Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4294, del 17-07-2002 (2002/7786)

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2002, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante por la que se autoriza el proyecto: Cambio de conductor A-LA-56 de un tramo de LAMT 20 kV de alimentación al CTI Monserra y construcción de un tramo aéreo de conexión entre la LAMT al CTI Monserra con el CT La Viña II, en el término municipal de Benissa (Alicante), y se declara, en concreto, su utilidad pública. JUEXPR/2002/2 (ATLINE/2001/384).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4294

Fecha DOGV
:   17-07-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/7786


Fecha del documento
:   02-07-2002

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación y Competitividad

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Benissa
    * suministro de energía eléctrica
    * aeropuerto
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2002, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante por la que se autoriza el proyecto: Cambio de conductor A-LA-56 de un tramo de LAMT 20 kV de alimentación al CTI Monserra y construcción de un tramo aéreo de conexión entre la LAMT al CTI Monserra con el CT La Viña II, en el término municipal de Benissa (Alicante), y se declara, en concreto, su utilidad pública. JUEXPR/2002/2 (ATLINE/2001/384). [2002/X7786]
  
Por Resolución de este Servicio Territorial de Industria y Energía, de fecha 22 de enero de 2001, se sometió a información pública la aprobación del proyecto de ejecución, autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la referida línea eléctrica, previa petición, al amparo del artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de la entidad beneficiaria, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, publicándose anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 8 de marzo de 2002, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con fecha 15 de febrero de 2002 y en el periódico La Verdad con fecha 25 de febrero de 2002.
  
Durante el periodo de información pública se presentó una alegación: don Charles y doña M. Elisabeth Svoboda, propietarios de la finca A-BE-34 (parcela 112 del polígono 12) solicitaban: a) que la instalación se realizara de acuerdo con el Plan General de Benissa que propone caminos más anchos justamente donde van a colocar los apoyos y las líneas eléctricas; b) que la instalación eléctrica fuera subterránea en lugar de aérea o subsidiariamente se utilizasen los apoyos existentes para llevar cargas más altas; c) que se modificase el trazado de acuerdo con el plano que adjuntaba a su escrito.
  
La alegación fue contestada por la entidad beneficiaria poniendo de manifiesto lo siguiente: a) que el proyecto se ajusta al Plan de Ordenación del municipio de Benissa y que en el caso de que en el futuro se realizase alguna modificación en el planeamiento de ordenación que afectase a la línea eléctrica, se realizarían los cambios necesarios que hicieran compatible la instalación con las modificaciones que en su caso se pudieran producir en el planeamiento; b) que no es posible soterrar la línea eléctrica, ya que la finca de los alegantes está clasificada como suelo no urbanizable y la legislación vigente únicamente contempla la posibilidad de enterrar las líneas eléctricas cuando se trate de suelo urbanizable. Tampoco es posible adaptar el proyecto a los apoyos existentes ya que la mayoría de ellos no soportaría el esfuerzo de los nuevos cables y sus ángulos; c) el trazado propuesto por los alegantes debe desestimarse ya que el punto 7 que indican en su plano se corresponde con un apoyo que según la normativa vigente tiene que ser fin de la línea no pudiendo dar continuidad al cable eléctrico. Para realizar el trazado que los proponen sería necesario incrementar el coste de la línea eléctrica en un 10% de su presupuesto, lo que prohibe el artículo 161 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre. A más abundamiento, el trazado que proponen discurriría por el medio de parcelas de otros propietarios, mientras que el trazado del presente proyecto discurre por los márgenes de los caminos, tratando de evitar fraccionar las parcelas por las que discurre. Por último, la traza propuesta afectaría a zonas con masa arbórea, lo que obligaría a tramitar una declaración de impacto ambiental.
  
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las instalaciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiaciones.
  
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (BOE de 28 de noviembre de 1997), este Servicio Territorial de Industria Energía ha resuelto aprobar el proyecto de ejecución y autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA el proyecto ?Cambio de conductor A-LA-56 de un tramo de LAMT 20 kV de alimentación al CTI Monserra y construcción de un tramo aéreo de conexión entre la LAMT al CTI Monserra con el CT La Viña II- en el término municipal de Benissa (Alicante) y declarar, al propio tiempo, su utilidad pública en concreto, estableciéndose en todo caso las siguientes prescripciones:
  
Primera
  
En todo momento deberá cumplirse lo que se establece en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.
  
Segunda
  
El plazo de ejecución de las obras e instalaciones será de seis meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas.
  
Tercera
  
Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto y demás documentación técnica presentada, quedándose especificados en los siguientes datos básicos: la longitud total de la línea aérea será de 923 metros. Tendrá su origen en el apoyo grafiado con el número 701119 en el cual pasa la línea denominada la Fustera y el final en la línea denominada Montserra. Su recorrido discurre por la provincia de Alicante, atravesando el término municipal de Benissa.
  
Cuarta
  
Los cruzamientos especiales y otras afecciones de bienes de dominio público se realizarán de conformidad con los condicionados impuestos por los organismos competentes en cada caso.
  
Quinta
  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este Servicio Territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
  
Sexta
  
La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Innovación y Competitividad de la Generalitat Valenciana (calle Colón nº 32, 46937 Valencia), en el plazo de un mes a partir del día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992).