato híbrido para evitar la corrosión acelerada  
- A continuación se procederá al desmontaje y retirada de los equipos existentes, para proceder al montaje de los nuevos equipos y su valvulería asociada.  
  
EB Amerador  
Obras de remodelación de Amerador  
Emplazamiento  
Está emplazada en la av. Amerador, próximo a la cala del mismo nombre, enrasado con el pavimento.  
Actuaciones en EB Amerador  
Además de las actuaciones de adecuación de la cántara descritas anteriormente, se ejecutará próxima al pozo de bombeo existente, una arqueta de regulación y by-pass de hormigón armado y dimensiones interiores 2,5 m x 2,5 m, con el fin de ampliar el volumen de la cántara existente, y en los casos de parada de bombas y/o exceso de caudal, disponer del tiempo de retención necesario para la reparación y/o sustitución de los equipos antes de que se puedan producir vertidos.  
Bombas  
Dado que se producirá un aumento de los caudales que actualmente recibe, y se modificará la longitud de impulsión, será necesaria la sustitución de las bombas existentes.  
En el interior del pozo de bombeo se alojarán tres bombas sumergibles. Su funcionamiento será 2+1; las dos bombas serán capaces de impulsar 63,16 l/s a 21,35 mca. Este sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de hasta dos (2) bombas en paralelo a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas. Cuando se precise trabajar con dos bombas, la segunda se accionará mediante arrancador y trabajará a su frecuencia nominal, realizándose la regulación del caudal en la primera bomba.  
Suministro eléctrico a Amerador  
En este caso, se aprovecha el suministro existente.  
Potencia necesaria: 27,65 kW  
Suministro actual: CUPS: ES0021000011877753YK  
Potencia instalada: 56 kW.  
Potencia contratada: 27,71 kW  
  
EB Alkabir  
Obras de remodelación de Alkabir  
Emplazamiento  
Está emplazada en el barranco de Amerador, próximo a c/ Cocentaina, enrasado con la ribera del barranco.  
Actuaciones en EB Alkabir  
Además de las actuaciones de adecuación de la cántara descritas anteriormente, se ejecutará próxima al pozo de bombeo existente, una arqueta de regulación y by-pass de hormigón armado y dimensiones interiores 3 x 3 m, con el fin de ampliar el volumen de la cántara existente, y en los casos de parada de bombas y/o exceso de caudal, disponer del tiempo de retención necesario para la reparación y/o sustitución de los equipos antes de que se puedan producir vertidos.  
Bombas  
Dado que se producirá un aumento de los caudales que actualmente recibe, y se modificará la longitud de impulsión, será necesaria la sustitución de las bombas existentes.  
En el interior del pozo de bombeo se alojarán tres bombas sumergibles. Su funcionamiento será 2+1; las dos bombas serán capaces de impulsar 68,43 l/s a 27,89 mca. Este sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de hasta dos (2) bombas en paralelo a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas. Cuando se precise trabajar con dos bombas, la segunda se accionará mediante arrancador y trabajará a su frecuencia nominal, realizándose la regulación del caudal en la primera bomba.  
Suministro eléctrico a Alkabir  
Se aprovecha el suministro existente. En este caso, se tramitará si es necesario la correspondiente ampliación de contrato, en base a las siguientes necesidades de potencia:  
Potencia necesaria: 30,6 kW  
Suministro actual: CUPS: ES0021000000871934PR  
Potencia instalada: 26,4 kW.  
Potencia contratada: 26,4 kW  
  
EB Almadrava  
Obras de remodelación de Almadrava  
Emplazamiento  
Está emplazada en la av. Almadrava, dentro de un edificio construido para tal fin.  
Actuaciones en EB Almadrava  
Además de las actuaciones de adecuación de la cántara descritas anteriormente, se realizará una adecuación del edificio existente, procediendo a la reubicación de elementos, limpieza y tratamiento superficial antisalpicaduras de las paredes mediante relleno de grietas y poros con mortero de bajo módulo de elasticidad, aplicación de imprimación y capa de sellado pigmentado aplicado en dos capas de pintura en el interior del mismo hasta una altura de 1,5 m, el resto irá pintado con pintura plástica. También se aplicará a los suelos un tratamiento superficial a base de resinas epoxi.  
También se procederá a la instalación de un equipo de desodorización mediante carbón activado y ventilador centrífugo con colectores de aspiración DN 200 mm en polipropileno y chimenea para salida de aire, dentro de la sala descrita.  
Bombas  
Dado que se producirá un aumento de los caudales que actualmente recibe, y se modificará el trazado y la tubería de impulsión, será necesaria la sustitución de las bombas existentes.  
En el interior del pozo de bombeo se alojarán dos bombas sumergibles. Su funcionamiento será 1+1; cada una de las bombas será capaz de impulsar por sí sola un caudal de 89,77 l/sg a una altura de 19,18 m.c.a. El sistema consistirá en el funcionamiento a presión constante de una (1) bomba a caudal variable. Para ello se instalará un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba. El variador podrá trabajar con cualquiera de las dos bombas, según la que corresponda en la alternancia por horas.  
Suministro eléctrico a Almadrava  
Se aprovecha el suministro existente.  
Potencia necesaria: 31,5 kW  
Suministro actual: CUPS: ES0021000000874499GJ  
Potencia instalada: 26,4 kW.  
Potencia contratada: 26,4 kW  
  
6.4. Impulsiones y colectores  
Impulsiones y colectores área septentrional  
Trazado EB La Nuza - EB La Merced  
El trazado, ya ejecutado en su mayoría en polímero orientado de 160 mm de diámetro, conecta las estaciones de bombeo de La Nuza y La Merced. Está formado por dos tramos. El primero de impulsión y el segundo de gravedad. La conducción de impulsión tiene una longitud de 892,02 metros, con un diámetro exterior 160 milímetros y un espesor de 3,5 milímetros. De esta longitud, está pendiente de ejecutar el tramo final de entrada a La Merced, en unos 30 m. El colector de gravedad tiene una longitud de 5,37 metros, también pendiente de ejecutar  
Elementos existentes en la conducción de impulsión:  
Se han ejecutado arquetas con ventosas trifuncionales de aguas residuales de diámetro nominal 50 mm. alojadas en pozo de registro.  
Se han dispuesto pozos de recepción de desagüe a los que acometen los desagües de los distintos tramos de la conducción de impulsión.   
Trazado conexión EB Cala Baeza- EB Municipal  
El trazado discurre por la calle Oriola. Actualmente existe una red de colectores por gravedad, reflejados en los planos, que recogen las aguas de los edificios situados en la av. Oriola, entre c/Apareguda y c/ Torrevella. Estos colectores llevan las aguas hasta una pequeña depuradora compacta situada en una zona ajardinada próxima a Cala Baeza (Proinvasa). Se eliminará esta depuradora, impulsando las aguas que a ella llegan a un pozo de bombeo existente, que a su vez impulsará las aguas hasta la E. B. La Merced. La tubería prevista es de PEAD-SR-11, de DN 110 mm, instalada en zanja, con una longitud de 165 m.  
Trazado EB La Merced - EB Cala d'Or  
El trazado discurre por las calles Oriola y Torrevella. El trazado en el tramo final, desde el P-1.428,86 al P-1.579,45, no está ejecutado, por lo que se instalará la tubería de entrada, en PO de DN 250 mm, PN 16 atm, de las mismas características que la ya ejecutada e instalada en la misma zanja que la impulsión de salida de Cala d'Or. La longitud de tubería nueva es de unos 104 m.  
Elementos en la conducción de impulsión:  
Están ejecutadas arquetas con ventosas trifuncionales de diámetro nominal 80 mm. alojadas en pozo de registro de 1 m de diámetro interior.  
Se han dispuesto pozos de recepción de desagüe a los que acometen los desagües de los distintos tramos de la conducción de impulsión a lo largo de la traza. En tramo a ejecutar se dispondrá otro pozo de recepción de desagüe al que acometerá el desagüe de los distintos tramos de la conducción de impulsión.  
Trazado EB Cala d'Or ?EB Aigües Baixes  
Este trazado ya está ejecutado hasta el PK-820,80, donde es necesario desviar el trazado. El nuevo trazado discurre por detrás de la urbanización denominada «El Poblet», a través de parcelas rústicas no urbanizables.  
La tubería prevista es de polímero orientado DN 350mm, igual a la ya instalada en unos 225 m en la av. Oriola, c/ Cabeço d'Or y paraje Loma de Reixes, hasta la arqueta de rotura de carga. A partir de este punto, el agua circulará por gravedad, y se instalará una tubería de PVC corrugado DN 400mm, con sus correspondientes pozos de registro, y pozos de resalto donde el perfil longitudinal lo hace necesario, de manera que las velocidades se mantengan en los límites adecuados para evitar erosiones.  
Al llegar al PK-1.621,98, es necesario cruzar una infraestructura básica, que, siguiendo los requerimientos del organismo afectado, se realizará mediante hinca. La infraestructura en cuestión es el ferrocarril Alicante-Denia (FGV). La tubería a instalar a partir de este punto, es de polietileno alta densidad de diámetro nominal 400 mm, PN 6 atm, en barras de 13 m de longitud y con juntas por soldadura a tope, y discurre paralela a las vías de FGV y N-332.  
El trazado se ha dispuesto con una anchura y profundidad tal que no afecte a la conducción de agua potable que discurre por el mismo barranco, y fuera de las zonas de dominio público tanto del ferrocarril como de carreteras. En este tramo, la zanja será entibada, excepto en los tramos en roca, en toda la longitud en la que la tubería discurre paralela al ferrocarril y al cauce, que son unos 315 m, hasta llegar al cruce con el barranco d'Aigües, sin alterar las condiciones del cauce.  
El trazado del colector cruza el cauce citado instalado en zanja y encamisado en tubería de DN800 mm, quedando la clave del tubo más de un metro por debajo del lecho, y rellena con HNE-20. Los últimos 30 cm se rellenarán con escollera colocada de piedra caliza de 100 a 500 kg, y relleno de intersticios con material procedente del cauce y/o excavación. El trazado continúa fuera de la zona de servidumbre, y paralelo al cauce de Aigües Baixes en 95 metros desde el cruce anterior, hasta su llegada a la estación de bombeo prevista, dentro de la zona de policía.  
Elementos en la conducción de impulsión:  
Se han ejecutado arquetas con ventosas trifuncionales de diámetro nominal 80 mm alojadas en pozo de registro de 1 m de diámetro interior  
También se han dispuesto, en los tramos ya ejecutados, pozos de recepción de desagüe a los que acometerán los desagües de los distintos tramos de la conducción de impulsión.  
Estos elementos, pasarán a realizar la función para la que están proyectadas una vez se conecten las tuberías nuevas con las ya ejecutadas.  
  
Trazado EB Aigües Baixes- EB av. América  
Estará formado por dos tramos. El primero de impulsión y el segundo de gravedad.  
La conducción de impulsión tendrá una longitud de 758,35 metros, ejecutada totalmente, incluso elementos de protección. El tramo de conexión desde la EB Aigües Baixes hasta la tubería instalada, de unos 10 m, tendrá un diámetro exterior de 315 milímetros y un espesor de 7,4 milímetros, en polímero orientado.  
El colector de gravedad se ejecutará instalado en zanja, de PVC DN 400, y tendrá una longitud de 255 metros.  
Elementos en la conducción de impulsión:  
Se encuentran ya ejecutadas las arquetas con ventosas trifuncionales de diámetro nominal 80 mm alojadas en pozo de registro de 1 m de diámetro interior.  
También se ha dispuesto de un pozo de recepción de desagüe al que acometerá el desagüe de los distintos tramos de la conducción de impulsión.  
Estos elementos, pasarán a realizar la función para la que están proyectadas una vez se conecten las tuberías nuevas con las ya ejecutadas.  
  
Elementos en el colector de gravedad:  
En el trazado del colector de gravedad se realizarán 6 pozos de registro de los cuales 4 serán de resalto de hormigón in situ y los otros 2 de PVC  
Impulsiones y colectores área meridional  
Trazado EB av. América EB Daya Nueva  
Estará formado por dos tramos. El primero de impulsión y el segundo de gravedad.  
La conducción de impulsión tendrá una longitud de 871,27 metros, ejecutada desde el P-312,5, incluso elementos de protección. El tramo de conexión desde la EB av. América tendrá un diámetro exterior de 250 milímetros y un espesor de 5,5 milímetros, de las mismas características que la ya instalada, es decir, polímero orientado PN16, y se ejecutará paralela al colector de gravedad instalado que quedará como ramal secundario de la red de saneamiento. Conectará con la impulsión existente en el citado P-312,5.  
El colector de gravedad tendrá una longitud de 217,71 metros hasta su llegada a la cántara de EB Daya Nueva. Debido al perfil hidráulico resultante, el tramo que discurre por la explanada de cala Piteres es necesario disponerlo con pendientes mínimas, de manera que la llegada a la cántara, ya ejecutada, se produzca a una cota tal que permita el correcto llenado y vaciado del bombeo. De esta manera, los recubrimientos de la tubería son menores de los recomendados, previendo la protección del colector en este tramo con hormigón en masa HNE-20. Se acomete el colector directamente a través de un taladro del diámetro adecuado en el muro lateral de la cántara porque los pozos de registro ya ejecutados están a una cota superior, por lo que la tubería iría en contrapendiente.  
Elementos en la conducción de impulsión:  
Se encuentran ya ejecutadas las arquetas con ventosas trifuncionales de diámetro nominal 80 mm alojadas en pozo de registro de 1 m de diámetro interior.  
También se ha dispuesto de un pozo de recepción de desagüe al que acometerá el desagüe de los distintos tramos de la conducción de impulsión.  
Estos elementos, pasarán a realizar la función para la que están proyectadas una vez se conecten las tuberías nuevas con las ya ejecutadas.  
Elementos en el colector de gravedad:  
En el trazado del colector de gravedad se realizarán 10 pozos de registro de los cuales 7 serán de resalto y los otros 3 de registro de hormigón in-situ, dado que el nivel freático en esta zona está muy somero.  
Trazado EB Daya Nueva- EB av. Bélgica  
Se trata de un tramo de impulsión. Las calles afectadas por las obras de este tramo serán: c/ Sagunt, c/ Paris, c/ Torrent donde se conecta con la tubería de impulsión ya ejecutada en la c/ Bélgica hasta llegar a las inmediaciones de la EB Bélgica.  
La conducción de impulsión tendrá una longitud total de 913,85 metros, de los cuales 331,070 m ya están ejecutados, siendo de nueva ejecución unos 582,775 m. Tendrá un diámetro exterior 250 milímetros y 5,5 milímetros de espesor, igual al existente, es decir, polímero orientado PN16.  
Elementos en la conducción de impulsión:  
Se prevé la realización de arquetas con ventosas trifuncionales de diámetro nominal 80 mm alojadas en pozo de registro de 1 m de diámetro interior en los perfiles.  
Debido a la estrechez de la calle, se ejecutarán pozos prefabricados de PVC, conectados a las arquetas de desagüe, con una pieza racor, de dimensiones indicadas en planos, con el fin de que, en caso de necesidad de vaciado de la tubería, se pueda acoplar la manguera de un camión con bomba autoaspirante.  
Colector gravedad av. Central-EB Bélgica  
Este colector acometerá en EB Bélgica. Consta de un tramo de 946,73 metros. Se encuentra ya instalado el colector de gravedad hasta el PK-603,73.La ejecución del colector de PEAD se debía a que entre el perfil PK-603,73 al P-713,04 se profundiza demasiado en el terreno, ya que la calle en este tramo está en contrapendiente, por lo que se establece como mejor solución la de realizar una perforación dirigida en la que en un primer lugar se realizan el foso de ataque y el de recepción y posteriormente se hinca el colector de 400 mm de diámetro (PEAD) con una pendiente continua del 1 %. Al discurrir este colector por la av. Central, en el tramo más próximo a las vías del ferrocarril, ha sido necesario ejecutar toda la longitud pendiente con perforación horizontal, de manera que los fosos de ataque y el propio colector se sitúan, cumpliendo los requerimientos de FGV, fuera de la zona de dominio público del tranvía. Por este motivo, la longitud de la PHD es de 346,82 m, desde el PK-448,90 al P-800,51. El resto de la conducción por gravedad discurre por la calle Londres, en PVC DN 400 mm, hasta su llegada a la E.B. Bélgica.  
En el trazado del colector se realizarán 25 pozos de registro, de los cuales 12 son de resalto.  
Trazado EB av. Bélgica - EB D. Carlos  
El trazado de este tramo se encuentra ya ejecutado, discurriendo en su totalidad por la av. de Bélgica. No obstante, el diámetro instalado es de 160 mm, insuficiente para los caudales esperados, por lo que la velocidad dentro del mismo sería excesiva, motivo por el cual es necesaria su sustitución por otra tubería del mismo material, polímero orientado, pero con DN 250 mm. En el primer tramo discurre paralelo a la tubería de gravedad existente, que se quedará como colector de saneamiento secundario.  
A partir del PK-2374 se rompe carga en una arqueta de rotura de carga. La arqueta de rotura deberá ser capaz, sin desbordar, de recoger todo el caudal que aporta el bombeo de la avenida de Bélgica durante el tiempo de vaciado de su cántara. Por lo tanto, diseñaremos una arqueta de 4,1 x 4,1 m en planta con 1,68 m de altura, con las pendientes necesarias para que no se produzcan depósitos, tal y como se refleja en planos. Desde la arqueta de rotura se conecta mediante una tubería de PVC DN 400 mm con el pozo de registro que recibe al colector que discurre por la c/ Reus que vierte a la EB D. Carlos, y que ya se encuentra ejecutado, por lo que las cotas y pendientes están fijadas.  
  
Si bien los bombeos funcionarán enclavados, con sensores de nivel en continuo y boyas como sistema redundante de seguridad para arranque y paro, programando el nivel de parada de las bombas, es necesario comprobar que no se producen desbordes en el hipotético caso de que no estén en marcha las bombas de EB D. Carlos y sí lo estén las del pozo anterior, EB Bélgica, dado que el pozo de bombeo D. Carlos, ya está ejecutado y el volumen de la cántara está fijado, si bien el caudal que le llegará es superior para aquel que fue diseñado.  
En este caso, comprobaremos que la arqueta de rotura, los pozos de registro, el colector y la propia cántara son capaces de absorber todo el volumen que aportan las bombas del pozo anterior sin que se produzcan desbordes en ningún punto. Con estas condiciones, se ha comprobado que las dimensiones y cotas de la arqueta de rotura de carga son correctas.  
Elementos en la conducción de impulsión:  
Se ejecutarán las arquetas con ventosas trifuncionales para aguas residuales de diámetro nominal 50 mm alojadas en pozo de registro de 1 m de diámetro interior, en los puntos señalados en planos.  
También se dispondrá de un pozo de recepción de desagüe al que acometerá el desagüe de los distintos tramos de la conducción de impulsión, cuya ubicación y dimensiones se detalla en planos.  
Elementos en el colector de gravedad:  
En el trazado del colector de gravedad se realizarán 3 pozos de registro de PVC.  
Trazado EB D. Carlos - EB L'Amerador  
El trazado de este tramo está dentro de las instalaciones ya ejecutadas. No obstante, el diámetro instalado es de 160 mm, insuficiente para los caudales esperados, por lo que la velocidad dentro del mismo sería excesiva, motivo por el cual es necesaria su sustitución por otra tubería del mismo material, polímero orientado, pero con DN 250 mm. En el primer tramo discurre por la c/ Gerona, hasta la confluencia con la c/ Holanda y Reus, donde se sustituirá la impulsión instalada por la de diámetro 250 mm. El colector ya instalado en la c/Reus se quedará como colector de saneamiento secundario.  
El tramo descargará en el pozo de saneamiento existente al final de la c/ Aranjuez, y que conecta por gravedad con la EB Amerador. Como en los casos anteriores, si bien los bombeos funcionarán enclavados, con sensores de nivel en continuo y boyas como sistema redundante de seguridad para arranque y paro, programando el nivel de parada de las bombas, es necesario comprobar que no se producen desbordes en el hipotético caso de que no estén en marcha las bombas de EB Amerador y sí lo estén las del pozo anterior, EB D. Carlos. Dado que el pozo de bombeo Amerador, ya está ejecutado y el volumen de la cántara está fijado, como el caudal que le llegará es superior para aquel que fue diseñado, se comprueba que la arqueta de regulación, los pozos de registro, el colector y la propia cántara son capaces de absorber todo el volumen que aportan las bombas del pozo anterior sin que se produzcan desbordes en ningún punto. Con estas condiciones, se ha constatado que las dimensiones y cotas de la arqueta de regulación a instalar anexa a la EB Amerador son correctas.  
Elementos en la conducción de impulsión:  
Se ejecutarán las arquetas con ventosas trifuncionales para aguas residuales de diámetro nominal 50 mm alojadas en pozo de registro de 1 m de diámetro interior, en los puntos señalados en planos.  
También se dispondrá de un pozo de recepción de desagüe al que acometerá el desagüe de los distintos tramos de la conducción de impulsión, cuya ubicación y dimensiones se detalla en planos.  
Impulsiones y colectores área urbana  
Trazado EB L'Amerador- EB Alkabir  
El trazado de este tramo está dentro de las instalaciones ya ejecutadas. No obstante, al igual que el caso anterior, el diámetro instalado es de 160 mm, insuficiente para los caudales esperados, por lo que la velocidad dentro del mismo sería excesiva, motivo por el cual es necesaria su sustitución por otra tubería del mismo material, polímero orientado, pero con DN 250 mm. Dada la existencia de un paso peatonal bajo las vías de FGV, se ejecutará el nuevo trazado por la av. Central, llevando la impulsión bajo las vías de FGV por el paso existente en la c/ Portell de Morella, c/ Els Ports, c/ Todolella y c/ Cocentaina.  
El tramo descargará en el pozo de saneamiento existente en la citada v/ Cocentaina, y que conecta por gravedad con la EB Alkabir. Como en los casos anteriores, si bien los bombeos funcionarán enclavados, con sensores de nivel en continuo y boyas como sistema redundante de seguridad para arranque y paro, programando el nivel de parada de las bombas, es necesario comprobar que no se producen desbordes en el hipotético caso de que no estén en marcha las bombas de EB Alkabir y sí lo estén las del pozo anterior, EB L'Amerador. Dado que el pozo de bombeo Alkabir, ya está ejecutado y el volumen de la cántara está fijado, como el caudal que le llegará es superior para aquel que fue diseñado, se comprueba que la arqueta de regulación, los pozos de registro, el colector y la propia cántara son capaces de absorber todo el volumen que aportan las bombas del pozo anterior sin que se produzcan desbordes en ningún punto. Con estas condiciones, se ha constatado que las dimensiones y cotas de la arqueta de regulación a instalar anexa a la EB Alkabir son correctas.  
Elementos en la conducción de impulsión:  
Se ejecutarán las arquetas con ventosas trifuncionales para aguas residuales de diámetro nominal 50 mm alojadas en pozo de registro de 1 m de diámetro interior, en los puntos señalados en planos.  
También se dispondrá de un pozo de recepción de desagüe al que acometerá el desagüe de los distintos tramos de la conducción de impulsión, cuya ubicación y dimensiones se detalla en planos.  
Trazado EB Almadrava - PR saneamiento Enric Valor y conexión con EB El Campello  
El nuevo trazado parte desde la actual EB Almadrava paralela a la impulsión existente, procurando no afectarla ya que se trata de una tubería de fibrocemento, con los riesgos de manipulación que ello implica, y porque será necesario su funcionamiento durante la ejecución de las obras hasta el momento de la conexión.  
El trazado propuesto discurre por la c/ Almadrava, av. Bartomeu, cruza el barranco a través del marco existente, hacia la c/ Sant Francesc, carrer del Mar, c/ 25 de abril, c/ Joan Baptista Baset, desde donde entra al parque municipal, saliendo del mismo por la c/ Blasco Ibáñez, av. de la Estación, donde cruza la vía de FGV mediante hinca en la glorieta de la Mar Mediterránea, y continua por la av. de la Estación hasta su llegada al pozo de saneamiento desde donde se inicia el colector hacia la EB Enric Valor, próxima al cauce del río Seco. La conexión final con la EB El Campello se realizará por gravedad, desde el pozo de registro previo a la entrada de la EB El Campello, sito en la c/ Riu Monnegre en el cruce con la c/ Camí De Fondo.  
La tubería prevista es de PEAD, electrosoldada, de DN400 y PN16, con sus correspondientes ventosas para aguas residuales y desagües para el mantenimiento y vaciado de la tubería. En la conexión con la EB El Campello, la tubería que será de PEAD, SDR 11, PN 6 atmósferas, electrosoldable, según UNE-EN 13229.  
Al llegar al P-1.621,98, es necesario cruzar una infraestructura básica, que, siguiendo los requerimientos del organismo afectado, se realizará mediante hinca. La infraestructura en cuestión es el ferrocarril Alicante-Dénia (FGV) en la glorieta de La Mar Mediterranea.  
Elementos en la conducción de impulsión:  
Se han ejecutado arquetas con ventosas trifuncionales de diámetro nominal 80 mm alojadas en pozo de registro de 1 m de diámetro interior  
También se ha dispuesto un pozo de recepción de desagüe al que acometerá el desagüe de los distintos tramos de la conducción de impulsión.  
En la conexión con la EB El Campello, se prevé una arqueta de conexión diseñada para que el agua recibida desde la EB Enric Valor (Riu Seco) pueda dirigirse tanto a la EB El Campello como al sistema del caso urbano hacia Monte Orgegia.  
  
6.5. Automatismos y telecontrol  
Cada estación de bombeo contará con PLC de control que deberá realizar dos tareas básicas:  
- Adquisición, tratamiento, supervisión y maniobra del bombeo, a través de los módulos de entrada/salida digitales y analógicos correspondientes.  
- Comunicación con el SCADA a instalar en la EDAR Alacantí Nord.  
Para facilitar el acceso a los datos de cada bombeo de forma centralizada y sencilla, se prevé la instalación de una estación remota de comunicación en cada bombeo, más un sistema de gestión centralizado en la EDAR Alacantí Nord.  
Las comunicaciones serán punto a punto, y se realizarán mediante la combinación de dos (2) sistemas de comunicaciones simultáneos:  
- Red de Fibra Óptica. Se plantea un anillo de fibra óptica que incluirá todas las estaciones de bombeo de nueva ejecución, es decir desde EB La Nuza hasta EB Amerador.  
- Red de Radiocomunicaciones WiMAX. Se plantea para los casos en que no es posible el tendido de fibra para conectar directamente la EB correspondiente con la EDAR. Este es el caso de las estaciones de bombeo ya en funcionamiento, es decir desde Amerador hasta Enric Valor.  
La EB Amerador será la encargada de centralizar las comunicaciones de todo el anillo de fibra, para realizar el envío de datos hacia la EDAR.  
Para dimensionar el autómata a instalar en cada una de las estaciones de bombeo, se ha tenido en cuenta las variables que el sistema de control supervisará en cada caso:  
Digitales  
- Funcionamiento Local/Remoto.  
- Marcha y paro de motores.  
- Fallo térmico motores.  
- Posición manual/automático de motores.  
- Control de arrancadores.  
- Estado de las boyas de nivel tipo flotador en el bombeo.  
- Señales de alarma: disparo de protecciones, nivel de alivio alcanzado, señales cableadas del grupo electrógeno, detector de intrusismo.  
Analógicas.  
- Tensión, intensidad por fase y factor de potencia de la instalación.  
- Nivel en continuo en cántara del bombeo.  
- Control de variadores de frecuencia.  
- Caudalímetros.  
- Presión.  
- Detectores de gases.  
Además, el autómata recogerá a través de las tarjetas de comunicación MOD BUS correspondientes, todos los datos procedentes tanto del analizador de redes como del grupo electrógeno, de modo que se podrán generar alarmas y obtener estadísticas de funcionamiento.  
Los equipos de automatización seleccionados se basan en controladores de la gama Modicon M340 de Schneider Electric o equivalente. Los PLCs serán de tipo modular con lenguaje de programación que cumpla el estándar IEC 61658-3.  
El protocolo de comunicaciones local será Modbus/TCP, y para la comunicación con el Centro de Control Principal será TCP/IP.  
El arranque y paro de las bombas se regirá en condiciones normales por el nivel medido por el sensor de nivel en continuo, a instalar en cada uno de los bombeos. Se dispondrá así mismo de dos boyas en cada instalación, para detección de niveles en caso de fallo del sensor analógico.  
  
Las estaciones de bombeo diseñadas contarán con 2 (1+1) ó 3 (2+1) bombas. Las bombas trabajarán alternativamente, igualando sus horas de funcionamiento. El variador podrá trabajar con cualquiera de las bombas, realizando la alternancia de forma automática. Para el arranque de las bombas en caso de fallo del variador se dispondrá de arrancadores suaves.  
Independientemente del número de bombas que se instalen, el control de la bomba en funcionamiento se llevará a cabo mediante un variador de frecuencia que será el que asuma las variaciones de caudal, actuando sobre una bomba.  
También se utilizarán arrancadores para los bombeos con funcionamiento 2+1, en los que la segunda se accionará mediante arrancador y trabajará a su frecuencia nominal, realizándose la regulación del caudal en la primera bomba.  
En la sala de control de la EDAR Alacantí Nord se instalará un PC que albergará el software de control SCADA específico a desarrollar, así como la base de datos e históricos del mismo.  
El centro de control se comunica con los dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática, a la vez que permite la interacción con el proceso desde la pantalla del ordenador.  
Además de las tareas básicas de adquisición de datos, supervisión de las variables de control, y control propiamente dicho, actuando bien sobre los reguladores autónomos básicos (consignas, alarmas, menús, etc.) o directamente sobre el proceso; el SCADA se encargará de gestionar:  
- La transmisión de información con dispositivos de campo y otros PC.  
- La base de datos asociada al sistema.  
- La representación gráfica los datos de funcionamiento para cada elemento del sistema.  
- La organización de la información para facilitar un control estadístico, gestión de la producción y gestión administrativa y financiera.  
Se desarrollará una interfaz gráfica específica para el sistema de bombeos de El Campello, representando los objetos gráficos correspondientes a cada uno de los elementos que componen el sistema. Las pantallas a implementar serán al menos las siguientes:  
- Sinóptico general de todas las EBARs.  
- Sinóptico de funcionamiento de cada Estación de Bombeo.  
- Pantallas de introducción de datos y parametrización de estaciones.  
- Sinóptico de alarmas activas.  
- Histórico de alarmas  
- Representación gráfica de la evolución de las distintas variables  
- Informes estadísticos de las distintas variables  
- Pantallas de parametrización de las comunicaciones  
- Pantalla de asignación de alarmas, correos electrónicos, mensajería SMS.  
Para la implementación del SCADA se ha seleccionado el Software de configuración SCADA Vijeo Citect de Schneider Electric, por su flexibilidad y facilidad de integración. Además supone un ahorro de costes al ofrecer una licencia desarrollo gratuita y descargable, siendo necesario únicamente comprar licencias runtime, que dependerá del número de puntos a controlar. El servidor web integrado permite al operador del sistema acceder a toda la información desde cualquier dispositivo con acceso a internet.  
  
6.6. Sistema de eliminación de sulfhídrico  
El gas más problemático generado en aguas residuales, donde se dan las circunstancias de tener una alta DBO, grandes concentraciones de sulfuros en el agua, altas temperaturas, etc, es el sulfhídrico.  
Aparte de ser un gas que se detecta por el olfato humano a bajas concentraciones (0,05 ppm en el aire), con los problemas de rechazo por insalubridad que esta circunstancia genera, es un gas tremendamente corrosivo y peligroso para la salud humana, sin contar con otros problemas colaterales de gran importancia (Bacterias filamentosas, etc).  
En el caso de la red proyectada, debido a los tiempos de retención, la permanencia del agua en la red y a las longitudes de impulsión, se ha considerado importante implementar la utilización de una solución de Nitrato de Calcio líquido, que inhibe la producción de sulfhídrico, tal y como se explica a continuación.  
Frente a la naturaleza transitoria del fenómeno de producción de sulfuros disueltos, es absolutamente indispensable llevar a cabo un seguimiento analítico del sulfuro de hidrógeno en el aire de manera continua y simultánea en diferentes puntos del sistema hidráulico. De esta manera se podrá comprobar la eficacia en la erradicación del sulfhídrico. Los medidores de H2S utilizados, registran valores cada 10 minutos en continuo, con una precisión de 0,1 ppm.  
Estas mediciones son muy importantes para el cálculo de la dosis óptima  
El nitrato cálcico es una solución líquida que se dosifica directamente en el agua, por lo que no necesita ninguna dilución. Tal como el producto es recibido, así se dosifica.  
El equipamiento standard a utilizar en cada punto de dosificación será el siguiente:  
- Un (1) depósito de doble pared de 5.000 litros de capacidad.  
- Un (1) Controlador de la dosificación  
- Dos bombas de inyección (1+1 de reserva)  
- Válvula de retención de 3 bares y filtro.  
- Armario con panel de dosificación y puertas correderas para instalación de las bombas dosificadoras y conjunto de valvulería y elementos accesorios.  
- Conexiones entre el depósito y la bomba, así como desde la bomba al punto de dosificación.  
- 1 Medidor de sulfhídrico en continuo.  
  
Informe de supervisión del proyecto de construcción: Obras de conexión del saneamiento de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello con la EDAR Alacantí Norte (Alicante).  
Expte 2015/CM/0056 Campello-03: 2016SP226  
  
1. Antecedentes  
El proyecto que se informa tuvo entrada en este servicio el 26 de junio de 2017, tras subsanarse los aspectos señalados en los informes de incidencias de fechas 23 de noviembre de 2016 y 24 de marzo de 2017.  
  
Ha sido redactado, en marzo de 2016, por los ingenieros Ana María Montañés Fernández, Rafael Pérez Ochoa y María Emilia Seva Cartagena pertenecientes a la empresa Proaguas Costablanca, SA, actuando como director del proyecto por parte de la EPSAR el ingeniero Carlos Aliaga Fernández. Ha sido remitido por el jefe del Área Técnica de la EPSAR, Mariano López Sánchez, en la fecha señalada.  
Los principales antecedentes de la actuación proyectada son los siguientes:  
- Con fecha 10 de enero de 2006 la Entidad de Saneamiento de Aguas y el Ayuntamiento de El Campello suscribieron un Convenio para la cofinanciación de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales en el término municipal de El Campello.  
- Las obras fueron recogidas en el «Proyecto de construcción de los colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante)» y contemplaban la ejecución de un sistema integral de recogida y transporte de agua residual que sustituía a las pequeñas depuradoras existentes, formado por un conjunto de estaciones de bombeo interconectadas mediante una serie de impulsiones y colectores de gravedad.  
- Con fecha 14 de febrero de 2008 se adjudicaron las obras a la unión temporal de empresas BEFESA AGUA, SA, -OCIDE CONSTRUCCIÓN, SA.  
- Con fecha 25 de marzo de 2008 se firmó el acta de comprobación de replanteo de las obras.  
- Con fecha 17 de agosto de 2009, la Vicepresidenta del Consejo de Administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, acordó la redacción de modificaciones en el proyecto y acordó la suspensión temporal parcial de las obras afectadas por dichas modificaciones. Se levantó el 1 de septiembre de 2009 la correspondiente acta de suspensión.  
- El 30 de julio de 2012, en la reunión del Consejo de Administración de la EPSAR, se planteó resolver el contrato de las obras. Además, debido a que la suma de los caudales previstos de la zona norte es inferior en un 57,36 % del caudal de diseño de la depuradora prevista en el proyecto primitivo, se plantea un modificado con un alcance muy distinto al inicialmente previsto, dejando de ejecutar la depuradora proyectada, y conectando los caudales de la zona norte con la red de saneamiento del casco urbano de El Campello, y a través de esta, con la EDAR de Alacantí Norte.  
- Con fecha 21 de abril de 2015 se acordó por parte de la EPSAR la resolución del contrato de ejecución de obras, dado que la actuación planteada inicialmente no resuelve de manera eficaz el saneamiento del área norte del casco urbano de El Campello.  
- Atendiendo a los antecedentes citados, y dado que las obras construidas que formaban parte del «Proyecto de construcción de los colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante)» son claramente insuficientes para solucionar la problemática de saneamiento, la Entidad de Saneamiento contrató a Proaguas Costablanca, SA, la redacción del proyecto objeto de este informe.  
  
2. Examen del proyecto  
El objeto del proyecto es el de justificar, definir y valorar las obras necesarias relativas al «Proyecto de construcción de las obras de conexión del saneamiento de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello con la EDAR de Alacantí Norte (Alicante)» con la finalidad de resolver la evacuación de las aguas generadas en las aglomeraciones urbanas al norte del casco urbano de El Campello y su tratamiento adecuado de una manera eficaz.  
Descripción de las principales actuaciones proyectadas:  
La solución adoptada consiste en la implantación de una red de saneamiento que, a través de un total de 12 impulsiones de funcionamiento en serie, con tramos intercalados de colectores por gravedad, conducirá las aguas residuales de la zona norte hasta la red de saneamiento municipal existente, y por ende hacia la EDAR de Alacantí Norte para su tratamiento.  
Las obras a proyectar se han desarrollado teniendo en cuenta que parte de las infraestructuras necesarias se encuentran ya ejecutadas, por lo que el condicionante principal ha sido el aprovechamiento de las instalaciones existentes. Las principales actuaciones son las siguientes:  
- Obras hidráulicas necesarias para la recogida y transporte en alta de las aguas residuales generadas en la cuenca de saneamiento del área septentrional de la zona norte de El Campello: Estaciones de bombeo de la La Nuza, La Merced, Cala Baeza y Cala d'Or.  
- Interconexión a través del paraje Loma de Reixes-Barranc d'Aigües con la cuenca de saneamiento del área meridional, donde se realizarán las obras hidráulicas para la recogida y transporte de las aguas residuales generadas en las áreas correspondientes a las estaciones de bombeo av. América, Daia Nova, av. Bélgica, Plaza D.Carlos.  
- Modificaciones estructurales de la red de saneamiento existente para la conexión con el casco urbano de El Campello y su transporte hacia la EBAR de El Campello, situada en la margen derecha del río Montnegre, y actualmente operativa, desde donde se impulsarán las aguas residuales hasta la EDAR de Alacantí Norte para su tratamiento adecuado.  
Documentación del proyecto:  
En el punto 13 de la memoria, se incluye el apartado acciones sísmicas, siendo de aplicación la norma sismorresistente NCSR-02.  
El anejo núm. 1 se incluye el resumen de las características principales del proyecto y equipos electromecánicos a instalar en las estaciones de bombeo.  
El anejo núm. 2 Topografía y replanteo figuran los trabajos de campo y gabinete realizados para la obtención de la cartografía y topografía. Incluye un estudio topográfico inicial, cuyo levantamiento fue encargado a la empresa Global-Mediterránea, SL, para la ejecución del «Proyecto de construcción de los colectores y EDAR de las zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello (Alicante)». Por otro lado, un estudio topográfico de la ampliación de la zona Lloma de Reixes, solicitando el levantamiento al Instituto Técnico de la Construcción, SA, para la ejecución del «Proyecto modificado nº1 de construcción de colectores y EDAR en la zonas residenciales al norte del casco urbano de El Campello».  
En el anejo núm. 3 se incluye el Estudio Geotécnico, cuyas conclusiones son tenidas en cuenta en el resto del documento del proyecto. Se incluye tanto el estudio realizado en el proyecto de construcción de la obra ya ejecutada, como el realizado para la caracterización del terreno de los trazados que se han visto modificados y/o incrementados para la redacción del presente proyecto.  
El anejo núm. 5 de Caudales y parámetros de diseño, donde se determina el caudal de agua residual generado en las zonas vertientes a cada estación de bombeo.  
El anejo núm. 6 recoge los cálculos hidráulicos de la red de colectores, impulsiones y bombeos, el anejo núm. 7 los cálculos mecánicos de la red de colectores e impulsiones, el anejo núm. 8 los cálculos estructurales de la red de colectores e impulsiones y el anejo núm. 10 los cálculos eléctricos. Los cálculos se realizan por el autor del proyecto aplicando la normativa vigente. No se ha comprobado la bondad de los cálculos.  
En el anejo núm. 9 de Análisis de riesgos y emergencias, se acotan los riesgos susceptibles de darse en el sistema que se proyecta, dado que se trata de estaciones de bombeo conectadas en serie mediante impulsiones y colectores de gravedad por lo que su funcionamiento debe ser coordinado, así como las medidas que se llevarán a cabo en caso de emergencia.  
En el anejo núm. 11 se incluye el Sistema de control y automatización del sistema, que prevé la instalación de una instalación remota de comunicación en cada bombeo, más un sistema de gestión centralizada en la EDAR Alacantí Nord.  
El anejo núm. 12 define los costes de explotación de la red de colectores e impulsiones, donde se incluyen los costes de personal, energía eléctrica de las estaciones de bombeo y los costes de mantenimiento.  
En el anejo núm. 13 se realiza la justificación del cálculo de los precios adoptados, así como el cálculo del coeficiente de costes indirectos (6 %).   
El anejo núm. 14 establece el Plan de obra valorado, de carácter indicativo, con previsión de tiempo y coste.  
En el anejo núm. 15, Programa de Control de Calidad, que incluye tanto la obra civil como los equipos electromecánicos.  
El anejo núm. 16 describe los servicios afectados, autorizaciones, servidumbres y expropiaciones.  
En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye un estudio de gestión de residuos, desarrollado en el anejo núm. 17, y constando este de los contenidos mínimos establecidos en el artículo 4, RD 105/2008. La valoración de las medidas que en él se proponen asciende a la cantidad de 249.621,77 - (de ejecución material), cantidad que se incorpora en el capítulo núm. 25, «Gestión de residuos», del presupuesto del proyecto.  
Atendiendo a lo indicado en el RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se incluye un Estudio de Seguridad y Salud, desarrollado en el anejo núm. 19, y constando este de los contenidos mínimos establecidos en el artículo 5, RD 1627/97, ascendiendo el presupuesto de ejecución material de las medidas de protección que se proponen a 51.324,09 ?, cantidad que se traslada al capítulo núm. 27, «Seguridad y salud», del presupuesto del proyecto.  
Según se establece en el artículo 65, TRLCSP, modificado por la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, la clasificación del contratista será exigible en contratos de obras por importe igual o superior a 500.000 ?. Así, el autor propone que la clasificación que se deberá exigir al contratista adjudicatario de las obras será:  
- Grupo E (Hidráulicas) - Subgrupo 1 (Abastecimientos y Saneamientos) - Categoría 5 (Anualidad media entre 2.400.000 y 5.000.000 euros) - Equivalente a la antigua categoría f (Anualidad superior a 2.400.000 euros).  
El plazo previsto de la obra es de doce (12) meses.  
La fórmula de revisión de precios, será la 561, de entre las aprobadas por el RD 1359/2011 de materiales básicos y fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos de obras, para el caso de que se cumplan los supuestos del artículo 89, TRLCSP.  
  
3. Conclusiones  
El técnico que suscribe, informa lo siguiente:  
1. El proyecto se ha examinado en formato papel y digital, siendo el proyecto de construcción en formato electrónico, firmado digitalmente por los autores, el técnico del servicio gestor y el técnico del Servicio de Supervisión de Proyectos que suscribe el presente informe, el válido a todos los efectos. El archivo que contiene dicho proyecto se encuentra en el repositorio de documentos corporativos de la Generalitat Valenciana, gestionado por la DGTI y por este servicio, con el nombre:  
Campello\_SD\_2016SP226\_PP\_ConexNorteCascoUrbEdar\_EPSAR  
2. Consta de los documentos reglamentarios y constituye una obra completa, en el sentido exigido por el artículo 125 del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (RGLCAP), por lo tanto susceptible de ser entregada al uso general.  
3. Reúne los requisitos exigidos por el Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público y el RGLCAP, en cuanto a exigencia de documentación técnica.  
4. Se informa favorablemente en relación con lo especificado en los subapartados 1a, 1c y 1d del artículo 136 del RGLCAP.  
5. Las siguientes autorizaciones y permisos definitivos a obtener podrían dar a lugar a modificaciones en el proyecto posteriores a la aprobación del mismo o modificaciones en obra:  
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar relativa al cruce de la conducción por el cauce del Barranco d'Aigües Baixes y paralelismo e instalación en zona de servidumbre del dominio público hidráulico en el barranco paralelo a la N-332.  
- Autorización del Ministerio de Fomento, Demarcación de carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, en relación al paralelismo de las conducciones de impulsión con la carretera Nacional N-332.  
- Autorización de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) para el cruce y paralelismo de la conducción con las infraestructuras de FGV mediante hinca en la zona de Loma de Reixes y la glorieta de la Mar Mediterranea, y paralelismo e instalación en zona de servidumbre mediante PHD en la Avda Central.  
- Autorización de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Servicio de Patrimonio Cultural, en relación a la actuación arqueológica.  
- Autorización de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, por la afección a terreno forestal en la zona de Loma de Reixes y afección por paralelismo con la vía pecuaria «Vereda de la Playa».  
- Autorización de las corporaciones municipales afectadas.  
- Disponibilidad de los terrenos afectados: terrenos municipales y terrenos particulares. Expropiaciones, ocupaciones temporales y servidumbres de paso.  
- Autorizaciones de concesionarios/propietarios, para la reposición de servicios afectados.  
- Autorización de la Compañía Eléctrica para acometer los entronques a la red para la alimentación de las estaciones de bombeo.  
6. El presupuesto de ejecución material es de 3.360.937,16 ?, al que añadiendo el 13 % de gastos generales y el 6 % de beneficio industrial se convierte en un presupuesto de licitación -IVA. no incluido- de tres millones novecientos noventa y nueve mil quinientos quince euros con veintidós céntimos de euro (3.999.515,22 ?). El importe del 21 % de IVA. del presupuesto anterior asciende a la cantidad de ochocientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y ocho euros con veinte céntimos de euro (839.898,20 ?).  
  
València, 28 de julio de 2017  
  
El técnico de supervisión  
Adolfo Francisco Valero Llosa  
  
Por la Unidad de Supervisión de Proyectos  
Luis Cartagena Rodríguez