Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5990, del 07-04-2009 (2009/3741)

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar) para la construcción de determinados tramos de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, para la evacuación de las zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, tramos que discurren por los términos municipales de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant, en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2003/352/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5990

Fecha DOGV
:   07-04-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/3741


Fecha del documento
:   24-02-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Riba-roja de Túria
    * Benaguasil
    * Casinos
    * Llíria
    * Vilamarxant
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar) para la construcción de determinados tramos de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, para la evacuación de las zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, tramos que discurren por los términos municipales de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant, en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2003/352/46. [2009/3741]
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/352 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de la Conselleria de Industria y Energía a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), con domicilio social en Valencia, calle Dr. Romagosa, nº 1-4-W 2, relativo a la solicitud de fecha 18 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de Línea eléctrica 132 kV doble circuito, ST Peñas de Dios - AP7 ST Bosques - ST Requena, en los términos municipales de Andilla, Villar del Arzobispo, Llíria, Bugarra, Gestalgar y Chiva, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto y anexo del mismo, firmados por el ingeniero industrial Fernando Ortega Conde y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya.
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia nº 183 de fecha 03.08.2004, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.827 de fecha 25.08.2004, el diario de prensa Las Provincias de fecha 07.08.2004 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados.
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/279 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de la Conselleria de Industria y Energía a instancia de Nuevas Energías Valencianas, SA (Nevasa), con domicilio social en Valencia, calle Pedrapiquers, nº 2, polígono industrial Vara de Quart, Valencia, relativo a la solicitud de fecha 23 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de Línea eléctrica a 132 kV Bugarra - Villamarchante, en los términos municipales de Bugarra, Gestalgar, Pedralva, Cheste y Vilamarxant, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero industrial Juan Montoliu Selma y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de de la Comunidad Valenciana y Albacete, demarcación de Valencia.
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia nº 229 de fecha 26 de septiembre de 2003, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4595 de fecha 25 de septiembre de 2003, el diario de prensa Las Provincias de fecha 12 de septiembre de 2003 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados.
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.
Resultando que, mediante Resolución de 2 de marzo de 2007, la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente formula declaración de impacto ambiental, en los siguientes términos:
1. Estima no aceptable desde el punto de vista ambiental, el proyecto de instalaciones eólicas del Plan Eólico de la zona 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, cuya evacuación se proyecta por enganche a Bosques 1 de la zona 9 del Plan Eólico, que a su vez evacua a la ST de Requena
2. Estima aceptable desde el punto de vista ambiental, el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 8, cuyo sistema de evacuación se proyecta a la ST de Vilamarxant, con los condicionantes que se recogen en el apartado tercero de la parte dispositiva de la mencionada declaración de impacto ambiental, que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica y determina la unificación en una misma línea de la evacuación de la energía procedente de los parques eólicos de las zonas 7 y 8.
Resultando que la modificación del proyecto inicial consiste en la variación del trazado y tipología de la línea, motivada por la necesidad de cumplir los requisitos medioambientales exigidos por la DIA.
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar) presentó con fecha 2 de febrero de 2007 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia escrito solicitando continuar con la tramitación del expediente, al que adjunta nuevo proyecto de línea de 132 kV doble circuito, para evacuación de las zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, iniciando nuevo expediente con referencia ATLINE/2003/352/46/bis.
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/352/46/bis incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), relativo a la solicitud de fecha 2 de febrero de 2007, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, evacuación zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en los términos municipales de Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil y Vilamarxant, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto de la citada línea firmado por el ingeniero industrial Ricardo Santos Mata y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid con fecha 19 de enero de 2007, y anexo firmado por el mismo ingeniero técnico industrial y visado con fecha 13 de abril de 2007 por el mismo colegio oficial.
Resultando que el citado proyecto modificado fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 127 del día 30 de mayo de 2007, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 5522 del 29 de mayo de 2007, en el diario de prensa El Mundo del día 6 de junio de 2007, y mediante exposición en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afectados.
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió a los Ayuntamientos afectados por el proyecto Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil y Vilamarxant, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, habiendo informado los Ayuntamientos de Andilla, Casinos, Llíria, Benaguasil y Vilamarxant en los siguientes términos:
Ayuntamiento de Casinos: a través de informe de la oficina técnica, sugiere un trazado alternativo, el establecimiento de unas compensaciones mediante canon anual a los propietarios afectados por el trazado de la línea eléctrica y el posicionamiento de los apoyos en puntos situados entre parcelas.
Ayuntamiento de Benaguasil: a través de oficio del alcalde, manifiesta que el trazado propuesto no se ajusta de los objetivos de planeamiento urbanístico del municipio, se propone un cambio de trazado y la conexión con la futura subestación proyectada en el término municipal de Llíria.
Ayuntamiento de Vilamarxant: a través de oficio de la concejal delegada de Urbanismo, propone variar el trazado a la altura de Navaixet del Fetge, transcurriendo la línea hacia Benaguasil dejando al este el polígono industrial de Pla de Montero y la realización en subterráneo en suelo con especial protección paisajística.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió asimismo separata del proyecto técnico modificado de la línea eléctrica proyectada a:
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras
Diputación Provincial de Valencia, Servicio de Carreteras
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar
Iberdrola Distribución Eléctrica SAU
En orden a que presenten su conformidad y oposición, resultando todos los informes remitidos favorables o condicionados aceptados por el solicitante, sin que en ningún caso se observe impedimento para la realización de la instalación objeto de autorización.
Resultando, que se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo únicamente contestado el Ayuntamiento de Andilla con informe favorable.
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.
Resultando que con fecha 18 de diciembre de 2007, la empresa Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar), presenta ante la Dirección General de Energía el estudio de impacto ambiental del sistema de evacuación de la zona eólica 8 (conexión a Vilamarxant).
Resultando que con objeto de atender las alegaciones presentadas por los Ayuntamientos de Casinos, Benaguasil y Vilamarxant, la empresa Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar), presenta adjunto al estudio de impacto ambiental, un estudio de alternativas (modificaciones puntuales) a la citada línea.
Resultando que el citado estudio de impacto ambiental junto con el estudio de alternativas fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 9 del día 11 de enero de 2008, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 5673 del 4 de enero de 2008, en el diario de prensa El Mundo del día 9 de enero de 2008.
Resultando que, mediante resolución de 2 de junio de 2008, la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente formula resolución complemetaria de la declaración de impacto ambiental, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental, el sistema de evacuación de la zona 8 en su totalidad y parcial de la zona 7, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada resolución complementaria de la declaración de impacto ambiental.
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 11 de septiembre de 2008, se ha otorgado autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública para la construcción de la línea eléctrica 132 kV doble circuito, evacuación zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para los siguientes tramos: tramo comprendido entre la ST Peñas de Dios y Ap70, tramo comprendido entre los apoyos Ap 83 y Ap 85, tramo comprendido entre los apoyos Ap91 y Ap102 y el tramo comprendido entre los apoyos Ap107 y Ap124, que discurren por los términos municipales de Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos y Llíria en la provincia de Valencia.
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar) presentó con fecha 23 de junio de 2008 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia escrito solicitando continuar con el expediente de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de la línea línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, evacuación zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, al que adjunta anexo de modificación del proyecto de la línea eléctrica 132 kV, doble circuito, ST Peñas de Dios - ST Vilamarxant, de la zona 7 y 8, del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, que contempla determinados tramos de la citada línea eléctrica.
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/352/46/bis incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), relativo a la solicitud de fecha 23 de junio de 2008, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de determinados tramos de la línea eléctrica a 132 kV, doble circuito, evacuación zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, que discurren por los términos municipales de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto de la citada línea firmado por el ingeniero industrial David Almonacid Arnero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 11 de septiembre de 2008.
Resultando que el citado proyecto modificado fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 264 del día 5 de noviembre de 2008, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 5886 del 5 de septiembre de 2008, en el diario de prensa El Mundo del día 18 de noviembre de 2008, y mediante exposición en el tablón de edictos de los ayuntamientos afectados.
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió a los Ayuntamientos afectados por el proyecto Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, no habiendose recibido informe alguno por lo que se entiende su conformidad con la instalación.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió asimismo separata del proyecto técnico modificado de la línea eléctrica proyectada a:
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras
Diputación Provincial de Valencia, Servicio de Carreteras
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar
En orden a que presenten su conformidad y oposición, resultando todos los informes remitidos favorables o condicionados aceptados por el solicitante, sin que en ningún caso se observe impedimento para la realización de la instalación objeto de autorización.
Resultando, que se ha remitido, a cada uno de los ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, no habiendose recibido informe alguno de los Ayuntamientos por lo se entienden evacuados en sentido favorable.
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c), el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico corresponde a la administración autonómica las autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al artículo articulo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y al artículo 18 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Esta Dirección General de Energía resuelve:
Primero
Otorgar a Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar) autorización administrativa para la construcción de la Línea eléctrica 132 kV doble circuito, evacuación zonas 7 y 8 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, para los siguientes tramos: tramo comprendido entre apoyo Ap70 y el apoyo Ap83, tramo comprendido entre los apoyos apoyo Ap85 y apoyo Ap91, tramo comprendido entre los apoyos Ap102 y Ap107 y el tramo comprendido entre los apoyos Ap124 y SE Vilamarxant, que discurren por los términos municipales de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Vilamarxant en la provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:
- Tramo: Ap70 al Ap 83
Subtramo aéreo:
Origen del subtramo: Apoyo Ap70.
Fin de subtramo: Apoyo Ap 75.
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
Tipología constructiva: aérea.
Frecuencia: 50 Hz.
Número de circuitos: dos.
Conductores: un circuito de aluminio-acero, tipo LA-380, GULL de 381,0 mm² de sección total y otro circuito de aluminio-acero, tipo LA-545 (CARDINAL) de 547,30 mm² de sección total
Cables de tierra: uno tipo OPGW 15-24, de 118 mm² de sección.
Aislamiento: constituido por un aislador de vidrio templado, tipo E100/146
Apoyos: metálicos de acero galvanizado.
Puesta a tierra: mediante dos picas de acero cobreado de 14 mm. de diámetro y 2 metros de longitud.
Número de apoyos: 7
Término municipal Nº Apoyo
Casinos Ap70 al Ap 75
Subtramo subterráneo
Origen del subtramo: Apoyo Ap 75.
Fin de subtramo: Apoyo Ap 83.
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
Tipología constructiva: subterránea.
Frecuencia: 50 Hz.
Número de circuitos: dos.
Conductores: XLPE 76/132 (145) k. 1x1200 mm² Al + H172.
Aislamiento: XLPE reticulado en seco.
Término municipal: Casinos.
- Tramo: Ap 85 al Ap 91
Origen del tramo: Apoyo Ap 85.
Fin de tramo: Apoyo Ap 91.
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
Tipología constructiva: aérea.
Frecuencia: 50 Hz.
Número de circuitos: dos.
Conductores: un circuito de aluminio-acero, tipo LA-380, GULL de 381,0 mm² de sección total y otro circuito de aluminio-acero, tipo LA-545 (Cardinal) de 547,30 mm² de sección total.
Cables de tierra: uno tipo OPGW 15-24, de 118 mm² de sección.
Aislamiento: constituido por un aislador de vidrio templado, tipo E100/146.
Apoyos: metálicos de acero galvanizado.
Puesta a tierra: mediante dos picas de acero cobreado de 14 mm. de diámetro y 2 metros de longitud.
Número de apoyos: 7
Término Municipal Nº Apoyo
Llíria Ap 85 al Ap91
- Tramo: Ap 102 al Ap 107.
Origen del tramo: Apoyo Ap 102.
Fin de tramo: Apoyo Ap 107.
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
Tipología constructiva: aérea.
Frecuencia: 50 Hz.
Número de circuitos: dos.
Conductores: un circuito de aluminio-acero, tipo LA-380, GULL de 381,0 mm² de sección total y otro circuito de aluminio-acero, tipo LA-545 (Cardinal) de 547,30 mm² de sección total.
Cables de tierra: uno tipo OPGW 15-24, de 118 mm² de sección.
Aislamiento: constituido por un aislador de vidrio templado, tipo E100/146.
Apoyos: metálicos de acero galvanizado.
Puesta a tierra: mediante dos picas de acero cobreado de 14 mm. de diámetro y 2 metros de longitud.
Número de apoyos: 6
Término municipal Nº Apoyo
Llíria Ap 102 al Ap107
- Tramo Ap 110 al ST Villamarchante.
Subtramo aéreo.
Del apoyo Ap 110 al apoyo 125; del apoyo 126 al apoyo 127 bis y del apoyo 128 al apoyo 134.
Fin de subtramo: Apoyo Ap 134.
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
Tipología constructiva: aérea.
Frecuencia: 50 Hz.
Número de circuitos: dos.
Conductores: aluminio-acero, duplex, tipo LA-380, GULL de 381,0 mm² de sección total Cables de tierra: uno tipo OPGW 15-24, de 118 mm² de sección.
Aislamiento: constituido por un aislador de vidrio templado, tipo E100/146.
Apoyos: metálicos de acero galvanizado.
Puesta a tierra: mediante dos picas de acero cobreado de 14 mm. de diámetro y 2 metros de longitud.
Subtramo subterráneo
La parte complementaria no definida en el subtramo aéreo.
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
Tipología constructiva: subterránea.
Frecuencia: 50 Hz.
Número de circuitos: dos.
Conductores: cobre, XLPE 76/132 (145) k. 1x2000 mm² Cu + H172.
Aislamiento: XLPE reticulado en seco.
Término municipal Nº Apoyo
Llíria Ap110 al Ap127bis
Benaguasil Ap128 al Ap134
Riba-roja enterrada
Vilamarxant enterrada
- Presupuesto total de la línea en los tramos autorizados: 7.201.859,07 €.
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Segundo
Aprobar el anexo de modificación del proyecto de la línea eléctrica 132 kV, doble circuito, ST Peñas de Dios - ST Villamarchante, de la zona 7 y 8, del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, firmado por el ingeniero industrial D. David Almonacid Arnero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, demarcación de Valencia, con fecha 11 de septiembre de 2008, con las siguientes condiciones:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
2. El plazo de ejecución de la obra será de dieciocho meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar) podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y al proyecto de ejecución aprobado.
4. Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar) deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.
Igualmente, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la declaración de impacto ambiental de fecha 2 de marzo de 2007 de la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente y la resolución complementaria de fecha 2 de junio de 2008.
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la parte dispositiva de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
La necesidad de ocupación indicada, se extiende tanto a los bienes y derechos que deban ser materialmente ocupados con motivo de la ejecución del proyecto aprobado, como a aquellos que resulten necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento de la instalación, la protección del entorno y medio ambiente en general, así como para acondicionar y ejecutar los enlaces y accesos necesarios para interconectar con las infraestructuras viarias del entorno, y ello sin perjuicio de la obligación del promotor de obtener, con carácter previo a la ejecución de los mismos, las preceptivas autorizaciones administrativas que al efecto le fuera legalmente exigible recabar.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 24 de febrero de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.