Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4565, del 13-08-2003 (2003/9461)

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, del Servicio Territorial de Industria de Alicante, por la que se aprueba el proyecto de ejecución, se autoriza la instalación de la línea aérea de media tensión a 20 kV de unión entre la LAMT al CTI Albardaneras Rojas y la LAMT al CTI La Higuera, en los términos municipales de Dénia y Pedreguer (Alicante), y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número JUEXPR/2001/12 (ATLIRE2001/68).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4565

Fecha DOGV
:   13-08-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2003/9461


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, del Servicio Territorial de Industria de Alicante, por la que se aprueba el proyecto de ejecución, se autoriza la instalación de la línea aérea de media tensión a 20 kV de unión entre la LAMT al CTI Albardaneras Rojas y la LAMT al CTI La Higuera, en los términos municipales de Dénia y Pedreguer (Alicante), y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número JUEXPR/2001/12 (ATLIRE2001/68). [2003/F9461]
  
Por Resolución de este Servicio Territorial de Industria y Energía, de fecha 30 de octubre de 2001, se sometió a información pública la aprobación del proyecto de ejecución, autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública, el estudio de impacto ambiental y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la línea aérea de media tensión a 20 kV de unión entre la LAMT al CTI Albardaneras Rojas y la LAMT al CTI La Higuera, en los términos municipales de Dénia y Pedreguer (Alicante), previa petición, al amparo del artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de la entidad beneficiaria, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, publicándose anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana con fecha 23 de noviembre de 2001, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con fecha 17 de noviembre de 2001 y en El Periódico de Alicante con fecha 15 de noviembre de 2001.
  
Durante el periodo de información pública se presentaron alegaciones: Ángeles Vives Puig Cerver, propietaria de la finca A-PE-17, manifestó que no estaba conforme con la colocación en su finca de un apoyo de la línea eléctrica y en caso de ser necesaria su instalación se ubicase en un lindero. Asimismo solicita se le abone la indemnización correspondiente; Francesc Ballester Forners, en nombre y representación de Jaime Miralles Noguera, propietario de la finca A-PE-2, solicitó que se le indique a su representado el lugar donde se va a instalar el apoyo y que se evite perjudicar o destruir el montaje del sistema de regadío a goteo que existe en dicha finca; Vicente Roig Serra, propietario de la finca A-PE-18, manifestó que estaba conforme con el trazado descrito en el proyecto siempre que el apoyo se coloque en el lindero de la finca y en el punto indicado en el plano del proyecto y que su instalación implique la sustitución y retirada del apoyo existente 27 T-444; Francisca Artigues Agulles, propietaria de la finca A-PE-15, manifestó que estaba conforme con el trazado descrito en el proyecto siempre que el apoyo se coloque en el lindero de la finca y en el punto indicado en el plano del proyecto en trámite.
  
Las alegaciones fueron contestadas por la entidad beneficiaria poniendo de manifiesto lo siguiente: respecto a la afectada Ángeles Vives Puig Cerver, contestó que en su finca no se va a instalar ningún apoyo sino únicamente una servidumbre aérea de línea eléctrica de 40 metros lineales y que procederá a abonar todos los daños y perjuicios que se le causen mediante el justiprecio correspondiente; en contestación a las alegaciones de Francesc Ballester Forners, manifestó que los planos a escala del trazado de la línea proyectada y de la ubicación de los postes se encuentran en el Ayuntamiento de Pedreguer y en el Servicio Territorial de Industria y Energía de la Generalitat Valenciana para que cualquier persona interesada pueda consultarlos y que la instalación del apoyo no impedirá que se continúe regando la finca. No obstante, si durante la ejecución de las obras se afectase a algún goteo Iberdrola Distribución Eléctrica manifestó que procederá a su restitución de manera inmediata y sin perjuicio de que abonará todos los daños y perjuicios causados en la finca mediante el justiprecio correspondiente; en contestación a las alegaciones de Vicente Roig Serra, manifestó que el proyecto se realizará de acuerdo con los parcelarios que figuran en el proyecto en los que se especifica la ubicación de los postes del tendido eléctrico y que todos los bienes afectados por el proyecto serán indemnizados mediante el abono del correspondiente justiprecio; en contestación a las alegaciones de Francisca Artigues Agulles, manifestó que el proyecto se realizará de acuerdo con los parcelarios que figuran en el proyecto en los que se especifica la ubicación de los postes del tendido eléctrico y que todos los bienes afectados por el proyecto serán indemnizados mediante el abono del correspondiente justiprecio.
  
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las instalaciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiaciones y habiéndose otorgado en fecha 30 de abril de 2003 la declaración de impacto ambiental por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.
  
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (BOE del 28.11.1997), este Servicio Territorial de Industria y Energía ha resuelto:
  
Aprobar el proyecto de ejecución y autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, la instalación de la línea aérea de media tensión a 20 kV de unión entre la LAMT al CTI Albardaneras Rojas y la LAMT al CTI La Higuera, en los términos municipales de Dénia y Pedreguer (Alicante), y declarar, al propio tiempo, su utilidad pública en concreto, estableciéndose en todo caso las siguientes prescripciones:
  
Primera. En todo momento deberá cumplirse lo que se establece en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Segunda. El plazo de ejecución de las obras e instalaciones será de nueve meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas.
  
Tercera. Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto y demás documentación técnica presentada, quedándose especificados en los siguientes datos básicos: tensión de 20 kV; la longitud total de la línea aérea será de 792 m, siendo su vano medio de 132 m; nº de apoyos: 6 metálicos; conductores: LA-56 de aluminio-acero galvanizado de 54,6 mm2 de sección; aislamiento: cadenas de aisladores de caperuza y vástago. Tiene su origen en el apoyo existente anterior al CTI Albardaneras Rojas y final en el apoyo existente nº 720463 a sustituir de la LAMT al CTI La Higuera.
  
Cuarta. Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este servicio territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
  
Quinta. La administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana (avda. Blasco Ibáñez, nº 50, 46729 Valencia), en el plazo de un mes a partir del día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992).