Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5522, del 29-05-2007 (2007/6744)

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007 de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. autorización administrativa y aprobación del proyecto para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Benidorm en la provincia de Alicante. (ECBVA 95/99, CBREDE/2004/20/03. CBREDE/2005/7/03 y CBREDE/2005/14/03).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5522

Fecha DOGV
:   29-05-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/6744


Fecha del documento
:   16-03-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Benidorm
    * empresa privada
    * gas

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007 de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. autorización administrativa y aprobación del proyecto para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Benidorm en la provincia de Alicante. (ECBVA 95/99, CBREDE/2004/20/03. CBREDE/2005/7/03 y CBREDE/2005/14/03). [2007/6744]  
Vista la solicitud presentada por Gas Natural Cegas, SA. con fecha 7 de mayo de 2004 ante la Unidad Territorial de Energía de Alicante de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el Proyecto de la red básica de distribución de gas natural a Benidorm firmado por el ingeniero Industrial, D. Federico Arroyo Gómez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 7 de abril de 2004, y Addenda de septiembre de 2005 presentada en fecha 20 de marzo de 2006, para que le sea otorgada la autorización administrativa para la distribución de gas natural en el municipio de Benidorm, provincia de Alicante, con destino a los mercados doméstico, comercial e industrial. (CBREDE/2004/20/03).  
Resultando que fue realizada la información pública del Proyecto de red básica de distribución de gas natural a Benidorm presentado, a que hace referencia el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1.998), mediante el Anuncio correspondiente que se publicó en los diarios "La Verdad" y "Las Provincias" el día 15 de marzo de 2005, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 22 de marzo de 2005 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 10 de marzo de 2005.  
Resultando que obra en el expediente y dentro del plazo establecido escrito de alegaciones a la solicitud de autorización, presentado por Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. y que, en síntesis, manifiesta lo siguiente:  
Que de la solicitud y documentación presentada por Gas Natural Cegas, SA. no ha sido posible identificar el denominado "Estudio de Inversiones y Planificación de la Red de Gas de Benidorm", ni indica el criterio de elección de un caudal nominal de 2500 m³ (n)/h, ni una estimación de viviendas a suministrar, ni los planes de expansión de la red, así como que no resulta posible establecer el punto de conexión propuesto y tampoco se puede delimitar el área concreta para la que se solicita la autorización, solicitando se deniegue la misma.  
Del mencionado escrito se dio traslado al solicitante contestando, en síntesis, lo siguiente:   
Que el Estudio de Inversiones y planificación de la Red de gas de Benidorm se encuentra en el proyecto presentado bajo el epígrafe de Presupuesto.  
Que se está elaborando una Addenda en respuesta a la alegación presentada por el Ayuntamiento de Benidorm, en la que se incluirá, la planificación por zonas, cálculos de caudales requeridos, corrección del punto de entrega, concretando el ámbito geográfico de la autorización solicitada y las zonas correspondientes.  
Que el proyecto presentado, junto a la Addenda citada que se presentará, incluye, desde una primera fase, la gasificación de los consumos más importantes, permite la disponibilidad de suministro a clientes en un plazo menor y garantiza una mayor seguridad y calidad en el suministro al contemplar una distribución en rango de presión MPA(1), lo que permite un mayor grado de gasificación de edificios y viviendas.  
Resultando que solicitado por la Unidad Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Benidorm, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones en que deberán efectuarse las instalaciones a las que se refiere la solicitud de Gas Natural Cegas, SA., en fecha 14/04/05, se remite informe desfavorable por considerar insuficiente la información contenida en el proyecto técnico presentado, transcribiendo textualmente el informe técnico municipal, en el que se manifiesta que la separata del proyecto de Gas Natural Cegas, SA. no posee el grado de detalle necesario, pues no contempla el desarrollo de la red de distribución de una forma escalonada teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana; que los caudales y diámetros de las conducciones no están justificados por ningún estudio en la demanda prevista, ni se tienen en cuenta las infraestructuras existentes de relevancia que pueden condicionar las obras. Las afecciones a ciudadanos y visitantes pueden ser muchas y por ello requieren una planificación muy detallada, siendo fundamental que se contemplen los planes municipales de renovación de infraestructuras y viales con el fin de coordinar las obras con las posibles instalaciones de redes de fibra óptica o cualquier otro tipo de infraestructura destinadas a telecomunicaciones y otros servicios de red.  
Del mencionado informe se dio traslado por la Unidad Territorial de Energía de Alicante a Gas Natural Cegas, SA., que vino a contestar, en síntesis, que en breve se presentará una Addenda al proyecto, donde se adecua y complementa el proyecto presentado y que en la misma quedarán corregidos los puntos que constituyen las alegaciones en cuestión.   
(1) MPA: 0,05 bar < P (0,4 bar  
Resultando que figura en el expediente la presentación por parte de Gas Natural Cegas, SA. ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante en fecha 20 de marzo de 2006 escrito acompañando documentación denominada Addenda al proyecto de red de distribución de gas natural en Benidorm, de septiembre de 2005, en la que consta: El área de autorización y su compatibilidad urbanística; el diseño de la gasificación, el punto de entrega y diseño a futuro de la red de distribución con cálculos y características; así como los estudios de mercado y definición de la planificación e implantación por fases en el ámbito territorial del municipio. Igualmente plantea, de forma provisional, efectuar el abastecimiento a partir de una planta satélite de GNL, que se ubicará en una parcela de uso compatible a adquirir en un futuro.  
Resultando que la compañía Iberdrola Distribución de Gas, SA.U., en adelante Iberdrola Gas, presentó con fecha 7 de febrero de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante de la conselleria de Infraestructuras y Transporte escrito acompañado de Proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el término municipal de Benidorm (Alicante), firmado por el Ingeniero de Caminos, D. Javier de La Peña Ortiz de Zarate y visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en fecha 2 de febrero de 2005, solicitando autorización administrativa y aprobación de proyecto de detalle de la planta de gas licuado y de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Benidorm, tanto a los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en los planes de ordenación urbana ya aprobados, y a los nuevos desarrollos urbanísticos que se aprueben en un futuro, como al núcleo existente, y con destino a los mercados doméstico, comercial e industrial. Igualmente, pone de manifiesto que llevará a cabo la instalación de una planta satélite de GNL a fin de abastecer a la red de distribución del municipio en tanto no pueda efectuarse el suministro desde la red de transporte. (CBREDE/2005/7/03)  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Benidorm, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones en que deberán efectuarse las instalaciones a las que se refiere la solicitud de Iberdrola Gas, SA.U., mediante escrito del mencionado Ayuntamiento, presentado en fecha 18/05/05, se remite informe desfavorable, transcribiendo textualmente el informe técnico municipal, en el que se manifiesta que la separata del proyecto de Iberdrola Gas contempla una serie de infraestructuras que en líneas generales relacionan; que el caudal máximo de diseño ha sido determinado teniendo en cuenta el número de viviendas existentes y futuras, locales comerciales y zonas industriales y dotacionales; que la red se ha dimensionado dividiendo el área consolidada en seis zonas y con un programa de construcción dividido a lo largo de seis años, considerando, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana, nueve desarrollos futuros; que el proyecto contempla el desarrollo de la red de distribución de una forma escalonada, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana y que el caudal y diámetros calculados están justificados en el documento por un estudio de la demanda prevista. No obstante, reproduce el técnico municipal las objeciones al proyecto del informe anterior realizado, en el sentido de que las afecciones a ciudadanos y visitantes pueden ser muchas y por ello requieren una planificación muy detallada, siendo fundamental que se contemplen los planes municipales de renovación de infraestructuras y viales con el fin de coordinar las obras con las posibles instalaciones de redes de fibra óptica o cualquier otro tipo de infraestructura destinadas a telecomunicaciones y otros servicios de red.  
Del mencionado informe se dio traslado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante a Iberdrola Gas, manifestando que al objeto de plantear una gasificación ordenada y planificada contempla en su proyecto la división del área consolidada de la ciudad en seis zonas distintas, e identifica nueve futuros desarrollos urbanísticos, todo ello conforme al Plan General de Ordenación Urbana vigente, diferenciando entre suelo urbano y urbanizable y a una escala planimétrica 1/3.000. Que este esfuerzo obedece a permitir una ejecución ordenada y secuencial de las fases autónomas de actuación, susceptible de la coordinación que por el Ayuntamiento se estime oportuna para que las afecciones por su ejecución a los ciudadanos y visitantes resulten mínimas.   
Resultando que la compañía Endesa Gas Alicante, SA.U., en adelante Gas Alicante, presentó con fecha 15 de abril de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante de la conselleria de Infraestructuras y Transporte escrito acompañado de Proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el término municipal de Benidorm (Alicante), firmado por el Ingeniero industrial, D. Pedro Vinaches Almiñana y visado por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Alicante, en fecha 15 de abril de 2005, solicitando autorización administrativa para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Benidorm. (CBREDE/2005/14/03)  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Benidorm, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones en que deberán efectuarse las obras a las que se refiere la solicitud de Gas Alicante, mediante escrito del mencionado Ayuntamiento, presentado en fecha 22/06/05, se informa desestimando la autorización administrativa solicitada por considerar insuficiente la información contenida en el proyecto técnico remitido, transcribiendo textualmente el informe técnico municipal, en el que se manifiesta que la separata del proyecto de Gas Alicante contempla una serie de infraestructuras que, en líneas generales relaciona; que no contempla el desarrollo de la red de distribución teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana; que el caudal calculado y los diámetros están justificados por un estudio de la demanda prevista que no tiene en cuenta las peculiaridades de un municipio turístico de primer orden como es Benidorm. A continuación reproduce el técnico municipal las objeciones al proyecto del informe anterior realizado, en el sentido de que las afecciones a ciudadanos y visitantes pueden ser muchas y por ello requieren una planificación muy detallada, siendo fundamental que se contemplen los planes municipales de renovación de infraestructuras y viales con el fin de coordinar las obras con las posibles instalaciones de redes de fibra óptica o cualquier otro tipo de infraestructura destinadas a telecomunicaciones y otros servicios de red.  
Del mencionado informe se dio traslado a Gas Alicante, contestando, en síntesis, lo siguiente: Que los caudales de diseño están basados en datos estadísticos y su progresión a 20 años, pese a que si fueran detectadas desviaciones significativas, se realizarían las inversiones necesarias para garantizar el suministro a todas las zonas del municipio en el momento de la elaboración del proyecto.  
Resultando que en la fecha que es dictada la presente resolución, consta justificadamente acreditada a esta Dirección General de Energía por parte de Gas Natural Cegas, SA. e Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. los datos referidos a los siguientes extremos:  
La zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa, delimitada adecuadamente y definida la instalación principal de la red, dentro de zonas urbanizadas o con proyecto de urbanización aprobado.  
Referencia al Plan de Expansión de la red en la zona para la llegada del gas a los distintos puntos de suministro incluidos en el ámbito de la autorización.  
Identificación de los límites y distancias existentes de la zona objeto de dicho plan, limitada la expansión a suelo clasificado como urbano o urbanizable con proyecto de urbanización aprobado.  
Puntos de conexión de la infraestructura de gas, su emplazamiento geográfico, titular y características que lo definen.  
Otras posibilidades de conexión en la zona que tengan solución de continuidad para las instalaciones objeto de la solicitud de autorización administrativa.  
Por su parte, Gas Alicante, SA.U., únicamente ha puesto de manifiesto lo descrito en su contestación en el resultando anterior.  
Resultando que en fecha 13 de agosto de 1996, se otorgó resolución de concesión administrativa a Repsol Butano, SA. para la prestación del servicio público de suministro y distribución por canalización de combustibles gaseosos de la 2ª y 3ª familia en la localidad de Benidorm (Alicante), para usos domésticos, comerciales y pequeñas industrias, la cual quedaba condicionada a la solicitud por parte de la concesionaria de autorización para el montaje de las instalaciones de un proyecto detallado de las mismas, en el plazo de 1 año desde la publicación de la misma, publicación que tuvo lugar el 13 de septiembre de 1996, y en la que se establece como causa de extinción de la concesión el incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en la misma.(ECBVA/2004/95/99)  
Resultando que, de acuerdo con informe emitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante, no ha sido iniciada obra alguna destinada a la construcción de las instalaciones autorizadas, y solicitada información en fecha 6 de febrero de 2007 a Repsol Butano, SA. tendente a la comprobación del posible incumplimiento de la condición segunda de la Resolución de concesión de fecha 13 de agosto de 1996, y el cumplimiento de la causa de extinción prevista en el apartado c) de la condición novena de la citada resolución de concesión administrativa, no consta en el expediente manifestación alguna al respecto.  
Considerando que, se ha incumplido la condición segunda de la resolución de Concesión de fecha 13 de agosto de 1996, y se ha cumplido la causa de extinción prevista en el apartado c) de la condición novena de la citada resolución.  
Considerando que la Disposición Transitoria decimoquinta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, declara que sobre la zona de distribución de gas natural de una concesión que, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la presente Ley, hubiera devenido en autorización, no podrán concederse nuevas autorizaciones para la construcción de instalaciones de distribución hasta el 1 de enero de 2005.   
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones es dotar de infraestructura gasista como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial y la diversificación energética.  
Resultando que tanto Gas Natural Cegas, SA., como Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. y Gas Alicante SA.U. reúnen los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título II del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Considerando el informe técnico emitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre las solicitudes presentadas de Autorización Administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Benidorm.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b) de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Considerando el contenido del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y la Disposición Adicional vigésima tercera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, añadida por el artículo vigésimo noveno del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, que establece que sobre la zona de distribución de gas natural de una autorización administrativa no podrán concederse nuevas autorizaciones para la construcción de instalaciones de distribución, debiendo cumplir las obligaciones de servicio de interés general y extensión de las redes, impuestas en la legislación y en la propia autorización administrativa. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 78.  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando las ventajas en orden a la garantía, al alcance, la calidad y condiciones técnicas de los planteamientos realizados a través de las solicitudes tramitadas, en virtud de lo anteriormente establecido y que esta Dirección General de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3. d) de la Ley 34/1998 y con el artículo 16 del Decreto 182/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve  
Extinguir la concesión administrativa otorgada en la Resolución de 13 de agosto de 1996, de la conselleria de Industria y Comercio, a Repsol Butano, SA. para la prestación del servicio público de suministro y distribución por canalización de combustibles gaseosos de la 2ª y 3ª familia en la localidad de Benidorm (Alicante) para usos domésticos, comerciales y pequeñas industrias, concesión que conforme a la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos quedó sustituida de pleno derecho por autorización administrativa de las establecidas en su Título IV, a la entrada en vigor de la referida Ley.  
La concurrencia de peticionarios a la Autorización Administrativa para la gasificación del municipio de Benidorm y otorga a Iberdrola Distribución de Gas, SA.U., autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en la localidad de Benidorm en la provincia de Alicante.  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d) y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 46.077'06 Euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Alicante, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el punto 4 del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública  
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Alicante de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización una vez que el Servicio Territorial de Energía de Alicante formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
Segunda. Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. cumplirá con las obligaciones que se señalan estrictamente en el artículo 74 "Obligaciones de los distribuidores de gas natural" y en el punto 1 del artículo 83 "Obligaciones y derechos de los Distribuidores y Comercializadores en relación al suministro" de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Cuarta. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.   
Quinta. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo.  
Sexta. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Séptima. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
Octava. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Novena. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha su notificación.  
3. Aprobar a Iberdrola Distribución de Gas, SA.U. el proyecto de ejecución firmado por el Ingeniero D. Javier De La Peña Ortiz De Zarate y visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en fecha 2 de febrero de 2005, para la construcción de la red de distribución de gas natural en el municipio de Benidorm, provincia de Alicante y cuyas características principales son:  
Sujeto: Iberdrola Distribución de Gas, SA.U.  
Tipo de gas: Gas natural.  
Punto de conexión:  
Solución inicial provisional de suministro:  
Planta satélite de gas natural licuado para almacenamiento y regasificación de GNL, situada entre la A7 y el ferrocarril Alicante-Dénia y al oeste de Avenida de la Comunidad Europea, en una parcela de propiedad municipal, con ramal de alimentación PE-315, diámetro 315 mm., espesor 17'9 mm., hasta armario de regulación y medida, cuyas características son:  
Capacidad útil de almacenamiento: 1 x 120.000 litros.  
Capacidad de gasificación: 3.000 Nm³/h.  
Presión máxima de almacenamiento: 5'5 bar.  
Presión normal de utilización: 1'5 hasta 4 bar.  
Módulos de almacenamiento, descarga, vaporización, regulación y control, y agua caliente.  
Ejecución de las instalaciones: 3 meses, a contar desde la aprobación del proyecto específico correspondiente.  
Solución definitiva:  
Acometida a la red del gasoducto Alicante-Benidorm-Altea, en la Estación de Regulación y Medida, y ramal de alimentación al municipio.   
Con posterioridad a la conexión deberá desmantelarse la planta satélite de GNL, antes descrita.  
Zona Geográfica:  
Las zonas urbanas tal y como quedan reflejadas en la descripción de las áreas, (planos identificados del PD-101 al PD-106 del proyecto de la red de distribución de gas natural), comprendidas en las Fases I, II, III, IV, V, VI y VII del apartado siguiente, calificadas como tales de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación Urbana, y aquellas actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
MPB: 0,4 bar< P (4 bar  
Características de las instalaciones y planes de expansión:   
Fase I: 1ª Anualidad (a contabilizar desde la finalización de la instalación de la planta de GNL)  
. Distribución de la red con tubería de polietileno de diámetros 315, 220, 110, y 63 mm, con longitudes respectivas 6.705, 720, 3.249 y 6.310 m.l. en MPB(1) y espesores de 17'9, 11'4, 6'3 y 3'6 mm.  
. Delimitación geográfica. (Plano PT-100 del proyecto y planos de detalle) que queda definida por los siguientes viales.  
Sur- Avenida de Europa.  
Este- Avenida Madrid.  
Norte- Calle Sierra Dorada, Calle Munich.  
Oeste- Avenida París, Avenida Zamora, Avenida del Derramador y Avenida de la Comunidad Valenciana.  
Fase II: 2º semestre de la 1ª anualidad y 2ª anualidad (a contabilizar desde la finalización de la instalación de la planta de GNL)  
- Distribución de la red con tubería de polietileno de diámetros 110 y 63 mm, con longitudes respectivas 2.389 y 5.435 m.l. en MPB(1) y espesores de 6'3 y 3'6 mm.  
- Delimitación geográfica. (Plano PT-100 del proyecto y planos de detalle) que queda definida por los siguientes viales.  
Sur- Calle Valencia, Calles Arcoiris, Primavera, Austria y Avenida de Inglaterra.  
Este- Avenida Alcoy.  
Norte- Avenida Europa y Avenida de la Comunidad Europea.  
Oeste- Calle Italia.  
Fase III: 2º semestre de la 2ª anualidad y 3ª anualidad (a contabilizar desde la finalización de la instalación de la planta de GNL)  
- Distribución de la red con tubería de polietileno de diámetros 110 y 63 mm, con longitudes respectivas 4.217 y 8.891 m.l. en MPB(1) y espesores de 6'3 y 3'6 mm.  
- Delimitación geográfica. (Plano PT-100 del proyecto y planos de detalle) que queda definida por los siguientes viales.  
Sur- Calle Caracas, Avenida Nicaragua, Avenida de Cuba y Avenida de Jaime I.  
Este- Calle Sant Pere, Passeig de la Carretera, Avenida Martínez Alejos y Avenida Alcoy.  
Norte- Calle Valencia, Calle Pont, Avenida de l'Aigüera.  
Oeste- Carrer de l'estaciò y línea de ferrocarril.  
Fase IV: 2º semestre de la 3ª anualidad y 4ª anualidad (a contabilizar desde la finalización de la instalación de la planta de GNL)  
- Distribución de la red con tubería de polietileno de diámetros 110 y 63 mm, con longitudes respectivas 5.049 y 6.937 m.l. en MPB(1) y espesores de 6'3 y 3'6 mm. MPB: 0,4 bar< P (4 bar  
- Delimitación geográfica. (Plano PT-100 del proyecto y planos de detalle) que queda definida por los siguientes viales.  
Sur- Límite del término municipal.  
Este- Avenida Vicente Lorca Alós, Playa de Poniente.  
Norte- Avenida Nicaragua y Avenida Jaime I  
Oeste- Avenida del Pinar, Avenida Serra Cortina, Avenida de Chile y Avenida de Cuba.  
Fase V: 2º semestre de la 4ª anualidad y 5ª anualidad (a contabilizar desde la finalización de la instalación de la planta de GNL)  
. Distribución de la red con tubería de polietileno de diámetros 110 y 63 mm, con longitudes respectivas 2.651 y 4.812 m.l. en MPB(1) y espesores de 6'3 y 3'6 mm.  
. Delimitación geográfica. (Plano PT-100 del proyecto y planos de detalle) que queda definida por los siguientes viales.  
Sur- Oeste - Avenida de l'Almiral Bernat de Sarrià y Avenida de Europa.  
Este- Avenida de París y Avenida de Zamora.  
Norte- Calle China, Calle Montecarlo, Calle Viena, Calle Oslo, Calle París, Calle Frankfurt, Calle Malta, Calle Moscú, Calle Rumanía y Calle Marsella.  
Fase VI: 5ª y 6ª anualidad (a contabilizar desde la finalización de la instalación de la planta de GNL)  
- Distribución de la red con tubería de polietileno de diámetros 110 y 63 mm, y cuyas longitudes y espesores respectivos, en razón de la zona descrita, se han incluido en las descritas para la Fase III.  
- Delimitación geográfica. (Plano PT-100 del proyecto y planos de detalle) que queda definida por los siguientes viales.  
Sur- Paseo de Colón.  
Este- Plaza del Castillo, Plaza de Santa Ana, Plaza del Torrejo y Avenida Mare de Déu del Sofratge.  
Norte- Avenida Martín Alejos  
Oeste-Passeig de la carretera.  
Fase VII: Se enmarcan en este epígrafe aquellas nuevas futuras actuaciones urbanísticas contempladas en el actual Plan General de Ordenación Urbana cuya efectiva implantación de infraestructura gasista y distribución, se efectuará de forma simultánea al proceso urbanístico en el horizonte temporal coincidente desde la primera anualidad definida.  
Los nuevos desarrollos que se contemplan son los siguientes:  
Murtal 1 y 2  
La Cala Sector A y Sector B  
Sinto Sentella  
Armanello  
Sector PP3/1 Industrial  
Ciudad Médico Residencial  
MPB: 0,4 bar< P (4 bar  
Xixo  
Discotecas  
PAU 1-Murtal  
Presupuesto del proyecto presentado: 2.303.853, 39 Euros  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1ª Las instalaciones a establecer se harán con arreglo al proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, dentro de los plazos de distribución temporal de instalaciones señalados anteriormente, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, y, en todo caso, se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1974 (BOE 6 diciembre 1974) y modificado por la Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 08.11.83) y su corrección de errores (BOE 23.07.84), la Orden de 6 de julio de 1984 (BOE 23.07.84), la Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE 21.03.94), la Orden de 29 de mayo de 1998 (BOE 11.06.98), y cumplirán dicho reglamento, así como las disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación e igualmente respecto a lo estipulado en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y su utilización de combustibles gaseosos (BOE de 04.09.2006), de acuerdo con lo dispuesto en su Disposición Final Tercera. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
2ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
3ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante, a efectos de reconocimiento y de autorización de explotación, conforme el contenido del artículo 85 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
4ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 16 de marzo de 2007.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.