Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5062, del 02-08-2005 (2005/8413)

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2005 del director general de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar), para la construcción de la línea eléctrica de simple circuito a 132 kV, entre la subestación denominada .ST Todolella. y el apoyo 48 de la línea .ST Torre Miró . ST Morella., se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública (expedientes ATLINE/2003/73 y ATLINE/2003/73/12).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5062

Fecha DOGV
:   02-08-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/8413


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2005 del director general de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas SA (Renomar), para la construcción de la línea eléctrica de simple circuito a 132 kV, entre la subestación denominada ?ST Todolella- y el apoyo 48 de la línea ?ST Torre Miró - ST Morella?, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública (expedientes ATLINE/2003/73 y ATLINE/2003/73/12). [2005/X8413]
  
Vistos los expedientes con referencias ATLINE/2003/73 y ATLINE/2003/73/12 incoados por el Servicio Territorial de Energía de Castellón, a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), con domicilio en la Calle Doctor Romagosa, nº 1 de Valencia, relativos a la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto firmado por el ingeniero industrial Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 25 de octubre de 2004, y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una nueva línea eléctrica de simple circuito a 132 kV, entre la subestación transformadora denominada ?ST Todolella?, y el apoyo 48 de la línea ?ST Torre Miró - ST Morella?, en la provincia de Castellón.
  
Resultando que el expediente ATLINE/2003/73, - Línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, ST Todolella - Ap 32. Línea ST Embalagué - ST Morella- fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 6 de fecha 10.07.03, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.547 de fecha 18.07.03, el diario Mediterráneo de fecha 07.07.03 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.
  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.
  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 13.04.05 se otorgó autorización administrativa a Renomar para la instalación del Parque Eólico denominado ?Muela de Todolella- que incluye la ?ST Muela de Todolella?, denominada en los expedientes objeto de esta resolución como ?ST Todolella?.
  
Resultando que dicho parque eólico forma parte la zona 2 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2001 del Gobierno Valenciano.
  
Resultando que, mediante Resolución de 11 de agosto de 2004, el director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula Declaración de Impacto Ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 2, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, incluido el sistema de evacuación eléctrica, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental, que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica.
  
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Renomar presentó con fecha 11 de noviembre de 2004 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón escrito solicitando continuar con la tramitación del expediente, al que adjunta ?Anexo de modificación al proyecto de ejecución de la antigua línea eléctrica aérea a 132 kV, simple circuito, ST Todolella - Ap 32 ST Embalagué - ST Morella, actual ST Todolella - Ap 48 ST Torre Miró - ST Morella?, firmado por el ingeniero industrial Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 25 de octubre de 2004, iniciando el nuevo expediente con referencia ATLINE/2003/73/12 y dejando sin efecto el antiguo.
  
Resultando que el citado Anexo de modificación al proyecto fue tramitado con el número de expediente ATLINE/2003/73/12 citado y sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 22 del día 19 de febrero de 2005, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4953 del 24 de febrero de 2005, en el diario Mediterráneo del día 14 de febrero de 2005, y mediante exposición en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afectados, Todolella y Forcall, habiéndose presentado en síntesis las siguientes alegaciones:
  
El Ayuntamiento Todolella, propone dos vías alternativas para la línea eléctrica, con el fin de evitar que se inutilice la balsa de extinción de incendios forestales. Además, en cuanto al tramo subterráneo de la línea, solicita aclaración sobre las zanjas.
  
El Ayuntamiento de Forcall, propone el enterramiento de la línea entre los apoyos 49 al 58, por la proximidad de las líneas al municipio y el impacto visual que se genera.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el artículo 131 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón afectados por el proyecto, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente. En contestación a dicho escrito, las Entidades Locales afectadas han informado, en síntesis, lo siguiente:
  
El Ayuntamiento de Todolella solicita información sobre las zanjas y adjunta informe del Técnico Municipal indicando que el trazado de la línea discurre muy próximo a una balsa de agua, utilizada para la extinción de incendios, proponiendo la separación de la línea hasta una distancia de 100 m de la citada balsa. Se añaden al informe otras consideraciones de carácter urbanístico.
  
El Ayuntamiento de Forcall solicita el enterramiento de un tramo próximo al municipio y adjunta informe del Técnico Municipal en el que se indica el impacto visual y paisajístico de las líneas proyectadas en la zona, la afección del área de servidumbre sobre las instalaciones agropecuarias, así como la afección a la variante de la carretera Forcall - Todolella. Se añaden al informe otras consideraciones de carácter urbanístico.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió asimismo separata del proyecto técnico de la línea eléctrica proyectada a:
  
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Ebro
  
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras
  
Telefónica
  
Electra del Maestrazgo
  
Conselleria de Territorio y Vivienda, Servicio Territorial de Castellón
  
Al objeto de que emitieran, el condicionado técnico procedente, que trasladadas al solicitante todas ellas fueron aceptadas.
  
Resultando que remitidas al solicitante las alegaciones expresadas y los condicionados presentados por el resto de afectados por el proyecto no mencionados en el párrafo anterior, para que prestasen su conformidad o formularan los reparos que estimaran procedentes, manifestó, en síntesis, que:
  
Con respecto al pronunciamiento del Ayuntamiento de Todolella, el solicitante manifiesta que el trazado de la línea se ha realizado de acuerdo con lo indicado en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 11 de agosto del 2004 y el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, y aporta la información solicitada por el Ayuntamiento.
  
Con respecto al pronunciamiento del Ayuntamiento de Forcall, el solicitante manifiesta que el proyecto de la línea eléctrica se ha realizado de acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 11 de agosto de 2004, y el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
  
Por todo lo cual solicita se continúe el trámite de autorización administrativa.
  
Resultando que remitidas a los ayuntamientos afectados las contestaciones del solicitante, en orden a que muestren su conformidad o reparos a dicha contestación, no se ha presentado pronunciamiento alguno, entendiéndose su conformidad con la contestación al condicionado efectuada por el peticionario.
  
Resultando que se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación habiendo presentado dichos informes los dos ayuntamientos afectados, Todolella y Forcall.
  
Las manifestaciones de los citados entes locales han sido, en síntesis las siguientes:
  
El Ayuntamiento de Todolella manifiesta mediante informe del Arquitecto Municipal de fecha 29 de diciembre de 2004, que la línea eléctrica discurre por zona calificada por el PGOU de Todolella como Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Medioambiental, añadiendo que dado el especial interés de las instalaciones para la comarca, se estará a lo decidido por el Ayuntamiento en Pleno de Todolella y por las Consellerias competentes en la materia.
  
El Ayuntamiento de Forcall manifiesta mediante informe del Arquitecto Municipal de fecha 19 de enero de 2005, que las obras objeto del Proyecto se encuentran en suelo clasificado en el Plan de Delimitación del Suelo como no Urbanizable, añadiendo que se deberá tramitar la preceptiva Autorización Previa, además de otras consideraciones de carácter no urbanístico.
  
Resultando que la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía producida en los parques eólicos de la zona 2 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y reforzar el sistema eléctrico.
  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente con fecha 23 de noviembre de 2004.
  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c), el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico corresponde a la administración autonómica las autorizaciones de instalaciones producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al artículo articulo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y al artículo 16 del Decreto 118/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
  
Primero. Otorgar a Energías Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar) autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica de simple circuito a 132 kV, entre la subestación denominada ?ST Todolella- y el apoyo 48 de la línea ?ST Torre Miró - ST Morella?, que discurre por los términos municipales de Todolella y Forcall en la provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:
  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
  
Tipología constructiva: aérea y subterránea
  
Frecuencia: 50 Hz.
  
Tramo Aereo (ST Todolella - Apoyo 23 y Apoyo 24 € Apoyo 48 ST Torre Miró - ST Morella)
  
Potencia máxima a transportar: 131 MVA por circuito.
  
Número de circuitos: uno
  
Conductores: aluminio-acero tipo (Al-Ac), tipo HAWK de 281,1 mm2 de sección total.
  
Cables de tierra: uno, tipo OPGW-14-24, de acero galvanizado con fibra óptica en su núcleo de 104 mm2 de sección.
  
Aislamiento: constituido por aislador de composite, tanto en las cadenas de suspensión como de amarre, tipo U120AB132.
  
Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de acero S275JR y S355J2G3, organizados en forma de celosía, correspondientes a la serie 11T, incluyendo los apoyos tipo 12E150, 12S190 y 11S190.
  
Tomas de tierra: Sistema mixto de picas y anillo. Dos montantes opuestos quedarán unidos a tierra por medio de electrodos constituidos por barras de acero cobreado, de 19 mm de diámetro y 2,00 metros de longitud, conectados a los montantes mediante cable de Cu de 50 mm2 de sección. Los otros dos montantes quedarán puestos a tierra mediante un anillo formado por varilla de cobre enterrada a una profundidad mínima de 0.5 m.
  
Número de apoyos tramo: 31
  
Longitud tramo aéreo: 7.930 m
  
Tramo Subterráneo (Apoyo 23 € Apoyo 24)
  
Potencia máxima a transportar: 175 MVA por circuito.
  
Número de circuitos: uno
  
Conductores: tres por circuito de aislamiento seco, 630 mm2 Al, tensión 76/132 kV, aislamiento tipo EPR, con cable de comunicaciones por F.O. dieléctrico.
  
Cables de tierra: uno, aislado de cobre, con una sección de 50 mm2 y con trasposición a mitad del recorrido.
  
Longitud tramo subterráneo: 1.321 m
  
Longitud total de la línea: 9.251 m.
  
Presupuesto total: 1.400.970,15 euros.
  
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 25 de octubre de 2004, con las siguientes condiciones:
  
Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
El plazo de ejecución de la obra será de nueve meses desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Renomar podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
  
El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a los efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
  
Renomar deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.
  
Además, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 11 de agosto de 2004 del director general del Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
Tercero. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la parte dispositiva de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
Cuarto. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 29 de junio de 2005.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.