Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5115, del 17-10-2005 (2005/10411)

RESOLUCIÓN 20 de septiembre de 2005, del director general de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV .La Plana-Benicarló., desde el Apoyo nº 25 hasta la S.T. Vall d'Alba (Apoyo nº 74 bis), en los términos municipales de Borriol, Sant Joan de Moró, Villafamés y Vall d'Alba, en la provincia de Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución (ATLINE /2004/25/12).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5115

Fecha DOGV
:   17-10-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/10460


Fecha del documento
:   20-09-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Sant Joan de Moró
    * Vall d'Alba
    * Borriol
    * Vilafamés
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN 20 de septiembre de 2005, del director general de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV ?La Plana-Benicarló?, desde el Apoyo nº 25 hasta la S.T. Vall d'Alba (Apoyo nº 74 bis), en los términos municipales de Borriol, Sant Joan de Moró, Villafamés y Vall d'Alba, en la provincia de Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución (ATLINE /2004/25/12). [2005/X10907]
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en la Av. de Burgos, 8, de Madrid, en fecha 26 de enero de 2004 ante el Servicio competente en materia de energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV ?La Plana-Benicarló?, desde el Apoyo nº 25, hasta la S.T. Vall d'Alba (Apoyo nº 47 bis), en los términos municipales de Borriol, Sant Joan de Moró, Villafamés y Vall d'Alba, provincia de Castellón. Al mencionado escrito se adjuntaba el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial Javier Arroyo Caballero y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Castellón, en fecha 9 de diciembre de 2003.
  
Resultando que los días 17 de agosto y 26 de agosto de 2004 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivamente, el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos afectados por el proyecto, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico. En contestación a dicho escrito, las Entidades Locales afectadas informaron, en síntesis, lo siguiente:
  
Los Ayuntamiento de Sant Joan de Moró, Borriol y Villafamés contestaron favorablemente al proyecto con los condicionados que en ellos se contienen.
  
No consta en el expediente contestación alguna del Ayuntamiento de Vall d'Alba, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial:
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:
  
Red Eléctrica Española, SA.
  
Servicio Territorial de Carreteras de Castellón de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Confederación Hidrográfica del Júcar.
  
Telefónica de España.
  
Diputación Provincial de Castellón.
  
Gas Natural S.D.G., SA.
  
En respuesta a la petición de condicionado formulada por el Servicio Territorial de Energía de Castellón, los Organismos mencionados emitieron informe favorable a la instalación proyectada, estableciendo los condicionados que figuran en el expediente.
  
Resultando que remitidas al solicitante los condicionados presentados por los Ayuntamientos y Organismos referidos, prestó su conformidad al contenido de los mismos, solicitando se continúe el trámite para acceder a la solicitud planteada.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, se ofició a los Ayuntamientos afectados por el Proyecto solicitando informe sobre la adaptación del mismo al Planeamiento Urbanístico vigente, informando las entidades locales, en síntesis, de lo siguiente:
  
Los Ayuntamiento de Sant Joan de Moró y Borriol contestaron favorablemente al proyecto con idéntico contenido al expresado en el informe previsto por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre.
  
El Ayuntamiento de Villafamés emitió en un primer escrito informe desavorable por interferir la instalación en los Planes de Ordenación Urbana, al afectar a Suelo No Urbanizable con Protección Paisajística, entendiendo que debería justificarse mediante estudio de impacto ambiental. Posteriormente y en trámite de contestación al informe previsto por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, contestó favorablemente por considerar justificadas las alegaciones formuladas por Iberdrola DE, SAU, sobre la instalación, al tratarse únicamente de un tendido de línea aérea sobre postes legalmente establecidos con anterioridad, y que habiéndose consultado con la Conselleria de Territorio y Vivienda les ha confirmado la innecesariedad de estudio de impacto ambiental.
  
No consta en el expediente contestación alguna del Ayuntamiento de Vall d'Alba, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial:
  
Resultando que como antecedentes del Proyecto presentado figura que la actual línea La Plana-Benicarló, sobre la que se solicita la instalación del segundo circuito, está preparada con apoyos para doble circuito en todo su trazado, no siendo necesaria la instalación de ningún nuevo apoyo y que la misma fue autorizada y declarada como de utilidad pública por la Delegación Provincial de Castellón el 16 de marzo de 1979, aprobándose el proyecto de ejecución en fecha 23 de agosto de 1.982 y obteniéndose el Acta de Puesta en Marcha el 9 de noviembre del mismo año.
  
Resultando que, de acuerdo con el proyecto firmado por el ingeniero Javier Arroyo Caballero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Castellón, en fecha 9 de diciembre de 2003, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es garantizar el suministro en la zona con una implantación importante en la demanda de empresas industriales y comerciales, así como la mejora en la calidad de servicio dada la antigüedad y limitación de potencia de la mencionada línea actual existente.
  
Resultando que la Unidad Territorial de Energía de Castellón ha informado favorablemente la solicitud.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.
  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana; y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en relación, éste último, con la Disposición Transitoria que contiene.
  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme el artículo 16 del Decreto 118/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,
  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
  
Primero. Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV ?La Plana-Benicarló?, desde el Apoyo nº 25, hasta la S.T. Vall d'Alba (Apoyo nº 47 bis), en los términos municipales de Borriol, Sant Joan de Moró, Villafamés y Vall d'Alba en la provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:
  
Origen de la línea: apoyo nº 25, de la línea ?La Plana-Benicarló?.
  
Fin de la línea: Pórtico de la subestación transformadora de Vall d'Alba.
  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
  
Tipología constructiva: aérea.
  
Potencia máxima a transportar: 131 MVA.
  
Número de circuitos: uno.
  
Conductores: aluminio-acero de 281,1 mm2 de sección total, dos conductores por fase, tipo LA-280.
  
Cables de tierra: Desde el apoyo nº 25 al apoyo nº 30, dos cables, uno de acero AC-50 y otro del tipo OPGW-15 con fibras en su interior. El trazado desde e apoyo nº 30 hasta el apoyo nº 7 bis, dos cables de acero del tipo AC-50.
  
Aislamiento: Cadena de aisladores compuestos tipo U120AB132P, de 650 kV de tensión soportada al choque, 320 kV de tensión soportada bajo lluvia y 1.390 mm de longitud de aislante mínima.
  
Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de acero S355J2G3 y S275JR, organizados en forma de celosía sencilla. El apoyo de final de la línea es del tipo 12E190.
  
Longitud total: 17.510 m.
  
Presupuesto total: 896.631, 35 euros.
  
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero Javier Arroyo Caballero y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete con fecha 9 de diciembre de 2003, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
El plazo de ejecución de la obra será de tres meses desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
  
El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.
  
Iberdrola deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.