Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 3976, del 09-04-2001 (2001/2307)

ORDRE de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es modifica la de 13 de març de 2000, sobre contingut mínim en projectes d'indústries i instal·lacions industrials.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estat**VIGENT**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/o/2001/02/12/(3)/dof/vci/html**

### Dades del document

Número de DOGV
:   3976

Data del DOGV
:   09-04-2001

Secció del DOGV
:   I. DISPOSICIONS GENERALS

Número del document
:   2001/2307


Data del document
:   12-02-2001

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Ordre

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * instal·lació frigorífica
    * reglamentació tècnica
    * aigua potable
    * instal·lació hidroelèctrica
    * projecte industrial
    * equip de pressió
    * energia elèctrica
    * edifici industrial
    * gas
    * indústria elèctrica
    * política industrial
    * infraestructura industrial
    * instal·lació sanitària
    * material d'elevació
    * legislació

ORDRE de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es modifica la de 13 de març de 2000, sobre contingut mínim en projectes d'indústries i instal·lacions industrials. [2001/X2307]
  
L'Ordre de 13 de març de 2000, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, modificà els annexos de la de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'establia el contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions industrials, i també dels certificats finals d'obra que possibiliten, des de l'entrada en vigor del Reial Decret 2.135/1980, de 26 de setembre, la posada en funcionament de la major part de les instal·lacions industrials, amb vista a l'agilitació i la simplificació de tràmits administratius.
  
La necessitat de corregir determinades errades en els textos, juntament amb la d'incloure nous continguts i adaptar els ja previstos a normes recentment publicades, com el Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, sobre prevenció de la legionel·losi, aconsellen la nova inserció completa dels annexos de l'Ordre de 13 de març de 2000, a l'efecte d'introduir claredat i facilitat en el maneig de la norma.
  
Per tot això, i en virtut del que s'ha establit en l'article 44 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià,
  
ORDENE
  
Article únic
  
Els annexos I i II de l'Ordre de 13 de març de 2000, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es modifica la de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, que establia un contingut mínim en projectes d'indústries i instal·lacions industrials, queden substituïts pels annexos I i II de la present ordre, i es mantenen sense variació els epígrafs I-3 (Correcció de la contaminació), EQ-1 (Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles - Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics- ITC MIE APQ 001) i SV-1 (Estudi tècnic de reforma d'importància en vehicles automòbils) de l'annex I de l'Ordre de 17 de juliol de 1989.
  
DISPOSICIONS FINALS
  
Primera
  
Es faculta la Direcció General d'Indústria i Energia per a dictar les instruccions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació d'aquesta ordre i per a modificar-ne els annexos.
  
Segona
  
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, exceptuant-ne allò relatiu al projecte EL-3. Parcs d'emmagatzematge de líquids petroliers (MI-IP ?02) i al certificat CERFIN02. Certificat final d'obra de parcs d'emmagatzematge de líquids petroliers (IP 02), que seran d'aplicació als projectes i certificats el visat dels quals al corresponent col·legi professional es produïsca transcorreguts dos mesos comptats a partir de l'endemà de l'entrada en vigor.
  
València, 12 de febrer de 2001
  
El conseller d'Indústria i Comerç,
  
FERNANDO V. CASTELLÓ BORONAT
  
Annex I
  
Índex de normes de contingut mínim en els projectes d'indústries i instal·lacions industrials
  
Indústries
  
I-1. Noves indústries.
  
I-2. Ampliació d'indústries.
  
I-3. Correcció de la contaminació.
  
Instal·lacions elèctriques
  
EE-1. Línia aèria d'alta tensió.
  
EE-2. Línia aïllada d'alta tensió.
  
EE-3. Línia subterrània d'alta tensió.
  
EE-4. Centre de transformació.
  
EE-5. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió en indústries.
  
EE-6. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'un edifici destinat a habitatges.
  
EE-7. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió en locals (exclosos els destinats a usos industrials i a habitatges).
  
Instal·lacions de gas
  
EG-1. Instal·lacions d'emmagatzematge i receptores de GLP.
  
EG-2. Instal·lació receptora de gas canalitzat d'ús industrial i comercial.
  
EG-3. Autorització d'aparell de gas de caràcter únic.
  
EG-4. Instal·lacions de xarxes de distribució i connexions de gasos combustibles.
  
Instal·lacions d'aigua
  
EA-1. Instal·lacions receptores d'aigua.
  
Combustibles líquids
  
EL-1. Instal·lació de productes petroliers per a ús propi (MI- IP-03).
  
EL-2. Instal·lacions fixes per a distribució al detall de carburants i combustibles petroliers en instal·lacions de venda al públic (MI-IP-04).
  
EL-3. Parcs d'emmagatzematge de líquids petroliers (MI-IP ?02).
  
Calefacció
  
EC-1. Instal·lació de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.
  
Emmagatzematge de productes químics
  
EQ-1. Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles (Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics (ITC MIE APQ 001).
  
Recipients de pressió
  
SP-1. Instal·lació de calderes, economitzadors, preescalfadors, sobreescalfadors, reescalfadors i xarxa de canonades per a fluids a pressió (aplicació ITC MIE-AP1 i AP2).
  
SP-2. Instal·lacions d'aire comprimit.
  
Reformes d'importància per a vehicles
  
SV-1. Estudi tècnic de reforma d'importància en vehicles automòbils.
  
Aparells elevadors
  
SGT-1. Contingut mínim del projecte de la grua.
  
Instal·lacions frigorífiques
  
SF-1. Instal·lacions frigorífiques amb potència d'accionament de compressors superior a 30 kW o amb volum de cambres superior a 500 m³.
  
 I-1 NOVA INDÚSTRIA
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Assenyale si la indústria està afectada per algun dels apartats que s'indiquen o conté alguna instal·lació de les que a continuació s'enumeren:
  
Accidents greus RD 1.254/1999 SÍ NO
  
Impacte ambiental SÍ NO
  
Contaminació atmosfèrica grups A o B SÍ NO
  
Emmagatzematge de productes químics SÍ NO
  
Estructures metàl·liques classificades SÍ NO
  
Mineria SÍ NO
  
Tallers de tacògrafs SÍ NO
  
Tallers de limitadors de velocitat SÍ NO
  
Producció, distribució o transport d'energia
  
o productes energètics SÍ NO
  
Armes i explosius o indústries d'interés militar SÍ NO
  
Producció o ús d'estupefaents
  
o psicotròpics SÍ NO
  
Depòsit fix de GLP o gas natural SÍ NO
  
Instal·lacions amb risc per a la prevenció de la
  
legionel·losi (D 173/2000, de 5 de desembre) SÍ NO
  
En tots els projectes s'ompliran tots els camps d'aquest apartat assenyalant la casella corresponent, sense que se'n puga eliminar cap.
  
1.1.2 Titular.
  
1.1.3 Situació de la indústria.
  
1.1.4 Tipus d'indústria.
  
1.1.5 Classificació segons l'annex II del Decret 833/1975, sobre contaminació ambiental.
  
1.1.6 Potència màxima admissible kW.
  
1.1.7 Pressupost total.
  
1.1.8 Altres reglaments competència de la Conselleria d'Indústria afectats per aquesta instal·lació.
  
1.2 Titular de la indústria.
  
Nom, Adreça social, capital social i NIF de l'empresa. En cas que hi siga individual, nom, Adreça i DNI del propietari.
  
Tipus i emplaçament.
  
\* Tipus d'indústria segons CNAE vigent (classificació nacional d'activitats econòmiques) i número corresponent.
  
\* Localitat, carrer i número si està en nucli urbà o paratge dins del terme municipal; si està fóra d'aquest, indicar-los encara que siguen els mateixos del Adreça social de l'empresa.
  
1.3 Potència total que s'ha d'instal·lar.
  
S'indicarà la potència total que s'ha d'instal·lar en enllumenat, oficines i en usos industrials.
  
S'indicarà si hi ha generadors elèctrics, amb especificació de la potència en kW. I si hi ha transformadors, en kVA.
  
1.4 Terrenys i edificacions.
  
\* Característiques del solar, entorn, m² del solar i m² de l'edificació coberta que es projecta.
  
\* Breu descripció de les edificacions (oficines, naus industrials, magatzems, depòsits, annexos, etc.).
  
\* Indicar si són en propietat o en règim de lloguer.
  
1.5 Instal·lacions industrials. Equipament i maquinària industrial.
  
Per a les diferents seccions, es llistarà tota la maquinària i l'equipament industrial, seguint en la mesura que siga possible el procés productiu.
  
S'identificarà cada màquina per les seues característiques funcionals més rellevants, amb indicació de la potència total en kW com receptors i la seua valoració actual, especificant si són nous o usats.
  
Encara que les instal·lacions específiques, com les elèctriques, gas, recipients de pressió, fred industrial, correctors de la contaminació, etc. siguen objecte d'un projecte a banda, ací haurà d'indicar-se'n l'existència, la potència d'energia motriu i la valoració.
  
Els mitjans de transport interior es descriuran entre els serveis auxiliars. Els de transport exterior no es llistaran, llevat que formen part de l'equip industrial (pales, dúmpers, camions frigorífics, etc.), de manera que el transport no puga ser realitzat per una altra empresa.
  
Quan hi haja instal·lacions que es regisquen per un reglament específic competència de la Conselleria d'Indústria i Comerç, declaració que es presentarà el projecte específic; si d'acord amb aqueix reglament no cal la presentació de projecte, justificació per a la no presentació, fent referència a l'article del reglament que l'eximeix.
  
1.6 Matèries primeres.
  
S'assenyalaran les matèries primeres que consumeix l'empresa, consum anual previst i valoració, amb indicació d'unitats.
  
Quan es tracte de matèries primeres o productes intermedis, que estiguen o puguen estar presents en les instal·lacions, dels inclosos en l'àmbit d'aplicació d'una normativa específica (emmagatzematge de productes químics; accidents majors; notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses; classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos;...) haurà de constar necessàriament el nom reglamentàriament establit, amb la nomenclatura que per a cada cas preveu la normativa específica (número de CAS, número de CEE, característiques de risc...).
  
Entre les matèries primeres s'inclouran tots els tipus d'energia consumits (elèctrica, carbó, fuel, gas, etc.).
  
1.7 Productes acabats.
  
S'indicaran aquests, o els serveis que es realitzen, la capacitat anual de producció i la seua valoració; amb indicació d'unitats.
  
Quan es tracte de productes acabats o productes intermedis, que estiguen o puguen estar presents en les instal·lacions, dels inclosos en l'àmbit d'aplicació d'una normativa específica (emmagatzematge de productes químics; accidents majors; notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses; classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos,...) haurà de constar necessàriament el nom reglamentàriament establit, amb la nomenclatura que per a cada cas preveu la normativa específica (número de CAS, número de CEE, característiques de risc...).
  
1.8 Legislació aplicable.
  
S'assenyalarà la normativa aplicable per raó de les activitats industrials, instal·lacions, equipament, maquinària, emmagatzematges, matèries primeres i intermèdies i productes acabats.
  
S'intentarà seguir una relació lògica de major a menor rellevància normativa.
  
Començant per la regulació de les activitats que cal desenvolupar, quant a la necessitat o no d'autoritzacions administratives prèvies, o si estan subjectes al compliment de determinats requisits previs, per raons de seguretat industrial, prevenció de riscos (accidents majors, etc.) o protecció del medi ambient (impacte ambiental, contaminació atmosfèrica, abocaments, efluents, residus tòxics i perillosos, etc.). I continuant amb les reglamentacions específiques de les instal·lacions industrials (alta tensió, baixa tensió, aparells de pressió, aparells elevadors, instal·lacions frigorífiques, emmagatzematge de productes químics, etc.) i els que poden afectar matèries primeres, productes intermedis o acabats.
  
1.9 Objecte.
  
1.10 Procés industrial.
  
Exposició, el més completa possible, del procés industrial, fins i tot contaminació i seguretat industrial.
  
1.11 Programa d'execució d'instal·lació.
  
Indicar el programa especificant-ne temps i concretant-ne la data de posada en marxa.
  
2. Estudi econòmic
  
D'acord amb les dades de la memòria i els valors que corresponguen a cada concepte, es farà un estudi de la rendibilitat de l'empresa.
  
2.1 Inversió total.
  
\* Solars i terrenys.
  
\* Edificacions.
  
\* Obres annexes (tanques, paviments, depòsits, centres de transformació, etc.).
  
\* Maquinària.
  
\* Instal·lacions.
  
\* Altres inversions d'equip (envasos, mobiliari, vehicles propis, etc.).
  
\* Capital circulant fix.
  
2.2 Despeses.
  
\* Personal i Seguretat Social.
  
\* Matèries primeres.
  
\* Energia.
  
\* Manteniment i reparacions.
  
\* Despeses generals.
  
\* Amortitzacions.
  
\* Assegurances de les instal·lacions.
  
\* Despeses financeres.
  
\* Altres.
  
2.3 Ingressos.
  
\* Productes obtinguts.
  
\* Serveis.
  
2.4 Benefici total i rendibilitat.
  
Benefici brut = ingressos - despeses.
  
Rendibilitat = Beneficis / Inversió total.
  
3. Pressupost
  
\* Maquinària.
  
\* Altres inversions d'equip.
  
Nota: desglossar en aquest pressupost maquinària i instal·lacions objecte d'altres projectes específics (baixa tensió, gas, recipients de pressió, etc.).
  
4. Plànols
  
4.1 Emplaçament.
  
Si és un nucli urbà, cal indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
  
Si és fóra del nucli urbà, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
4.2 Diagrama de procés.
  
S'indicarà en un diagrama el procés industrial.
  
4.3 Planta general.
  
S'indicaran les dependències de la indústria, com ara oficines, lavabos, menjadors, magatzems, etc. i en la zona de producció es reflectiran els elements de treball de qualsevol índole, bé amb el seu nom característic o amb un número i un índex en l'extrem del plànol.
  
Si hi haguera diverses plantes, es farà el mateix en cada una, incloent-hi un pla de secció on es reflectisca la interconnexió de les plantes.
  
S'inclouran totes les instal·lacions, fins i tot les que requerisquen projectes específics.
  
4.4 Qualsevol altre tipus de plànol.
  
Que puga donar una major comprensió de la indústria o empresa que s'instal·larà.
  
Quan en la normativa aplicable s'especifiquen distàncies reglamentàries que hagen de tenir-se en compte, aquestes apareixeran delimitades en el corresponent plànol.
  
I-2 AMPLIACIÓ D'INDÚSTRIES
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Assenyale si l'ampliació d'indústria està afectada per algun dels apartats que s'indiquen o conté alguna instal·lació de les que a continuació s'enumeren:
  
Accidents greus RD 1.254/1999 SÍ NO
  
Impacte ambiental SÍ NO
  
Contaminació atmosfèrica grups A o B SÍ NO
  
Emmagatzematge de productes químics SÍ NO
  
Estructures metàl·liques classificades SÍ NO
  
Mineria SÍ NO
  
Tallers de tacògrafs SÍ NO
  
Tallers de limitadors de velocitat SÍ NO
  
Producció, distribució o transport d'energia
  
o productes energètics SÍ NO
  
Armes i explosius o indústries d'interés militar SÍ NO
  
Producció o ús d'estupefaents
  
o psicotròpics SÍ NO
  
Depòsit fix de GLP o gas natural SÍ NO
  
Instal·lacions amb risc per a la prevenció de la
  
legionel·losi (D 173/2000, de 5 de desembre) SÍ NO
  
En tots els projectes s'ompliran tots els camps d'aquest apartat assenyalant la casella corresponent, sense que puga eliminar-se'n cap.
  
1.1.2 Titular.
  
1.1.3 Situació de la indústria.
  
1.1.4 Tipus d'indústria.
  
1.1.5 Classificació segons l'annex II del Decret 833/1975, sobre contaminació ambiental, i si l'ampliació queda afectada per aquest decret.
  
1.1.6 Ampliació de potència i potencia màxima admissible fina en kW.
  
1.1.7 Pressupost de l'ampliació.
  
1.1.8 Altres reglaments competència de la Conselleria d'Indústria i Comerç afectats per aquesta instal·lació.
  
1.2 Titular de la indústria.
  
Nom, Adreça social, capital social i NIF de l'empresa. En cas que siga individual, nom, Adreça i DNI del propietari.
  
Tipus i emplaçament.
  
\* Tipus d'indústria segons CNAE (classificació nacional d'activitats econòmiques) vigent i número corresponent.
  
\* Localitat, carrer i número, si està en nucli urbà o paratge dins del terme municipal; si està fora d'aquest, indicar-los encara que siguen els mateixos del Adreça social de l'empresa.
  
\* Indicació del número de Registre Industrial.
  
\* Classificació segons l'annex II del Decret 833/1975, i si l'ampliació està afectada per aquest decret o no.
  
1.3 Potència total que s'ha d'instal·lar.
  
S'indicarà la potència ja instal·lada, la corresponent a l'ampliació, les baixes si n'hi haguera i la potència instal·lada total resultant. Hauran d'incloure's tots els receptors que consumeixen energia elèctrica (enllumenat, oficines, maquinària industrial i serveis, etc.) sempre en kW.
  
S'indicarà si hi ha variació en generadors elèctrics, especificant-ne la potència en kW i si hi ha transformadors, indicant la seua potència en kVA.
  
1.4 Terrenys i edificacions.
  
\* Característiques del solar, entorn, m² del solar i m² de l'edificació coberta que s'amplia.
  
\* Breu descripció de les edificacions (oficines, naus industrials, magatzems, depòsits, annexos, etc.) que s'amplien.
  
\* Indicar si són en propietat o en règim de lloguer.
  
1.5 Instal·lacions industrials. Equipament i maquinària industrial.
  
Es llistaran maquinària, instal·lacions i equipament industrial per a les distintes seccions i seguint, en la mesura que siga possible, el procés productiu, separant-ne:
  
Les existències prèvies a l'ampliació.
  
Les que causen baixa.
  
Les que corresponen a l'ampliació.
  
El total una vegada realitzada l'ampliació.
  
S'identificarà cada màquina per les seues característiques funcionals més rellevants, indicant la potència en kW dels receptors i la seua valoració actual.
  
Encara que les instal·lacions específiques, com les elèctriques, gas, recipients de pressió, fred industrial, correctors de la contaminació, etc. siguen objecte d'un projecte a banda, ací haurà d'indicar-se'n l'existència, potència com receptors i valoració, en el cas que formen part de l'ampliació.
  
En el cas que siguen motiu d'ampliació els mitjans de transport interior es descriuran entre els serveis auxiliars. Els de transport exterior no es llistaran.
  
Caldrà, així mateix, indicar si la maquinària que s'ampliarà és nova o usada.
  
1.6 Matèries primeres.
  
- S'indicaran les variacions de matèries primeres que ha de consumir l'empresa, consum anual previst i valoració.
  
Quan es tracte de matèries primeres o productes intermedis que estiguen o puguen estar presents en les instal·lacions, dels inclosos en l'àmbit d'aplicació d'una normativa específica (emmagatzematge de productes químics; accidents majors; notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses; classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos,...) haurà de constar necessàriament el nom reglamentàriament establit, amb la nomenclatura que per a cada cas preveu la normativa específica (número de CAS, número de CEE, característiques de risc...).
  
Entre les matèries primeres, s'inclouran tots els tipus d'energia consumits (elèctrica, carbó, fuel, gas, etc.).
  
1.7 Productes acabats.
  
S'assenyalaran les variacions d'aquests o els serveis que es realitzen, amb indicació de la capacitat anual de producció i la seua valoració.
  
Quan es tracte de productes acabats o productes intermedis que estiguen o puguen estar presents en les instal·lacions, dels inclosos en l'àmbit d'aplicació d'una normativa específica (emmagatzematge de productes químics; accidents majors; notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses; classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos,...) haurà de constar necessàriament el nom reglamentàriament establit, amb la nomenclatura que per a cada cas preveu la normativa específica (número de CAS, número de CEE, característiques de risc...).
  
1.8 Legislació aplicable.
  
S'indicarà la normativa aplicable per raó de les activitats industrials, instal·lacions, equipament, maquinària, emmagatzematges, matèries primeres i intermèdies i productes acabats.
  
S'intentarà seguir una relació lògica de major a menor rellevància normativa.
  
Començant per la regulació de les activitats que cal desenvolupar, quant a la necessitat o no d'autoritzacions administratives prèvies, o si estan subjectes al compliment de determinats requisits previs, per raons de seguretat industrial, prevenció de riscos (accidents majors, etc.) o protecció del medi ambient (impacte ambiental, contaminació atmosfèrica, abocaments, efluents, residus tòxics i perillosos, etc.). I continuant amb les reglamentacions específiques de les instal·lacions industrials (alta tensió, baixa tensió, aparells de pressió, aparells elevadors, instal·lacions frigorífiques, emmagatzematge de productes químics, etc.) i els que puguen afectar matèries primeres, productes intermedis o acabats.
  
1.9 Objecte.
  
Exposició dels motius que indueixen a l'ampliació de la indústria.
  
1.10 Procés industrial.
  
Exposició, el més completa possible, del procés industrial, fins i tot contaminació i seguretat industrial, i també en què consisteix l'ampliació.
  
1.11 Programa d'execució d'instal·lació.
  
Indicar el programa especificant-ne i concretant-ne la data de posada en marxa.
  
2. Estudi econòmic
  
D'acord amb les dades de la memòria i els valors que corresponguen a cada concepte, es farà un estudi de la rendibilitat de l'empresa, tenint en compte les variacions motivades per l'ampliació.
  
2.1 Inversió total.
  
S'indicaran en els punts següents els valors de l'ampliació i el total resultant:
  
\* Solars i terrenys.
  
\* Edificacions.
  
\* Obres annexes (tanques, paviments, depòsits, centres de transformació, etc.).
  
\* Maquinària.
  
\* Instal·lacions.
  
\* Altres inversions d'equip (envasos, mobiliari, vehicles propis, etc.).
  
\* Capital circulant fix.
  
2.2 Despeses.
  
\* Personal i Seguretat Social.
  
\* Matèries primeres.
  
\* Energia.
  
\* Manteniment i reparacions.
  
\* Despeses generals.
  
\* Amortitzacions.
  
\* Assegurances de les instal·lacions.
  
\* Despeses financeres.
  
\* Altres.
  
2.3 Ingressos.
  
\* Productes obtinguts.
  
\* Serveis.
  
2.4 Benefici total i rendibilitat.
  
Benefici brut = ingressos - despeses.
  
Rendibilitat = Beneficis / Inversió total.
  
3. Pressupost
  
Indicar el pressupost dels elements ampliats.
  
\* Maquinària estrangera.
  
\* Altres inversions d'equip.
  
Nota: desglossar en aquest pressupost maquinària i instal·lacions objecte d'altres projectes específics (baixa tensió, gas, recipients de pressió, etc.).
  
4. Plànols
  
4.1 Emplaçament.
  
Si és un nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
  
Si és fora del nucli urbà, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
4.2 Diagrama de procés.
  
S'indicarà en un diagrama el procés industrial.
  
4.3 Planta general.
  
S'indicaran les dependències de la indústria, com ara oficines, lavabos, menjadors, magatzems, etc. i en la zona de producció es reflectiran els elements de treball de qualsevol índole, bé amb el seu nom característic o amb un número i un índex en l'extrem del plànol.
  
Si hi haguera diverses plantes, es farà el mateix en cada una, incloent-hi un pla de secció on es reflectisca la interconnexió de les plantes.
  
S'inclouran totes les instal·lacions, fins i tot les que requerisquen projectes específics.
  
4.4 Qualsevol altre tipus de plànol.
  
Que puga donar una major comprensió de l'ampliació que s'instal·larà.
  
Quan en la normativa aplicable s'especifiquen distàncies reglamentàries que hagen d'observar-se, aquestes apareixeran delimitades en el corresponent plànol.
  
EE-1
  
LÍNIA AÈRIA D'ALTA TENSIÓ
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Municipi o municipis que recorre.
  
1.1.3 Situació (partides, paratges, carrers...).
  
1.1.4 Tensió nominal en kV.
  
1.1.5 Longitud en m.
  
1.1.6 Nombre de conductors i secció.
  
1.1.7 Punt d'entroncament (inici).
  
1.1.8 Final de línia.
  
1.1.9 Pressupost total.
  
1.1.10 Encreuaments.
  
1.1.11 Paral·lelismes.
  
1.1.12 Pas per zones que exigisca condició.
  
1.1.13 Impacte ambiental.
  
1.2 Objecte.
  
1.3 Reglament i disposicions oficiales que compleix.
  
1.4 Titular de la instal·lació.
  
1.5 Emplaçament.
  
1.6 Termini d'execució.
  
1.7 Categoria de la línia i zona.
  
1.8 Potència que es transportarà, destinació i ús de l'energia transportada.
  
1.9 Descripció de la instal·lació.
  
1.9.1 Traçat.
  
\* Punt d'entroncament.
  
\* Longitud total i parcial.
  
\* Relació d'encreuaments, paral·lelismes, pas per zones, justificació de necessitat o no d'estudi d'impacte ambiental, etc.
  
1.9.2 Materials.
  
\* Conductors.
  
\* Aïllaments.
  
\* Ferramentes i accessoris.
  
\* Suports.
  
1.9.3 Preses de terra.
  
1.9.4 Mesures de senyalització de seguretat.
  
1.9.5 Proteccions elèctriques (sobrecàrregues, sobretensions, curtcircuits, posada a terra, etc.).
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Elèctrics.
  
2.1.1 Densitat màxima de corrent.
  
2.1.2 Reactància.
  
2.1.3 Caiguda de tensió.
  
2.1.4 Pèrdues de potència.
  
2.1.5 Altres característiques elèctriques.
  
2.2 Mecànics.
  
2.2.1 Conductors.
  
2.2.2 Distàncies de seguretat.
  
2.2.3 Taules d'estesa.
  
2.2.4 Suports.
  
2.2.5 Fonamentacions.
  
2.2.6 Distàncies de seguretat en encreuaments, paral·lelismes i pas per zones.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Qualitat dels materials.
  
\* Obra civil.
  
\* Conductors.
  
\* Aïlladors.
  
\* Ferramentes i accessoris.
  
\* Columnes.
  
3.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
  
3.3 Proves reglamentàries.
  
3.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
3.5 Certificats i documentació.
  
3.6 Llibre d'ordres.
  
4. Pressupostos
  
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant-ne la quantitat i el preu corresponent, i totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
  
Si és fóra del nucli urbà, escala mínima 1:10.000, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Planta i perfil (horitzontal 1:2.000; vertical 1:500).
  
5.3 Suports i fonamentació.
  
5.4 Aïllaments.
  
5.5 Preses de terra.
  
5.6 Detalls de paral·lelismes, encreuaments, etc., amb indicació de distàncies.
  
6. Annexos
  
Estudi d'Impacte Ambiental, si és el cas.
  
Separates per a cada un dels organismes afectats.
  
EE-2
  
LÍNIA AÏLLADA D'ALTA TENSIÓ
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Municipi o municipis que recorre.
  
1.1.3 Situació (partides, paratges, carrers...).
  
1.1.4 Tensió nominal en kV.
  
1.1.5 Longitud en m.
  
1.1.6 Nombre de conductors i secció.
  
1.1.7 Punt d'entroncament (inici).
  
1.1.8 Final línia.
  
1.1.9 Pressupost total.
  
1.1.10 Encreuaments.
  
1.1.11 Paral·lelismes.
  
1.1.12 Pas per zones que exigisca condició.
  
1.1.13 Impacte ambiental.
  
1.2 Objecte.
  
1.3 Normativa tècnica i altres disposicions que es compleixen.
  
1.4 Titular de la instal·lació.
  
1.5 Emplaçament.
  
1.6 Termini d'execució.
  
1.7 Potència que es transportarà, destinació i ús de l'energia transportada.
  
1.8 Descripció de la instal·lació.
  
1.8.1 Traçat.
  
\* Punt d'entroncament.
  
\* Longitud total i parcial.
  
\* Relació d'encreuaments, paral·lelismes, pas per zones, justificació de necessitat o no d'estudi d'impacte ambiental, etc.
  
1.8.2 Materials.
  
\* Conductors.
  
\* Aïllament.
  
\* Sistema de suport i protecció.
  
1.8.3 Preses de terra.
  
1.8.4 Mesures de senyalització de seguretat.
  
1.8.5 Proteccions elèctriques (sobrecàrregues, sobretensions, curtcircuits, posada a terra, etc.).
  
2 Càlculs justificatius
  
2.1 Elèctrics.
  
2.1.1 Densitat màxima.
  
2.1.2 Reactància.
  
2.1.3 Caiguda de tensió.
  
2.1.4 Pèrdues de potència.
  
2.1.5 Altres característiques.
  
2.2 Mecànics.
  
2.2.1 Conductors.
  
2.2.2 Sistemes de suport.
  
2.2.3 Sistemes de protecció mecànica.
  
2.2.4 Distàncies de seguretat.
  
2.2.5 Suports.
  
2.2.6 Fonamentacions.
  
2.2.7 Distàncies de seguretat en encreuaments, paral·lelismes i pas per zones.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Qualitat dels materials.
  
3.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
  
3.3 Proves reglamentàries.
  
3.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
3.5 Certificats i documentació.
  
3.6 Llibre d'ordres.
  
4. Pressupost
  
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant-ne la quantitat i el preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
Si és en un nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
  
Si és fora del nucli urbà, escala mínima 1:10.000, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Planta i alçat o isomètric. E1:500 mínima.
  
5.3 Preses de terra.
  
5.4 Detalls de paral·lelismes, encreuaments i pas per zones amb indicació de distàncies.
  
6. Annexos
  
Separates per a cada un dels organismes afectats.
  
EE-3
  
LÍNIA SUBTERRÀNIA D'ALTA TENSIÓ
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Terme municipal.
  
1.1.3 Situació (partida, paratge, carrer...).
  
1.1.4 Tensió nominal en kV.
  
1.1.5 Longitud en m.
  
1.1.6 Nombre de conductors i secció.
  
1.1.7 Punt d'entroncament (inici).
  
1.1.8 Final línia.
  
1.1.9 Pressupost total.
  
1.1.10 Encreuaments.
  
1.1.11 Paral·lelismes.
  
1.1.12 Pas per zones que exigisca condició.
  
1.2 Objecte.
  
1.3 Normativa tècnica i altres disposicions que es compleixen.
  
1.4 Titular de la instal·lació.
  
1.5 Emplaçament.
  
1.6 Termini d'execució.
  
1.7 Potència que es transportarà, destinació i ús de l'energia transportada.
  
1.8 Descripció de les instal·lacions.
  
1.8.1 Traçat.
  
\* Punt d'entroncament.
  
\* Longitud total i parcial.
  
\* Relació d'encreuaments, paral·lelismes, pas per zones, etc.
  
1.8.2 Materials.
  
\* Conductors.
  
\* Rases i sistemes d'enterrament.
  
\* Ferramentes i proteccions d'inici i fi de línia.
  
1.8.3 Mesures de senyalització de seguretat.
  
1.8.4 Proteccions elèctriques (sobrecàrregues, sobretensions, curtcircuits, posada a terra, etc.).
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Elèctrics.
  
2.1.1 Densitat màxima de corrent.
  
2.1.2 Reactància i resistència.
  
2.1.3 Caiguda de tensió.
  
2.1.4 Pèrdua de potència.
  
2.1.5 Altres característiques elèctriques.
  
2.2 Mecànics.
  
2.2.1 Resistència mecànica en encreuaments i situacions especials.
  
2.2.2 Distàncies de seguretat en encreuaments, paral·lelismes i pas per zones.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Qualitat dels materials.
  
3.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
  
3.3 Proves reglamentàries.
  
3.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
3.5 Certificats i documentació.
  
3.6 Llibre d'ordres.
  
4. Pressupost
  
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant-ne la quantitat i el preu corresponent, i totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
Si és en un nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
  
Si és fora del nucli urbà, escala mínima 1:1000, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Planta E1:500.
  
5.3 Detalls de paral·lelismes, encreuaments, etc.
  
5.4 Secció transversal amb detall de la rasa i la profunditat d'enterrament.
  
6. Annexos
  
Separates per a cada un dels organismes afectats.
  
EE-4
  
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Núm. de registre (si és una ampliació).
  
1.1.3 Emplaçament.
  
1.1.4 Localitat.
  
1.1.5 Activitat a la qual es destina l'energia transformada.
  
1.1.6 Potència unitària de cada transformador i potència total en kVA.
  
1.1.7 Tipus de centre (caseta, pal intempèrie, prefabricat, etc.).
  
1.1.8 Tipus de transformador (sec, oli, etc.) i, si és el cas, volum en litres del dielèctric.
  
1.1.9 Tècnic director d'obra.
  
1.1.10 Pressupost total.
  
1.2 Objecte del projecte.
  
1.3 Reglamentació i disposicions oficiales que compleix.
  
1.4 Titular.
  
1.5 Emplaçament.
  
1.6 Característiques generals del centre de transformació. Tipus de centre. Nombre i potència de transformadors en kVA. Dielèctric de cada transformador. Tensions en kV.
  
1.7 Programa de necessitats.
  
Especificant concretament l'ús de l'energia transformada.
  
1.8 Descripció de la instal·lació.
  
1.8.1 Obra civil.
  
1.8.2 Justificació de necessitat o no d'estudi d'impacte ambiental.
  
\* Local (forma i dimensions). En cas de casetes prefabricades, indicar-ne, a més a més, marca, model i homologacions. En cas de pal intempèrie, característiques del suport i les ferramentes.
  
\* Característiques dels materials.
  
\* Fonamentació.
  
\* Solera i paviment.
  
\* Tancaments exteriors.
  
\* Barandats interior.
  
\* Cobertes.
  
\* Pintures.
  
\* Altres.
  
1.8.3 Instal·lació elèctrica.
  
\* Característiques de la xarxa d'alimentació.
  
\* Característiques de l'aparellatge d'alta tensió.
  
\* Cel·la d'entrada.
  
\* Cel·la d'eixida.
  
\* Cel·la de protecció.
  
\* Cel·la de mesura.
  
\* Cel·la de transformador (potència, tensions i tipus d'aïllament).
  
\* Característiques d'altre material d'alta tensió.
  
\* Embarrat general.
  
\* Peces de connexió.
  
\* Aïlladors de suport.
  
\* Aïlladors de pas.
  
1.8.4 Mesura de l'energia elèctrica (sistema i aparells).
  
1.8.5 Posada a terra.
  
\* Terra de protecció.
  
\* Terra de servei.
  
1.8.6 Instal·lacions secundàries.
  
\* Enllumenat.
  
\* Bateries de condensadors (si és el cas).
  
\* Protecció contra incendis.
  
\* Ventilació.
  
\* Mesures de seguretat i senyalització.
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Intensitat d'alta tensió.
  
2.2 Intensitat de baixa tensió.
  
2.3 Curtcircuits.
  
\* Càlcul dels corrents de curtcircuit.
  
\* Curtcircuit al costat d'alta tensió.
  
\* Curtcircuit al costat de baixa tensió.
  
2.4 Dimensionament de l'embarrat, excepte en el cas de cel·les prefabricades.
  
\* Comprovació per densitat de corrent.
  
\* Comprovació per sol·licitació electrodinàmica.
  
2.5 Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits:
  
\* Selecció del fusibles de AT i BT.
  
\* Ajust del dispositiu tèrmic o dels relés.
  
2.6 Dimensionament de la ventilació del centre de transformació.
  
2.7 Dimensionament del pou apagafocs (si és el cas).
  
2.8 Càlcul de les instal·lacions de posada a terra.
  
\* Investigació de les característiques del sòl.
  
\* Determinació dels corrents màxims de posada a terra i del temps màxim corresponent d'eliminació del defecte.
  
\* Disseny preliminar de la instal·lació de posada a terra.
  
\* Càlcul de la resistència del sistema de posada a terra.
  
\* Càlcul de les tensions de pas interior de la instal·lació.
  
\* Càlcul de les tensions en l'exterior de la instal·lació.
  
\* Càlcul de les tensions aplicades.
  
\* Investigació de les tensions transferibles a l'exterior per canonades, carrils, tanques, conductors de neutre, blindatges de cables, circuits de senyalització i dels punts especialment perillosos i estudi de les formes d'eliminació o reducció.
  
\* Correcció i ajust del disseny inicial, establint el definitiu.
  
2.9 Càlcul mecànic del suport en el cas de centre de transformació intempèrie sobre pal.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Qualitat dels materials.
  
\* Obra civil.
  
\* Aparellatge de AT.
  
\* Transformadors.
  
\* Equips de mesura.
  
3.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
  
3.3 Proves reglamentàries.
  
3.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
Instruccions de posada en marxa i parada.
  
3.5 Certificats i documentació.
  
3.6 Llibre d'ordres.
  
4. Pressupost
  
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant-ne la quantitat i el preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports de cada partida.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
  
Si és fora de nucli urbà, escala mínima 1:10.000, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Esquema unifilar de la instal·lació, amb identificació de las característiques principals dels elements fonamentals que la integren.
  
5.3 Planta i alçat, suficientment ampliats a escales convenients i amb indicació de les cotes essencials, posant de manifest l'emplaçament i la disposició de les màquines, els aparells i les connexions principals.
  
5.4 Preses de terra.
  
5.5 En els pals intempèrie, plànol de planta i alçat (E 1:500 màxima) de la línia de connexió des dels seccionadors XS d'entrada.
  
EE-5
  
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ EN INDÚSTRIES
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Emplaçament.
  
1.1.3 Localitat.
  
1.1.4 Tipus d'indústria o activitat.
  
1.1.5 Potència instal·lada en kW.
  
1.1.6 Potencia màxima admissible en kW.
  
1.1.7 Tensió simple i composta en V.
  
1.1.8 Pressupost total.
  
1.2 Antecedents.
  
1.3 Objecte del projecte.
  
1.3.1 Reglamentació i disposicions considerades.
  
1.4 Titular de la instal·lació.
  
1.4.1 Nom. Adreça social.
  
1.5 Emplaçament de les instal·lacions.
  
1.6 Classificació i característiques de les instal·lacions.
  
1.6.1 Classificació. Segons risc de les dependències de la indústria (d'acord amb la MI BT corresponent), delimitant-ne cada zona i justificant-ne la classificació adoptada.
  
\* Locals amb risc d'incendi o explosió (MI BT 026). Emplaçament, zona i forma de protecció.
  
\* Locals humits (MI BT 027).
  
\* Locals mullats (MI BT 027).
  
\* Locals amb riscos de corrosió (MI BT 027).
  
\* Locals polsosos sense risc d'incendi o explosió (MI BT 027).
  
\* Locals a temperatura elevada (MI BT 027).
  
\* Locals a molt baixa temperatura (MI BT 027).
  
\* Locals en els quals hi ha bateries d'acumuladors (MI BT 027).
  
\* Estacions de servei, garatges i tallers de reparació de vehicles (MI BT 027).
  
\* Locals de característiques especials (MI BT 027).
  
1.6.2 Característiques de la instal·lació.
  
\* Canalitzacions fixes.
  
\* Canalitzacions mòbils.
  
\* Lluminàries.
  
\* Preses de corrent.
  
\* Aparells de maniobra i protecció.
  
\* Aparells de mesura.
  
\* Sistema de protecció contra contactes indirectes.
  
\* Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.
  
\* Identificació de conductors.
  
1.7 Programa de necessitats.
  
\* Potència elèctrica instal·lada en enllumenat, força motriu i altres usos.
  
Potència màxima admissible de la instal·lació.
  
\* Nivells lluminosos exigits segons dependències i tipus de làmpades.
  
\* Potència elèctrica simultània necessària per al normal desenvolupament de l'activitat industrial.
  
\* Determinació de les característiques de l'equip de mesura i potència que cal contractar.
  
1.8 Descripció de la instal·lació.
  
1.8.1 Instal·lacions d'enllaç.
  
\* Caixa general de protecció. Equip de mesura. Ubicació i característiques.
  
1.8.2 Instal·lacions receptores força i/o enllumenat.
  
\* Quadre general i la seua composició.
  
\* Línies de distribució i canalització.
  
\* Quadres secundaris i la seua composició.
  
\* Línia secundària de distribució i les seues canalitzacions.
  
\* Protecció de motors i/o receptors.
  
1.8.3 Posada a terra.
  
1.8.4 Equips de connexió d'energia reactiva.
  
1.8.5 Sistemes de senyalització, alarma, control remot i comunicació.
  
1.8.6 Enllumenats especials.
  
1.9 Programa d'execució.
  
\* Indicar-ne el programa d'execució amb especificació del temps i la data prevista per a la posada en marxa.
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissible.
  
2.2 Fórmules utilitzades.
  
2.3 Potència total instal·lada i sol·licitada.
  
Coeficient de simultaneïtat.
  
\* Relació de receptors d'enllumenat amb indicació de la seua potència elèctrica en kW.
  
\* Relació de receptors de força motriu, indicant-ne la potència elèctrica en kW.
  
\* Relació de receptors d'altres usos, amb indicació de la potència elèctrica en kW.
  
2.4 Càlculs luminotècnics.
  
\* Càlcul del nombre de lluminàries.
  
2.5 Càlculs elèctrics: enllumenat i força motriu.
  
\* Sistema d'instal·lació elegit en cada zona i les seues característiques.
  
\* Càlcul de la secció dels conductors de la línia repartidora.
  
\* Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs de canalitzacions que s'utilitzaran en la línia d'alimentació al quadre general i als secundaris.
  
\* Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs o canalitzacions que s'utilitzaran en les línies derivades.
  
2.6 Càlcul de les proteccions que cal instal·lar en les diferents línies generals i derivades.
  
. Sobrecàrrega
  
\* Curtcircuits.
  
\* Harmònics.
  
\* Sobretensions.
  
2.7 Càlcul del sistema de protecció contra contactes indirectes.
  
\* Càlcul de la posada a terra.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Qualitat de materials.
  
\* Conductors elèctrics.
  
\* Conductors de protecció.
  
\* Identificació dels conductors.
  
\* Tubs protectors.
  
\* Caixes d'empalmament i derivació.
  
\* Aparells de comandament i maniobra.
  
\* Aparells de protecció.
  
3.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
  
3.3 Proves reglamentàries.
  
3.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
3.5 Certificats i documentació.
  
3.6 Llibre d'ordres.
  
4. Pressupost
  
S'indicaran els diferents elements que constitueixen la instal·lació, concretant-ne la quantitat i el preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports de cada partida.
  
Nota: no s'inclourà el valor dels motors elèctrics, forns, etc. que apareguen en l'expedient d'inscripció en el Registre Industrial.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
  
Si és fora de nucli urbà, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Plànol general de la indústria, oficines, magatzems, accessos, etc. amb indicació de la ubicació dels distints receptors, quadres, lluminàries, etc. i dels circuits elèctrics corresponents, reflectint-ne la identificació amb un número i el corresponent índex en l'extrem del plànol. Delimitar les possibles zones classificades (amb risc d'incendi i explosió, etc.).
  
5.3 Esquema unifilar complet, amb indicació de les característiques de les distintes proteccions que cal instal·lar, i també el nombre i la secció dels conductors, diàmetre dels tubs i tipus d'instal·lació (aèria, en tub a l'aire o encastat, subterrani, etc.) i dels aparells i receptors (amb indicació de la potència elèctrica).
  
5.4 Posada a terra i detalls.
  
EE-6
  
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ D'UN EDIFICI DESTINAT A HABITATGES
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Promotor.
  
1.1.2 Emplaçament.
  
1.1.3 Localitat.
  
1.1.4 Potència total kW.
  
1.1.5 Potència total reduïda (de càlcul) kW.
  
1.1.6 Línia repartidora.
  
1.1.7 Nombre d'habitatges, el seu grau d'electrificació.
  
1.1.8 m² en locals comercials i oficines.
  
1.1.9 Serveis generals.
  
1.1.10 Relació d'instal·lacions específiques.
  
1.1.11 Pressupost total.
  
1.2 Objecte.
  
1.3 Promotor de la instal·lació.
  
1.3.1 Nom, Adreça social.
  
1.4 Emplaçament de les instal·lacions.
  
1.5 Reglamentació i normes tècniques considerades.
  
1.6 Descripció de l'edifici.
  
1.6.1 Habitatges.
  
1.6.2 Locals comercials i oficines.
  
1.6.3 Serveis generals.
  
1.7 Potència total prevista per a l'edifici.
  
Potència total sense coeficient de simultaneïtat (potència butlletí de connexió).
  
1.8 Descripció de la instal·lació.
  
1.8.1 Centre de transformació (si és el cas).
  
1.8.2 Caixa general de protecció.
  
\* Nombre de caixes i característiques.
  
\* Situació.
  
\* Posada a terra.
  
1.8.3 Línia repartidora.
  
\* Descripció: longitud, secció, diàmetre tub.
  
\* Canalitzacions materials.
  
\* Conductors.
  
\* Tubs protectors.
  
\* Línies derivades de terra.
  
1.8.4 Centralització de comptadors.
  
\* Característiques.
  
\* Situació.
  
1.8.5 Derivacions individuals.
  
\* Descripció: longitud, secció, diàmetre tub.
  
\* Canalitzacions materials.
  
\* Conductors.
  
\* Tubs protectors.
  
\* Línies derivades de terra.
  
1.8.6 Instal·lació interior en habitatges.
  
\* Quadre general de distribució.
  
\* Característiques instal·lació interior de l'habitatge.
  
\* Descripció: conductors, longitud, secció, diàmetre tub.
  
\* Nombre circuits, destinació i punts d'utilització de cada circuit.
  
\* Sistema d'instal·lació elegit.
  
1.8.7 Instal·lació d'usos comuns.
  
\* Quadres generals de protecció.
  
\* Descripció de la instal·lació.
  
\* Escala.
  
\* Ascensor.
  
\* Amplificador TV.
  
\* Porter elèctric.
  
\* Grup de pressió.
  
\* Emergència.
  
1.8.8 Instal·lació de posada a terra de l'edifici.
  
\* Presa de terra (elèctrodes).
  
\* Línies principals de terra.
  
\* Derivacions de les línies principals de terra.
  
\* Conductors de protecció.
  
1.8.9 Xarxa d'equipotencialitat.
  
\* Cambres de bany.
  
\* Centralització de comptadors d'aigua.
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Potència total de l'edifici (incloent-hi coeficient de simultaneïtat per a càlcul).
  
2.1.1 Càlcul segons normes tecnològiques d'edificació (Norma Tècnica d'Edificació NT-IEEV).
  
2.1.2 Càlculs segons Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
  
2.2 Secció de la línia repartidora.
  
2.3 Secció de les derivacions individuals.
  
2.4 Secció dels circuits interiors.
  
2.5 Secció de la línia d'usos comuns.
  
\* Escala.
  
\* Ascensor.
  
\* Amplificador TV.
  
\* Porter electrònic.
  
\* Grup de pressió.
  
\* Emergència.
  
2.6 Terra.
  
2.6.1 Resistència de la posada a terra.
  
2.6.2 Secció de les línies de terra.
  
2.7 Disjuntors.
  
2.7.1 Càlcul de sobrecàrregues.
  
2.7.2 Càlcul de curtcircuits.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Qualitat dels materials.
  
\* Conductors elèctrics.
  
\* Conductors de protecció.
  
\* Identificació dels conductors.
  
\* Tubs protectors.
  
\* Caixes d'empalmament i derivació.
  
\* Aparells de comandament i maniobra.
  
\* Aparells de protecció.
  
3.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
  
3.3 Proves reglamentàries.
  
3.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
3.5 Certificats i documentació.
  
3.6 Llibre d'ordres.
  
4. Pressupost
  
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant-ne la quantitat i el preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.
  
5. Plànols
  
5.1 Plànol d'emplaçament.
  
Si és en nucli urbà, indicar l'emplaçament en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
  
Si és fora de nucli urbà, reflectint el paratge en el qual se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació
  
5.2 Esquema elèctric unifilar general de l'edifici.
  
5.3 Planta baixa amb indicació de la caixa general de protecció, línia repartidora i situació centralització de comptadors.
  
5.4 Esquema de canalització vertical.
  
5.5 Distribució elèctrica en planta d'habitatges amb indicació de volums de prohibició i protecció.
  
5.6 Xarxa d'equipotencialitat i detalls.
  
5.7 Posada a terra i detalls.
  
EE-7
  
LOCALS (EXCLOSOS ELS DESTINATS A USOS INDUSTRIALS I A HABITATGES)
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Emplaçament.
  
1.1.3 Localitat.
  
1.1.4 Potència instal·lada en kW.
  
1.1.5 Potència de càlcul en kW.
  
1.1.6 Línia repartidora.
  
1.1.7 Destinació del local i la seua classificació.
  
1.1.8 Capacitat en locals públics: nombre de persones.
  
1.1.9 Contracte de manteniment (sí/no).
  
1.1.10 Relació d'instal·lacions específiques.
  
1.1.11 Pressupost total.
  
1.2 Objecte del projecte.
  
Reglaments i disposicions considerades.
  
1.2.1 Titular de la instal·lació.
  
1.3 Emplaçament de les instal·lacions.
  
1.4 Potència prevista.
  
1.4.1 Potència total màxima admissible.
  
1.4.2 Potència total instal·lada.
  
1.5 Descripció de les instal·lacions d'enllaç.
  
1.5.1 Centre de transformació (si és el cas).
  
1.5.2 Caixa general de protecció.
  
\* Situació.
  
\* Posada a terra.
  
1.5.3 Equips de mesura.
  
\* Característiques.
  
\* Situació.
  
1.5.4 Línia repartidora / Derivació individual.
  
9.5.4.5 Descripció: longitud, secció, diàmetre tub.
  
6.8.0.8 Canalitzacions.
  
5.9.8.4 Conductors.
  
\* Tubs protectors.
  
\* Línia principal de terra.
  
1.6 Descripció de la instal·lació interior.
  
1.6.1 Classificació i característiques de les instal·lacions segons risc de les dependències dels locals.
  
7.6.5.6 Locals de pública concurrència (espectacles, reunió i sanitaris) (MI BT 025).
  
0.5.3.3 Locals amb risc d'incendi o explosió. Tipus i zona (MI BT 026).
  
8.9.0.8 Locals humits (MI BT 027).
  
5.4.7.6 Locals mullats (MI BT 027).
  
9.9.2.3 Locals amb riscos de corrosió (MI BT 027).
  
8.6.1.7 Locals polsosos sense risc d'incendi o explosió (MI BT 027).
  
1.2.1.0 Locals a temperatura elevada (MI BT 027).
  
1.4.6.8 Locals a molt baixa temperatura (MI BT 027).
  
4.4.9.8 Locals en els quals hi haja bateries d'acumuladors (MI BT 027).
  
2.4.6.30 Estacions de servei o garatges (MI BT 027).
  
4.0.8.12 Locals de característiques especials (MI BT 027).
  
1.1.2.05 Locals per a fins especials (MI BT 028).
  
1.6.2 Quadre general de distribució.
  
2.8.5.7 Característiques i composició.
  
8.0.3.2 Quadres secundaris i composició.
  
1.6.3 Línies de distribució i canalització.
  
0.3.2.3 Sistema d'instal·lació elegit.
  
0.1.4.1 Descripció: longitud, secció i diàmetre del tub.
  
9.2.0.1 Nombre circuits, destinacions i punts d'utilització de cada circuit.
  
1.7 Subministraments complementaris (amb justificació de la solució adoptada).
  
1.7.1 Socors.
  
1.7.2 Reserva.
  
1.7.3 Duplicat.
  
1.8 Enllumenats especials (si és el cas).
  
1.8.1 Senyalització.
  
1.8.2 Emergència.
  
1.8.3 Reemplaçament.
  
1.9 Línia de posada a terra.
  
1.9.1 Preses de terra (elèctrodes).
  
1.9.2 Línies principals de terra.
  
1.9.3 Derivacions de les línies principals de terra.
  
1.9.4 Conductors de protecció.
  
1.9.5 Xarxa d'equipotencialitat.
  
1.10 Instal·lació realitzada en zona classificada.
  
1.10.1 Condicions especials de la instal·lació en aquestes zones.
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissibles.
  
2.2 Fórmules utilitzades.
  
2.3 Potències.
  
2.3.1 Relació de receptors d'enllumenat, amb indicació de la seua potència elèctrica.
  
2.3.2 Relació de receptors de força motriu, amb indicació de la seua potència elèctrica.
  
2.3.3 Relació de receptors d'altres usos, amb indicació de la seua potència elèctrica.
  
2.3.4 Potència total instal·lada.
  
2.3.5 Coeficient de simultaneïtat.
  
2.3.6 Potència de càlcul.
  
2.3.7 Potència màxima admissible.
  
2.4 Càlculs luminotècnics.
  
2.4.1 Càlculs del nombre de lluminàries (enllumenat normal i enllumenat especial).
  
2.5 Càlculs elèctrics: enllumenat i força motriu.
  
2.5.1 Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs de canalització que s'utilitzaran en la línia d'alimentació al quadre general i secundaris.
  
2.5.2 Càlcul de la secció dels conductors i diàmetre dels tubs o canalitzacions que s'utilitzaran en les línies derivades.
  
2.5.3 Càlcul de les proteccions que cal instal·lar en les diferents línies generals i derivades.
  
8.6.4.0 Sobrecàrregues.
  
1.1.0.7 Curtcircuits.
  
7.1.0.0 Harmònics.
  
0.3.4.3 Sobretensions.
  
2.6 Càlcul de sistema de protecció contra contactes indirectes.
  
2.6.1 Càlcul de la posada a terra.
  
2.7 Càlcul de ventilació segons full interpretatiu núm. 12 A (només garatges).
  
2.8 Càlcul de la capacitat del local en relació amb l'article 14 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (només en locals de pública concurrència).
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Condicions dels materials.
  
3.1.1 Conductors elèctrics.
  
3.1.2 Conductors de protecció.
  
3.1.3 Identificació dels conductors.
  
3.1.4 Tubs protectors.
  
3.1.5 Caixes d'empalmament i derivació.
  
3.1.6 Aparells de comandament i maniobra.
  
3.1.7 Aparells de protecció.
  
3.2 Normes d'execució de les instal·lacions.
  
3.3 Proves reglamentàries.
  
3.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
3.4.1 Obligacions de l'usuari.
  
3.4.2 Obligacions de l'empresa mantenidora.
  
3.5 Certificats i documentació.
  
3.6 Llibre d'ordres.
  
4. Pressupost
  
S'indicaran els distints elements que constitueixen la instal·lació, concretant-ne la quantitat i el preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports de cada partida.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació .
  
Si és fora de nucli urbà, reflectint el paratge en el qual se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofes i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Plànol general del local i les seues dependències, accessos, etc., amb indicació de la ubicació dels distints receptors, quadres, lluminàries, etc. i dels circuits elèctrics corresponents, reflectint-ne la identificació amb un número i el seu corresponent índex en l'extrem del plànol.
  
5.3 Esquema unifilar complet, amb indicació de les característiques de les distintes proteccions que cal instal·lar, i també el nombre i la secció dels conductors, diàmetre dels tubs i tipus d'instal·lació (aèria, en tub a l'aire o encastat, subterrani, etc.) i dels aparells i receptors (amb indicació de la potència elèctrica).
  
5.4 Posada a terra i detalls.
  
EG-1
  
INSTAL·LACIONS D'EMMAGATZEMATGE I RECEPTORES DE GLP
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Emplaçament.
  
1.1.3 Localitat.
  
1.1.4 Tipus d'instal·lació (aèria o enterrada).
  
1.1.5 Volum en m³ d'emmagatzematge.
  
1.1.6 Instal·lació receptora. Activitat que utilitza el GLP.
  
1.1.7 Potència tèrmica total de la instal·lació en kW.
  
1.1.8 Relació de receptors, amb indicació dels que estan certificats i dels aparells singulars.
  
1.1.9 Pressupost total.
  
1.2 Introducció.
  
1.2.1 Antecedents.
  
1.2.2 Objecte del projecte.
  
1.2.3 Emplaçament de la instal·lació.
  
1.2.4 Legislació aplicable.
  
1.2.5 Termini d'execució de les instal·lacions.
  
1.2.6 Característiques del gas subministrat.
  
1.3 Emmagatzematge combustible.
  
1.3.1 Descripció i sistema elegit.
  
1.3.2 Classificació i distàncies de seguretat.
  
1.3.3 Accessos.
  
1.3.4 Equip de transvasament.
  
1.3.5 Equip de vaporització.
  
1.3.6 Equips de regulació.
  
1.3.7 Protecció contra incendis.
  
1.3.8 Protecció anticorrosiva.
  
1.3.9 Instal·lació elèctrica.
  
1.4 Xarxa de distribució.
  
1.4.1 Descripció.
  
1.4.2 Característiques de la canonada.
  
1.4.3 Protecció anticorrosiva.
  
1.5 Aparells receptors.
  
7.6.7.9 Descripció i característiques:
  
Indicar així:
  
\* Potència en kcal/h.
  
\* Pressions d'ús en bars.
  
\* Certificació i marcatge CE o aparell singular.
  
\* Condicions d'instal·lació.
  
2. Càlculs
  
2.1 Bases de càlcul.
  
2.2 Càlculs.
  
2.2.1 Consum i autonomia.
  
2.2.2 Valoració.
  
2.2.3 Vàlvules de seguretat.
  
2.2.4 Punt màxim ompliment: longitud tub sonda.
  
2.2.5 Xarxa de distribució.
  
2.2.6 Ventilacions.
  
2.2.7 Evacuació de fums.
  
2.2.8 Protecció catòdica.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Característiques de l'empresa instal·ladora.
  
3.2 Proves:
  
3.2.1 Emmagatzematge i vàlvules seguretat.
  
3.2.2 Xarxa de distribució.
  
3.2.3 Aparells.
  
3.3 Certificats i documents.
  
3.4 Qualitat de materials.
  
3.5 Normes d'execució.
  
3.6 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
3.7 Llibre d'ordres.
  
4. Pressupost
  
4.1 Pressupostos parcials.
  
4.2 Pressupost total.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil localització.
  
Si és fora del nucli urbà, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Planta de les instal·lacions, amb indicació de distàncies de seguretat, terrenys aliens, conduccions, etc.
  
5.3 Alçats necessaris.
  
5.4 Plànols de detall.
  
5.4.1 Emmagatzematge, amb indicació de distàncies de seguretat.
  
5.4.2 Esquema protecció catòdica.
  
5.4.3 Planta de la xarxa de distribució i situació dels receptors.
  
5.4.4 Esquema isomètric de la instal·lació.
  
EG-2
  
INSTAL·LACIÓ RECEPTORA DE GAS CANALITZAT D'ÚS INDUSTRIAL I COMERCIAL
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Emplaçament.
  
1.1.3 Tipus i classe d'instal·lació receptora.
  
1.1.4 Pressió connexió en bars.
  
1.1.5 ERM capacitat Nm³/n.
  
1.1.6 Pressió de distribució en bars.
  
1.1.7 Relació de receptors indicant-ne els que estan certificats i els aparells singulars.
  
1.1.8 Potència tèrmica total de la instal·lació en kW.
  
1.1.9 Pressupost total.
  
1.2 Introducció.
  
1.2.1 Antecedents.
  
1.2.2 Objecte del projecte.
  
1.2.3 Emplaçament de la instal·lació.
  
1.2.4 Legislació aplicable.
  
1.2.5 Termini d'execució de les instal·lacions.
  
1.2.6 Característiques del gas subministrat.
  
1.3 Connexió interior a alta/mitjana pressió.
  
1.3.1 Descripció.
  
1.3.2 Característiques de la canonada.
  
1.3.3 Protecció anticorrosiva activa i passiva de la canonada.
  
1.4 Instal·lació de l'ERM.
  
1.4.1 Descripció.
  
1.4.2 Característiques dels materials.
  
1.4.3 Recinte.
  
1.4.4 Instal·lació elèctrica.
  
1.4.5 Distàncies, sistema contra incendis i ventilació.
  
1.5 Xarxa de distribució interior.
  
1.5.1 Descripció.
  
1.5.2 Característiques de la canonada.
  
1.6 Grup de regulació i seguretat.
  
1.6.1 Descripció.
  
1.6.2 Característiques del grup de regulació.
  
1.7 Aparells receptors.
  
1.7.1 Descripció i característiques.
  
Indicar així:
  
\* Potència (kcal/h).
  
\* Pressions d'ús (bars).
  
\* Homologació o marcatge CE.
  
\* Condicions d'instal·lació.
  
2. Càlculs
  
2.1 Bases de càlcul.
  
2.2 Càlculs.
  
2.2.1 Connexió interior.
  
2.2.2 ERM.
  
2.2.3 Xarxa de distribució.
  
2.2.4 Ventilació.
  
2.2.5 Evacuació de fums.
  
2.2.6 Protecció catòdica.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Qualitat de materials.
  
3.2 Normes d'execució.
  
3.3 Característiques de l'empresa instal·ladora.
  
3.4 Proves.
  
3.4.1 Connexió.
  
3.4.2 ERM.
  
3.4.3 Xarxa interior.
  
3.4.4 Aparells.
  
3.5 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
3.6 Certificats i documents.
  
3.7 Llibre d'ordres.
  
4. Pressupost
  
4.1 Pressupostos parcials.
  
4.2 Pressupost global.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil localització.
  
Si és fora del nucli urbà, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Planta de les instal·lacions.
  
5.3 Alçats necessaris.
  
5.4 Plànols de detall.
  
5.4.1 ERM.
  
5.4.2 Grup de regulació i seguretat.
  
5.4.3 Traçat protecció catòdica.
  
5.4.4 Plànol isomètric de les zones que calga.
  
5.4.5 Esquema general de la instal·lació.
  
EG-3
  
AUTORITZACIÓ D'APARELL DE GAS DE CARÀCTER ÚNIC
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Emplaçament.
  
1.1.3 Tipus d'indústria o activitat (núm. registre industrial, si en té).
  
1.1.4 Tipus d'aparell (nom, núm. identificació, etc.).
  
1.1.5 Gas que consumeix.
  
1.1.6 Potència calorífica (kcal /h).
  
1.1.7 Pressupost total.
  
1.2 Introducció.
  
1.2.1 Antecedents.
  
1.2.2 Objecte del projecte.
  
1.2.3 Titular.
  
1.2.4 Termini d'execució de les instal·lacions.
  
1.2.5 Emplaçament de les instal·lacions (paratge, localitat i situació dins del local).
  
1.2.6 Legislació aplicable.
  
1.2.7 Aplicació de l'aparell (ús al qual es destina).
  
1.3 Característiques de l'aparell.
  
1.3.1 Descripció general de l'aparell.
  
\* Circuit de gas.
  
\* Cambra de combustió.
  
\* Eixida de gasos de combustió.
  
\* Cremadors: potència i característiques.
  
\* Sistema d'aportació d'aire.
  
\* Sistema de regulació gas-aire.
  
2.1. Tipus de gasos que utilitze.
  
2.2. Pressions de funcionament en bars.
  
2.3. Potències i característiques de cada un dels cremadors en kcal/h.
  
2.4. Sistemes de seguretat. Valors de tara.
  
2.5. Altres elements i les seues característiques.
  
2.6. Capacitat de càrrega màxima dels recipients de gas, si és el cas.
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Bases de càlcul.
  
2.2 Càlculs.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Qualitat de materials.
  
3.2 Normes d'execució i muntatge.
  
3.3 Proves i assajos reglamentaris.
  
3.4 Instruccions de posada en marxa i funcionament.
  
3.5 Condicions d'instal·lació, manteniment i seguretat (especificant-ne el període màxim de revisió aconsellable).
  
4. Pressupost
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil localització.
  
Si és fora del nucli urbà, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Plànol d'emplaçament dins de la indústria i la seua connexió a la xarxa de distribució.
  
5.3 Plànols descriptius.
  
5.4 Fitxa tècnica de l'aparell.
  
5.5 Diagrames de gas i aire amb els elements de control i seguretat.
  
EG-4
  
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ I CONNEXIONS DE GASOS COMBUSTIBLES
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Emplaçament.
  
1.1.3 Servei al qual es destina.
  
1.1.4 Origen i final.
  
1.1.5 Pressió de treball en bars.
  
1.1.6 Longitud en m.
  
1.1.7 Diàmetres nominals de la conducció.
  
1.1.8 Relació d'organismes afectats per encreuaments, paral·lelismes i pas per zones als quals han d'enviar-se separates.
  
1.1.9 Pressupost total.
  
1.2 Antecedents.
  
1.3 Objecte del projecte.
  
1.4 Emplaçament de la instal·lació.
  
1.5 Legislació aplicable.
  
1.6 Termini d'execució de les instal·lacions.
  
1.7 Característiques del gas subministrat.
  
1.8 Descripció de la instal·lació.
  
1.8.1 Descripció del traçat.
  
1.8.2 Característiques de la canonada.
  
1.8.3 Protecció anticorrosiva.
  
1.8.4 Condicions d'enterrament, profunditat, protecció, senyalització, etc.
  
1.8.5 Encreuaments i paral·lelismes i pas per zones d'especial protecció.
  
1.8.6 Situació de vàlvules de seccionament, control i punts de mesura de les condicions de la distribució.
  
2. Càlculs
  
2.1 Bases de càlcul.
  
2.2 Dimensionament de les canalitzacions.
  
- Protecció mecànica.
  
- Protecció catòdica.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Característiques de l'empresa instal·ladora.
  
3.2 Proves, assajos i verificacions.
  
3.3 Certificats i documents.
  
3.4 Qualitat de materials.
  
3.5 Normes d'execució.
  
3.6 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
3.7 Llibre d'ordres.
  
4. Pressupost
  
4.1 Pressupostos parcials.
  
4.2 Pressupost total.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
Si és en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil localització.
  
Si és fora del nucli urbà, reflectint el paratge on se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Plànol general de la xarxa de distribució.
  
5.3 Detalls de rases i arquetes.
  
5.4 Plànols específics de cada encreuament, paral·lelisme o pas per zones que continga condicions especials.
  
6. Annex
  
Separates per a trametre als organismes afectats.
  
Pot incloure's en el mateix projecte el subministrament a la xarxa de distribució des d'un emmagatzematge o des d'una altra xarxa de gas, i haurà de complir els continguts mínims de la EG-1 i de la EG-2 que corresponguen en cada cas.
  
EA-1
  
CONTINGUT MÍNIM DELS PROJECTES D'INSTAL·LACIONS RECEPTORES D'AIGUA
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Localitat.
  
1.1.3 Situació de la instal·lació.
  
1.1.4 Projectista.
  
1.1.5 Director d'obra.
  
1.1.6 Nom de l'empresa instal·ladora de llanterneria i CIF.
  
1.1.7 Tipus d'habitatges.
  
\* Bloc d'habitatges.
  
\* Bungalous/viles.
  
\* Altres instal·lacions.
  
1.1.8 Característiques de la instal·lació.
  
Nombre d'habitatges
  
A \_\_ B \_\_ C \_\_ D \_\_ E \_\_ ALTRES \_\_
  
Habitatges/planta:
  
 DIÀMETRE
  
 LON-
  
 INT MATERIAL GITUD NOMBRE
  
CONNEXIÓ: \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_
  
TUB D'ALIMENTACIÓ: \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_
  
BATERIA: \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_
  
MUNTANTS: \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_
  
 \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_
  
 \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_
  
DERIV. SUBMINISTRAMENT: \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_
  
DERIV. APARELLS: \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_
  
 \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_
  
 \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_
  
HI HA EQUIP IMPULSOR: SÍ /NO NRE. DE GRUPS:
  
NRE. DE BOMBES: POTÈNCIA: CV
  
VOLUM CALDERÍ: LITRES
  
NRE. DE DEPÒSITS: LITRES EMMAGATZEMATS:
  
SITUACIÓ DEPÒSITS:
  
OBSERVACIONS:
  
1.1.9 Pressupost total.
  
1.2 Dades identificadores.
  
1.2.1 Del tècnic autor del projecte (incloent-hi titulació, número de col·legiat, col·legi professional, adreça per a notificacions, telèfon de contacte, fax i correu electrònic).
  
1.2.2 Del titular (incloent-hi nom de la persona física o raó social, CIF/NIF, nom del gerent o apoderat i de la persona de contacte, Adreça i adreça per a notificacions, telèfon, fax i correu electrònic).
  
1.2.3 De l'empresa instal·ladora (en cas que es conega).
  
1.2.4 Del tècnic director d'obra (en cas que es conega).
  
1.3 Antecedents i objecte del projecte.
  
1.4. Emplaçament de la instal·lació.
  
1.5 Legislació aplicada.
  
1.6 Descripcions detallades.
  
1.6.1 Descripció de l'edifici.
  
\* Ús de l'edifici. Altures parcials i total.
  
\* Nombre de blocs, escales, habitatges unifamiliars, etc.
  
\* Nombre de plantes; nombre d'habitatges o locals (amb el seu ús) per planta i nre. total d'instal·lacions.
  
\* Nombre i tipus de subministraments.
  
\* Altres casos.
  
1.6.2 Pressió existent en el punt de lliurament de la xarxa. Subministrament directe de la xarxa o per equip de pressió. Justificació de la decisió presa.
  
1.6.3 Descripció de les instal·lacions de llanterneria.
  
\* Generals (connexions, tubs d'alimentació, vàlvules, claus, protecció contra retorns).
  
\* Grups de sobreelevació, depòsits de pressió.
  
\* Depòsit d'emmagatzematge.
  
\* Comptadors (nombre de centralitzacions, bateries, tipus de allotjament - armari, cambra, vàlvules, claus, protecció contra retorns).
  
\* Particulars (muntants, derivacions particulars, ramificacions interiors, derivacions a aparells, vàlvules, claus, protecció contra retorns).
  
\* Instal·lacions especials: descalcificadors, fluxors, refrigeració, etc.
  
\* Aigua calenta sanitària. Sistemes de preparació. Materials de les canonades.
  
\* Aparells instal·lats en cada local o habitatge.
  
\* Cabal previst i tipus de subministrament en cada local o habitatge.
  
\* Resum del total de l'edifici. Cabal. Nombre d'habitatges i tipus de subministrament.
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Bases de càlcul.
  
2.2 Dimensionament de la instal·lació per aplicació de les taules reglamentàries, (quan siga factible, o si de cas hi manca, dimensionament per càlculs amb descripció del mètode utilitzat i la seua justificació).
  
\* Connexió.
  
\* Tub d'alimentació.
  
\* Comptador general. Comptadors divisoris.
  
\* Bateria de comptadors. Comptadors. Comptadors divisoris.
  
\* Tubs ascendents.
  
\* Derivacions particulars del subministrament. Xarxa de distribució interior.
  
\* Derivacions a aparells.
  
\* Pèrdua de càrrega.
  
\* Equip de pressió i depòsits (si és el cas).
  
\* Claus, accessoris i altres elements o equips.
  
\* Fluxors.
  
\* Aparells descalcificadors d'aigua.
  
2.3 Quadre resum de dimensionament de la instal·lació, amb especificació del material i les seues característiques tècniques, longitud i diàmetre de cada canonada i dels seus accessoris per a aigua freda i calenta.
  
2.4 Potència elèctrica instal·lada.
  
2.5 Desguassos.
  
2.6 Aigua calenta (no inclosa en el RITE).
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Especificacions de qualitat de canonades i accessoris.
  
3.2 Requisits exigits a l'empresa instal·ladora.
  
3.3 Normes d'execució tècnica de les instal·lacions.
  
3.4 Llibre d'ordres.
  
3.5 Proves reglamentàries i suplementàries realitzades.
  
3.6 Certificats i documentacions.
  
3.7 Instruccions d'ús, manteniment i seguretat d'aparells i instal·lacions.
  
4. Pressupostos
  
4.1 Parcials, amb indicació de quantitats, mesuraments, preus unitaris i imports resultants.
  
4.2 Resum per capítols.
  
4.3 Total.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació i emplaçament (fotocòpia de la guia de carrers, on es marque amb claredat la ubicació, o bé, es grafie de la forma més clara possible l'itinerari que cal seguir, carreteres, camins o carrers, per a anar des del nucli de la població més pròxim fins al lloc on es troba ubicada la instal·lació, amb indicació de les distàncies de cada tram i els punts de referència de fàcil localització, que possibilite l'accés de forma senzilla a l'esmentada instal·lació.
  
5.2 De les plantes que tinguen la instal·lació general i de cada planta tipus (amb indicació de connexió, canonades, accessoris i comptador general, si és el cas).
  
5.3 D'alçat de les plantes amb instal·lació general.
  
5.4 D'alçat de les plantes tipus que hi haja.
  
5.5 De planta i alçat de la cambra d'equip impulsor i depòsits (si és el cas).
  
5.6 De planta i alçat de la cambra o armari de la bateria o les bateries de comptadors divisoris.
  
5.7 Esquema de principi, des de la connexió a la xarxa pública fins als aparells de consum.
  
5.8 Plànols de detall.
  
EL-1
  
CONTINGUT MÍNIM EN PROJECTES D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCTES PETROLIERS PER A ÚS PROPI (MI-IP03)
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Emplaçament.
  
1.1.3 Descripció de l'activitat o ús al qual s'hi destina.
  
1.1.4 Depòsits.
  
8.2.7.5 Volum.
  
6.9.0.0 Paret simple o doble.
  
0.9.9.2 Tipus de depòsit (forma).
  
6.7.0.2 Fabricant.
  
6.2.7.6 Número de fabricació.
  
3.9.1.0 Interior/Exterior de l'edifici.
  
8.3.9.3 Colgat/Superfície/En fossa/Semicolgat/Altres.
  
0.0.1.0 Tipus de combustible.
  
8.7.4.8 Tipus de material.
  
1.2 Dades identificadores.
  
1.2.1 Dades de la instal·lació: Adreça, població, província, codi postal.
  
1.2.2 Titular: nom de la persona física o raó social, CIF/NIF, nom del gerent o apoderat i de la persona de contacte, Adreça i adreça per a notificacions, telèfon de contacte (fax i correu electrònic).
  
1.2.3 Autor del projecte: nom i cognoms, NIF, adreça a l'efecte de notificacions, (correu electrònic), telèfon, titulació, número de col·legiat, col·legi oficial.
  
1.2.4 Director d'obra: nom i cognoms, NIF, adreça a l'efecte de notificacions, (correu electrònic), telèfon, titulació, número de col·legiat, col·legi oficial.
  
1.2.5 Instal·lador autoritzat: nom i cognoms, NIF, Adreça a l'efecte de notificacions, població, província, telèfon, categoria, data i procedència del carnet.
  
1.2.6 Empresa instal·ladora: nom, CIF, Adreça a l'efecte de notificacions, població, província, telèfon, categoria.
  
1.3 Antecedents.
  
1.4 Objecte del projecte.
  
1.5 Legislació aplicable.
  
1.5.1 Tipus de productes emmagatzemats, disposicions d'emmagatzematge i capacitats.
  
1.5.2 Formes d'emmagatzematge.
  
1.5.3 Obra civil: excavació, fonaments, ancoratge, cubetes, etc.
  
1.5.4 Tipus de depòsits (materials, capacitat, tipus de paret, dimensions, característiques segons normes UNE, etc.).
  
1.5.5 Canonades i accessoris (càrrega, equips de tràfec, ventilació, extracció i retorn).
  
1.5.6 Proteccions.
  
7.2.2.6 Contra la corrosió.
  
6.0.8.8 Posada a terra.
  
1.5.7 Descripció del tipus d'instal·lació de depòsits i distàncies de seguretat.
  
1.5.8 Descripció de la instal·lació de subministrament per canonada.
  
1.5.9 Descripció de la instal·lació de subministrament a motors fixos o mòbils (vehicles, etc.).
  
1.5.10 Instal·lació receptora per a subministrament a equips fixos de combustió (dades identificadores d'equips, potència tèrmica, etc.).
  
1.5.11 Equips consumidors d'energia elèctrica, (amb llista que n'indique característiques i dades identificadores).
  
1.5.12 Instal·lació elèctrica.
  
1.5.13 Instal·lacions de protecció contra incendis.
  
8.5.69.6 En instal·lacions de superfície exterior: protecció amb aigua, protecció amb extintors, alarmes i estabilitat davant el foc.
  
5.2.01.9 En instal·lacions de superfície interior: extintors, alarmes i estabilitat davant el foc.
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Consum i autonomia.
  
2.2 Càlcul de l'obra civil.
  
2.3 Canonada de descàrrega.
  
2.4 Xarxa de canonades de tràfec i accessoris.
  
2.5 Ventilació.
  
2.6 Instal·lació elèctrica.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Especificacions de qualitat d'equips i materials.
  
3.2 Requisits exigits a l'empresa instal·ladora.
  
3.3 Normes d'execució tècnica i muntatge (amb especificacions de les obres civils, mecàniques, elèctriques i d'instrumentació, si és el cas).
  
3.4 Llibre d'ordres.
  
3.5 Proves reglamentàries i suplementàries i posada en marxa i recepció.
  
3.6 Certificats i documentació.
  
3.7 Instruccions d'ús, manteniment i seguretat d'aparells, equips i instal·lacions.
  
4. Plànols
  
4.1 De situació perquè es possibilite l'accés de forma senzilla a la instal·lació.
  
4.2 Plantes de la instal·lació, classificació de zones, disposició de l'emmagatzematge, distàncies de seguretat.
  
4.3 Alçats i seccions de les plantes amb instal·lacions.
  
4.4 Plànols de detall:
  
4.4.1 De l'emmagatzematge, fonaments, ancoratges, cubetes, arquetes i obres de fàbrica, etc.
  
4.4.2 Xarxa de distribució, isomètrics de canonades.
  
4.4.3 Connexions i encreuaments.
  
4.5 Altres.
  
4.5.1 Proteccions contra incendis i sistemes de seguretat.
  
4.5.2 Esquemes elèctrics, unifilars, connexions a equips, situació i traçat de la xarxa de conduccions elèctriques, etc.
  
4.6 Esquemes simplificats de la instal·lació.
  
5. Pressupostos
  
5.1 Parcials, amb indicació de mesuraments i preus unitaris (obra civil, instal·lació mecànica, elèctrica, instrumentació, sistemes de seguretat).
  
5.2 Resums per capítols (obres civils, instal·lacions mecàniques, elèctriques, instrumentació, protecció contra incendis, etc.).
  
5.3 Total.
  
6. Índex
  
EL-2
  
INSTAL·LACIONS FIXES PER A DISTRIBUCIÓ AL DETALL DE CARBURANTS I COMBUSTIBLES PETROLIERS EN INSTAL·LACIONS DE VENDA AL PÚBLIC (MI-IP04)
  
(Projecte que servirà per a la seua inscripció en el Registre Industrial i l'autorització de les instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de productes petroliers segons la IP-04)
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular: nom, Adreça social i NIF.
  
1.1.2 Emplaçament: localitat, carrer i número si és nucli urbà o paratge dins del terme municipal.
  
1.1.3 Tipus. Estació de servei - Unitat de subministrament.
  
1.1.4 Depòsits, capacitat i producte emmagatzematge.
  
1.1.5 Nombre d'aparells assortidors.
  
1.1.6 Nombre de mànegues.
  
1.1.7 Instal·lacions auxiliars.
  
- Subministrament d'aire a pressió.
  
- Subministrament de mescla (gasoilna-oli).
  
- Llavador de cotxes.
  
- Venda d'olis i accessoris de vehicles.
  
- Tenda en general.
  
- Restaurant-bar.
  
- Altres.
  
1.2 Antecedents.
  
1.3 Objecte del projecte.
  
1.4 Tipus d'indústria (segons CNAE vigent).
  
1.5 Terrenys i edificacions.
  
1.6 Legislació aplicada.
  
1.7 Instal·lacions industrials.
  
1.7.1 Emmagatzematge (segons ITC MIE-IP-04).
  
- Depòsits: descripció completa amb indicació de forma, volum, disposició, passos d'home, tubuladures d'entrada, eixida ventilació, dispositius d'elevació, placa de característiques, etc.
  
- Instal·lació dels depòsits, protecció activa i passiva, disposició sobre el terreny, cubeta, fixació, etc.
  
Distàncies de seguretat.
  
1.7.2 Canonades i connexions. Descripció i instal·lació.
  
- Connexions per a ompliment, boques de càrrega.
  
- Canonades de ventilació.
  
- Canonades d'aspiració.
  
- Protecció activa i passiva de canonades.
  
1.7.3 Sistemes de detecció de fuites.
  
1.7.4 Sistemes de recuperació de vapors.
  
1.7.5 Aparells assortidors. Descripció i instal·lació.
  
1.7.6 Instal·lació d'aire comprimit. Descripció dels seus elements i la seua instal·lació.
  
1.7.7 Instal·lació de subministrament d'aigua. Descripció dels seus elements i la seua instal·lació.
  
1.7.8 Altres instal·lacions (llavador de vehicles, etc.). Descripció dels seus elements i la seua instal·lació.
  
1.7.9 Instal·lació de protecció contra incendis. Descripció dels seus elements i la seua instal·lació.
  
1.8 Potència elèctrica instal·lada:
  
\* En enllumenat.
  
\* En les instal·lacions industrials.
  
\* En instal·lacions auxiliars i altres serveis.
  
Potència instal·lada total.
  
1.9 Pressupost de les inversions.
  
- Solar.
  
- Edificis industrials (desglossat, si és el cas).
  
- Maquinària i instal·lacions industrials, desglossat segons maquinària i instal·lacions elèctriques en BT, llanterneria, aire comprimit, protecció contra incendis, altres instal·lacions auxiliars, etc.
  
1.10 Consums de matèries primeres i energia.
  
Estimació de la venda anual de cada tipus de combustible en litres i la seua valoració.
  
Estimació del consum anual en kWH i la seua valoració.
  
1.11 Productes. A més de la venda anual de cada tipus de combustible en litres de l'apartat anterior, qualsevol altre servei prestat i valorat.
  
1.12 Personal. Relació del personal que servirà a les instal·lacions.
  
1.13 Assajos i proves que han de realitzar-se en la posada en marxa i periòdicament en les instal·lacions. Revisions previstes en els vigents reglaments (REBT, MI IP04, Aparells de pressió, etc.).
  
2. Càlculs justificatius
  
- Càlculs del dimensionament de canonades de càrrega dels depòsits i aspiració.
  
- Càlculs de la protecció catòdica, si és el cas.
  
- Càlculs del sistema de detecció de fuites.
  
- Càlcul de les distàncies mínimes exigibles.
  
3. Plec de condicions tècniques
  
3.1 Especificacions de qualitat d'equips i materials.
  
3.2 Requisits exigits a l'empresa instal·ladora.
  
3.3 Normes d'execució tècnica i muntatge (amb especificacions de les obres civils, mecàniques, elèctriques i d'instrumentació, si és el cas).
  
3.4 Llibre d'ordres.
  
3.5 Proves reglamentàries i suplementàries i posada en marxa i recepció.
  
3.6 Certificats i documentació.
  
3.7 Instruccions d'ús, manteniment i seguretat d'aparells, equips i instal·lacions.
  
4. Pressupost
  
Pressupost total que s'inclou en instal·lacions que cal autoritzar sobre el qual han d'aplicar-se les taxes.
  
5. Plànols
  
5.1 Situació.
  
5.2 Distribució en planta del solar (edificacions, etc.).
  
5.3 Distribució en planta de depòsits, assortidors, boques de càrrega i edificis amb demostració del compliment de les distàncies mínimes.
  
5.4 Plànols de detall d'instal·lació dels depòsits.
  
5.5 Plànols amb indicació de les zones perilloses per vapors de combustible (classificació d'emplaçaments amb risc d'incendi i explosió UNE 20-322-86).
  
5.6 Plànols de detall necessaris.
  
EL-3
  
PARCS D'EMMAGATZEMATGE DE LÍQUIDS PETROLIERS (MI-IP ?02)
  
(Projecte que servirà per a la seua inscripció en el Registre Industrial i l'autorització de les instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de productes petroliers segons la IP-02)
  
1. Memòria
  
1.1 Antecedents.
  
1.2 Objecte del projecte.
  
1.3 Identificació.
  
1.3.1 Titular.
  
1.3.2 Adreça social i NIF.
  
1.3.3 Emplaçament de la instal·lació.
  
1.3.4 Productes emmagatzemats i tipus d'emmagatzematge.
  
1.4 Legislació aplicada.
  
1.5 Distàncies de seguretat entre instal·lacions de superfície.
  
1.5.1 Amb elements exteriors.
  
6.1.6.4 En instal·lacions fixes de superfície. Quadre de distàncies. Reduccions per capacitat.
  
7.2.0.3 Depòsits enterrats. Quadre de distàncies.
  
1.5.2 Aeroports.
  
1.5.3 Límits exteriors de les instal·lacions. Tanques.
  
1.5.4 Distància entre recipients.
  
4.6.1.6 Distància entre tanques de superfície d'eix vertical.
  
1.5.2.4 Distància entre tanques de superfície d'eix horitzontal.
  
8.7.6.1 Distància entre recipients enterrats.
  
1.6 Carregadors.
  
1.6.1 Carregadors terrestres.
  
1.6.2 Carregadors marítims.
  
1.7 Emmagatzematges en tancs atmosfèrics d'eix vertical.
  
1.7.1 Vies de circulació.
  
1.7.2 Instal·lacions.
  
1.7.3 Canonades i centres de tràfec.
  
1.7.4 Tipus d'emmagatzematge.
  
2.4.6.7 Superfície.
  
0.0.2.7.0 Cubetes. Capacitat de la cubeta. Construcció i disposició.
  
7.9.2.2 Subterranis.
  
1.7.5 Normes de disseny.
  
1.7.6 Equip.
  
1.7.7 Proves.
  
1.7.8 Xarxes de drenatge.
  
1.7.9 Depuració d'aigües hidrocarburades.
  
1.8 Emmagatzematges en tancs atmosfèrics d'eix horitzontal.
  
1.8.1 Depòsits. Normes de construcció.
  
1.8.2 Canonades i accessoris.
  
1.8.3 Connexions.
  
6.9.0.4 Càrrega.
  
2.4.3.6 Ventilació.
  
5.4.5.0 Extracció del producte.
  
4.7.0.9 Retorn.
  
9.6.7.0 Connectors flexibles.
  
1.8.4 Proteccions.
  
0.3.0.7 Proteccions contra la corrosió.
  
9.5.6.2 Posada a terra.
  
1.8.5 Proves.
  
1.8.6 Ubicació.
  
5.4.8.4 Enterrats.
  
5.5.6.0 De superfície.
  
4.8.4.0 En fossa.
  
7.4.8.4 Cobert.
  
7.1.9.6 Altres.
  
1.8.7 Xarxes de drenatge, sistemes d'evacuació i depuració.
  
1.8.8 Vies de circulació.
  
1.8.9 Subministrament a vaixells i embarcacions.
  
1.8.10 Unitats autònomes provisionals (aeronaus i embarcacions).
  
1.9 Instal·lacions mixtes de tancs.
  
1.10 Instal·lació elèctrica.
  
1.10.1 Instal·lacions, materials i equips elèctrics.
  
1.10.2 Enllumenat.
  
1.10.3 Ventilació de locals.
  
1.11 Protecció contra incendis.
  
1.11.1 Generalitats.
  
1.11.2 En instal·lacions de superfície exterior.
  
9.21.7.5 Protecció amb aigua.
  
2.20.9.0 Protecció amb espuma.
  
5.75.1.7 Protecció fixa.
  
2.54.4.6 Protecció amb extintors.
  
6.87.7.1 Alarmes.
  
6.20.0.6 Estabilitat davant el foc.
  
1.11.3 En instal·lacions de superfície interior.
  
1.11.4 Instal·lacions d'emmagatzematge sota superfície.
  
1.11.5 Protecció personal.
  
1.12 Normes d'explotació.
  
1.12.1 Manual de seguretat.
  
1.12.2 Normes particulars.
  
1.12.3 Manual d'operació.
  
1.13 Revisions i inspeccions periòdiques.
  
2. Plec de condicions
  
2.1 Qualitat de materials.
  
2.2 Normes d'execució.
  
2.3 Instruccions i precaucions per al seu ús, conservació i seguretat.
  
2.4 Certificats i documentació.
  
3. Pressupost
  
3.1 Parcials.
  
3.2 Totals.
  
4. Plànols
  
4.1 Situació.
  
4.2 Emplaçament, reflectint el paratge en el qual se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
4.3 Planta general, amb indicació de les distàncies reglamentàries de seguretat.
  
4.4 Emmagatzematge.
  
4.5 Classificació zones.
  
4.6 Arquetes i obres de fàbrica.
  
4.7 Esquemes elèctrics.
  
4.8 Protecció contra incendis.
  
4.9 Detalls.
  
EC-1
  
CONTINGUT MÍNIM EN PROJECTES DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I ACS
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques. Indicar si hi ha instal·lacions amb risc per a la prevenció de la legionel·losi (D 173/2000, de 5 de desembre).
  
1.1 Titular.
  
1.1.2 Emplaçament.
  
1.1.3 Potència tèrmica (nominal o de placa) dels generadors.
  
0.4.0.2 Fred.
  
0.7.1.2 Calor.
  
2.6.4.9 ACS.
  
1.1.4 Potència elèctrica absorbida.
  
5.8.1.2 Fred.
  
2.1.7.0 Calor.
  
8.3.0.6 ACS.
  
1.1.5 Cabal en m³/h.
  
1.1.6 Capacitat màxima d'ocupants (capacitat segons CPI vigent).
  
1.1.7 Activitat a la qual es destina.
  
1.2 Dades identificadores.
  
1.2.1 Dades de la instal·lació: descripció de l'activitat a la qual es destina, Adreça, població, província, codi postal.
  
1.2.2 Titular: nom de la persona física o raó social, CIF/NIF, nom del gerent o apoderat i de la persona de contacte, Adreça i adreça per a notificacions, telèfon de contacte, fax.
  
1.2.3 Autor del projecte: nom i cognoms, NIF, adreça a l'efecte de notificacions, (correu electrònic), telèfon, titulació, número de col·legiat, col·legi oficial.
  
1.2.4 Director d'obra: nom i cognoms, NIF, adreça a l'efecte de notificacions, (correu electrònic), telèfon, titulació, número de col·legiat, col·legi oficial.
  
1.2.5 Instal·lador autoritzat: nom i cognoms, NIF, Adreça a l'efecte de notificacions, (correu electrònic), població, província, telèfon, categoria, data i procedència del carnet.
  
1.2.6 Empresa instal·ladora: nom, CIF, Adreça a l'efecte de notificacions, (correu electrònic), població, província, telèfon, categoria.
  
1.3 Antecedents.
  
1.4 Objecte del projecte.
  
1.5 Legislació aplicable.
  
1.6 Descripció de l'edifici.
  
1.6.1 Ús de l'edifici.
  
1.6.2 Ocupació màxima segons NBE-CPI vigent.
  
1.6.3 Nombre de plantes i ús de les diferents dependències.
  
1.6.4 Superfícies i volums per planta. Parcials i totals.
  
1.6.5 Edificacions limítrofes.
  
1.6.6 Horari d'obertura i tancament de l'edifici.
  
1.6.7 Orientació.
  
1.6.8 Locals sense climatitzar.
  
1.6.9 Descripció dels tancaments arquitectònics.
  
1.7 Descripció de la instal·lació.
  
1.7.1 Horari de funcionament.
  
1.7.2 Sistema d'instal·lació elegit.
  
1.7.3 Qualitat de l'aire interior i ventilació. ITE 02.2.2.
  
1.7.4 Sistemes utilitzats per a estalvi energètic tot complint la ITE 02.
  
1.8 Equips tèrmics i fonts d'energia.
  
1.8.1 Emmagatzematge de combustible.
  
1.8.2 Relació d'equips generadors d'energia tèrmica, amb dades identificadores, potència tèrmica, i tipus d'energia emprada.
  
1.9 Elements integrants de la instal·lació.
  
1.9.1 Equips generadors d'energia tèrmica.
  
1.9.2 Unitats terminals.
  
1.9.3 Sistemes de renovació d'aire.
  
1.9.4 Unitats de tractament d'aire amb indicació dels paràmetres de disseny dels seus components.
  
1.9.5 Sistemes de control automàtic i el seu funcionament.
  
1.10 Descripció dels sistemes de transport dels fluids caloportadors d'energia.
  
1.10.1 Xarxes de distribució d'aire.
  
1.10.2 Xarxes de distribució d'aigua.
  
1.10.3 Xarxes de distribució de refrigerant.
  
1.11 Sala de màquines segons norma UNE aplicable.
  
1.11.1 Classificació.
  
1.11.2 Dimensions i distàncies a elements estructurals.
  
1.11.3 Ventilació.
  
1.11.4 Accessos.
  
1.11.5 Condicions de seguretat.
  
1.11.6 Eixida de fums.
  
1.12 Sistema de producció d'aigua calenta sanitària.
  
1.12.1 Sistema de preparació.
  
1.12.2 Sistema d'acumulació.
  
1.12.3 Sistema d'intercanvi.
  
1.12.4 Sistema de distribució.
  
1.12.5 Regulació i control.
  
1.13 Prevenció de sorolls i vibracions.
  
1.14 Mesures adoptades per a la prevenció de la legionel·la.
  
1.15 Protecció del medi ambient.
  
1.16 Justificació del compliment de la NBE-CPI en vigor.
  
1.17 Instal·lació elèctrica.
  
1.17.1 Quadre general de baixa tensió.
  
1.17.2 Quadre secundari de calefacció/climatització.
  
1.17.3 Quadre de maniobres.
  
1.17.4 Proteccions emprades davant de contactes indirectes.
  
1.17.5 Proteccions emprades contra sobreintensitats i curtcircuits.
  
1.17.6 Sala de màquines.
  
1.17.7 Relació d'equips que consumeixen energia elèctrica, amb dades identificadores, potència elèctrica.
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Condicions interiors de càlcul segons ITE 0.2.2.
  
2.1.1 Temperatures.
  
2.1.2 Humitat relativa.
  
2.1.3 Intervals de tolerància sobre temperatures i humitats.
  
2.1.4 Velocitat de l'aire.
  
2.1.5 Ventilació.
  
2.1.6 Sorolls i vibracions.
  
2.1.7 Altres.
  
2.2 Condicions exteriors de càlcul segons ITE 0.2.3.
  
2.2.1 Latitud.
  
2.2.2 Altitud.
  
2.2.3 Temperatures.
  
2.2.4 Nivell percentil.
  
2.2.5 Graus dia.
  
2.2.6 Oscil·lacions màximes.
  
2.2.7 Coeficients emprats per orientacions.
  
2.2.8 Coeficients per intermitència.
  
2.2.9 Coeficient de simultaneïtat.
  
2.2.10 Intensitat i direcció dels vents predominants.
  
2.2.11 Altres.
  
2.3 Coeficients de transmissió de calor dels distints elements constructius.
  
2.3.1 Composició dels elements constructius.
  
2.3.2 Coeficients de conductibilitat.
  
2.3.3 Coeficients de transmissió.
  
2.3.4 Coeficient global de transmissió de l'edifici (kg).
  
2.4 Estimació dels valors d'infiltració d'aire.
  
2.5 Cabals d'aire interior mínim de ventilació.
  
2.6 Càrregues tèrmiques amb descripció del mètode utilitzat.
  
2.6.1 Il·luminació.
  
2.6.2 Radiació solar.
  
2.6.3 Factor de clima.
  
2.6.4 Diferències equivalents de temperatura.
  
2.6.5 Càrregues internes.
  
7.6.6.7 Aportació per persones.
  
7.8.7.4 Aportació per aparells.
  
2.6.6 Majoracions per orientació.
  
2.6.7 Aportació per intermitència.
  
2.6.8 Majoracions per pèrdues en ventiladors i conductes.
  
2.6.9 Resum de les potències frigorífiques i calorífiques.
  
2.6.10 Potència tèrmica.
  
9.9.32.0 De càlcul.
  
9.4.25.5 Coeficient corrector o de simultaneïtat de la instal·lació.
  
1.7.51.8 Simultània.
  
3.4.57.7 Generadors (nominal o de placa de la màquina).
  
2.7 Càlcul de les xarxes de canonades.
  
2.7.1 Característiques del fluid: densitat, composició, viscositat, etc.
  
2.7.2 Paràmetres de disseny.
  
2.7.3 Factor de transport.
  
2.7.4 Valvuleria.
  
2.7.5 Elements de regulació.
  
2.7.6 Sectorització.
  
2.7.7 Distribució.
  
2.8 Càlcul de les xarxes de conductes.
  
2.8.1 Característiques del fluid: densitat, composició, viscositat, etc.
  
2.8.2 Paràmetres de disseny.
  
2.8.3 Factor de transport.
  
2.8.4 Elements de regulació.
  
2.8.5 Sectorització.
  
2.8.6 Distribució.
  
2.9 Càlcul de les unitats terminals.
  
2.9.1 Ventiloconvectors (fan-coils).
  
2.9.2 Ventiloconvectors (fan-coils) de pressió.
  
2.9.3 Radiadors.
  
2.9.4 Difusors tangencials de sostre.
  
2.9.5 Difusors radials rotacionals.
  
2.9.6 Reixetes d'impulsió.
  
2.9.7 Reixetes lineals.
  
2.9.8 Difusors lineals.
  
2.9.9 Reixetes de retorn.
  
2.9.10 Reguladors de cabal variable.
  
2.9.11 Toveres de llarg abast i alta inducció.
  
2.9.12 Conjunt multitoveres adreçables.
  
2.9.13 Boques d'extracció circulars.
  
2.9.14 Reixetes de presa d'aire exterior.
  
2.10 Càlcul dels equips de producció de fred i/o calor.
  
2.10.1 Unitat autònomes de producció termofrigorífiques paràmetres de disseny i selecció dels seus components.
  
2.10.2 Centrals termofrigorífiques de producció d'aigua freda i/o calenta paràmetres de disseny i selecció dels seus components.
  
2.11 Unitats de tractament d'aire paràmetres de disseny i selecció dels seus components.
  
2.12 Elements de sala de màquines.
  
2.12.1 Dimensions i distàncies a elements estructurals.
  
2.12.2 Calderes.
  
2.12.3 Bombes.
  
2.12.4 Evacuació de fums.
  
2.12.5 Sistemes d'expansió.
  
2.12.6 Òrgans de seguretat i alimentació.
  
2.12.7 Ventilació.
  
2.12.8 Càlcul del depòsit d'inèrcia.
  
2.13 Aigua calenta sanitària.
  
2.13.1 Descripció del sistema elegit.
  
2.13.2 Temperatura mínima de l'aigua de la xarxa i distribució anual.
  
2.13.3 Temperatura de preparació i distribució.
  
2.13.4 Consums.
  
2.13.5 Simultaneïtat.
  
2.13.6 Perfil de consum horari.
  
2.13.7 Depòsits acumuladors.
  
2.13.8 Canonades.
  
2.13.9 Bombes de recirculació.
  
2.13.10 Generador.
  
2.13.11 Altres fonts d'energia.
  
2.14 Consums previstos mensuals i anuals de les distintes fonts d'energia.
  
2.14.1 Combustibles.
  
8.03.7.9 Depòsits.
  
2.14.2 Elèctrics.
  
2.14.3 Altres.
  
2.15 Instal·lació elèctrica.
  
2.15.1 Resum de potència elèctrica. Parcial i total.
  
2.15.2 Seccions dels conductors.
  
2.15.3 Protecció davant de contactes indirectes.
  
2.15.4 Protecció contra sobreintensitats i curtcircuits.
  
2.16 Conclusió.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Camp d'aplicació.
  
3.2 Abast de la instal·lació.
  
3.3 Conservació de les obres.
  
3.4 Recepció d'unitats d'obra.
  
3.5 Normes d'execució i selecció de característiques per als equips i materials.
  
3.6 Especificacions generals.
  
3.7 Especificacions mecàniques.
  
3.8 Especificacions elèctriques.
  
3.9 Materials emprats en la instal·lació.
  
3.10 Llibre d'ordres.
  
3.11 Proves finals al certificat final d'obra.
  
3.12 Operacions de manteniment i documentació.
  
3.13 Llibre de manteniment.
  
3.14 Assajos i recepció.
  
3.15 Recepcions d'obra.
  
3.16 Garanties.
  
4. Plànols
  
4.1 De situació (amb punts de referència de fàcil localització, de manera que es possibilite l'accés de forma senzilla a la instal·lació).
  
4.2 Esquemes de principi de la instal·lació (centrals productores de fred i calor, xarxes de distribució de fluids, xarxes de conductes, unitats de tractament d'aire, xarxes d'extracció, sistemes de control, etc.).
  
4.3 Plantes de la instal·lació: on apareixen traçats de canonades amb diàmetres.
  
4.4 Plantes de la instal·lació: on apareixen traçats de conductes amb diàmetres o mesures necessàries.
  
4.5 Alçats i seccions necessaris de les plantes (instal·lacions).
  
4.6 Plànols de detall necessaris.
  
4.7 Planta i secció de la sala de màquines segons normativa UNE vigent (dimensions, distàncies a màquines i elements estructurals, ventilació, equips d'incendi, etc.).
  
4.8 Sistema d'evacuació de fums.
  
4.9 Esquemes unifilar elèctric de la instal·lació (potències elèctriques dels receptors, seccions i proteccions).
  
4.10 Esquema de regulació, control i maniobra, etc.
  
4.11 Altres (punts singulars, connexions, encreuaments, etc.).
  
5. Pressupost
  
5.1 Parcials, amb indicació de quantitats, mesuraments, preus unitaris i imports resultants.
  
5.2 Resums per capítols (instal·lacions mecàniques, elèctriques, instrumentació, etc.).
  
5.3 Total.
  
6. Índex
  
SP-1
  
CONTINGUT MÍNIM EN INSTAL·LACIONS DE CALDERES, ECONOMITZADORS, PRECALFADORS, SOBRECALFADORS, RECALFADORS I XARXA DE CANONADES PER A FLUIDS A PRESSIÓ (APLICACIÓ ITC MIE-AP1 I AP2)
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Situació de la instal·lació.
  
1.1.3 Pressió nominal bars.
  
1.1.4 Volum m³.
  
1.1.5 Categoria de l'aparell.
  
1.1.6 Fabricant.
  
1.1.7 Capacitat en kcal/h.
  
1.1.8 Tipus de fluid.
  
1.1.9 Pressupost.
  
1.2 Objecte del projecte.
  
1.3 Activitat desenvolupada per l'empresa.
  
1.4 Descripció del procés industrial.
  
1.4.1 General de la indústria.
  
1.4.2 Específica d'aquelles parts del procés afectades per la instal·lació projectada. Amb indicació de procedència i destinació dels fluids que intervenen en el procés.
  
1.4.3 Programa de necessitats.
  
1.5 Característiques de l'aparell.
  
1.5.1 Característiques generals.
  
- Descripció general.
  
- Volum total de les parts a pressió.
  
- Volum d'aigua a nivell mitjà (si és procedent).
  
- Superfície de calefacció.
  
- Pressió de disseny i temperatura de servei.
  
- Categoria de l'aparell.
  
- Número i data de fabricació.
  
- Data i contrasenya de registre de tipus (si és procedent).
  
- Número de placa de disseny.
  
- Si es tracta com a tipus únic, justificació de les causes de la seua excepcionalitat.
  
1.5.2 Fluids continguts.
  
1.5.3 Tipus de vigilància. Justificació.
  
1.5.4 Tipus de combustible.
  
1.5.5 Cremador-tipus i característiques.
  
1.6 Dades del fabricant de l'aparell i empresa instal·ladora.
  
- Nom i raó social del fabricant.
  
- Nom del venedor de l'aparell.
  
- Nom i raó social de l'empresa instal·ladora.
  
- Número d'inscripció en el Registre d'Empreses Instal·ladores.
  
1.7 Elements de seguretat, regulació i control i les seues característiques.
  
1.7.1 Vàlvules de seguretat. Tipus. Dimensionament i capacitat total de descàrrega. Norma UNE 9-100.
  
1.7.2 Manòmetres i termòmetres.
  
1.7.3 Dispositius de drenatge, porgues a pressió i aireig.
  
1.7.4 Obertures. Seguretat per retorn de flama i protecció de fluids.
  
1.7.5 Sistema d'alimentació d'aigua (si és procedent).
  
1.7.6 Vàlvules del circuit d'aigua d'alimentació (si és procedent).
  
1.7.7 Vàlvules del circuit de vapor (si és procedent).
  
1.7.8 Sistema de pressurització i expansió (si és procedent).
  
1.7.9 Dispositius de parada i regulació del sistema d'aportació de calor.
  
1.7.10 Dispositius de pressió màxima i mínima.
  
1.7.11 Tractament i característiques de l'aigua d'alimentació.
  
1.7.12 Elements de seguretat particulars en el cas de generadors de fluid tèrmic.
  
- Depòsit d'expansió. Tipus i instal·lació. Càlcul de la capacitat d'aquest.
  
- Depòsit col·lector. Tipus i instal·lació. Càlcul de la capacitat d'aquest.
  
- Vàlvules d'interrupció (si és procedent).
  
- Protecció en l'equip consumidor.
  
- Protecció ecològica (si és procedent).
  
- Protecció contra incendis. Norma UNE 9-310
  
1.7.13 Elements de seguretat particulars en el cas de calderes d'aigua calenta.
  
- Hidròmetre.
  
- Vas d'expansió.
  
- Dimensionament de les canonades de seguretat.
  
- Vàlvules de seguretat d'alleugeriment.
  
- Vàlvules de separació.
  
- Vàlvules en el circuit d'alimentació.
  
- Vàlvules en el circuit principal.
  
1.8 Sala de calderes.
  
- Dimensions.
  
- Accessibilitat.
  
- Ventilació.
  
- Característiques constructives dels murs de tancament.
  
- Distàncies de seguretat entre la caldera i els distints riscos.
  
- Il·luminació.
  
- Instal·lació elèctrica.
  
- Justificació de les seguretats projectades.
  
1.9 Canonades per a fluids.
  
1.9.1 Descripció general.
  
1.9.2 Diàmetres. Justificació d'acord amb la velocitat màxima de circulació.
  
1.9.3 Materials, accessoris i tipus d'unió.
  
1.9.4 Identificació de les canonades.
  
2. Plec de condicions
  
2.1 Instruccions per a l'ús, la conservació i la seguretat dels aparells i de la seua instal·lació en allò que puga afectar persones o coses.
  
2.2 Qualitat dels materials.
  
2.3 Normes d'execució de la instal·lació.
  
2.4 Proves reglamentàries.
  
2.4.1 Caldera o aparell.
  
2.4.2 Canonades de fluids.
  
2.5 Certificats i documentació.
  
2.6 Llibre d'ordres.
  
3. Pressupost
  
S'indicaran els distints elements que componen la instal·lació, concretant-ne la quantitat i el preu corresponents, i totalitzant posteriorment els imports parcials de cada partida.
  
4. Plànols
  
4.1 De situació de la indústria.
  
- Si està en nucli urbà, indicar-ho en relació amb els carrers circumdants i d'accés, assenyalant punts de referència de fàcil identificació.
  
- Si està fora del nucli urbà, indicar-ho en relació amb el paratge en què se situa, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
4.2 D'emplaçament i situació de la sala de calderes, incloent-hi les zones limítrofes amb indicació de riscos.
  
4.3 De distribució en planta de les xarxes de fluid.
  
4.4 De la sala de calderes amb indicació de dimensions, distàncies als distints riscos, i també característiques i gruix dels murs.
  
4.5 Esquemes generals de la instal·lació amb indicació de tots els elements fonamentals de seguretat.
  
SP-2
  
CONTINGUT MÍNIM DELS PROJECTES D'INSTAL·LACIONS D'AIRE COMPRIMIT
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Situació de la instal·lació.
  
1.1.3 Nombre de depòsits d'acumulació.
  
1.1.4 Pressió de disseny en bars.
  
1.1.5 Volum dels depòsits en m³.
  
1.1.6 Resultat del producte P X V.
  
1.1.7 Pressupost.
  
1.2 Antecedents.
  
1.3 Objecte del projecte.
  
1.4 Dades identificadores.
  
1.4.1 Titular.
  
Nom de la persona física o raó social, Adreça social, CIF/NIF, nom del gerent o apoderat i persona de contacte, adreça per a notificacions, núm. de Registre Industrial (si és procedent), telèfon, fax i correu electrònic.
  
1.4.2 Tècnic que subscriu el projecte.
  
Nom, titulació, núm. de col·legiat, telèfon, fax, correu electrònic.
  
1.4.3 Empresa instal·ladora (si és procedent).
  
Nom, Adreça social, CIF/NIF, núm. de Registre Industrial, telèfon, fax, correu electrònic. Nom de l'instal·lador, NIF.
  
1.5 Termini d'execució de les instal·lacions.
  
1.6 Legislació aplicada.
  
1.7 Descripció del procés industrial.
  
1.7.1 General de la indústria.
  
1.7.2 Específica d'aquelles parts afectades per la instal·lació.
  
1.8 Descripció de la instal·lació.
  
1.8.1 Compressors.
  
Identificació del fabricant i importador (si és procedent), tipus d'accionament, model, pressió màxima de treball (bar), pressió nominal (bar), cabal nominal (Nm/h), potència d'accionament (kW).
  
1.8.2 Dispositius destinats a l'acumulació d'aire.
  
Identificació del fabricant i importador (si és procedent), tipus constructiu, volum (m³), pressió de disseny (bar), pressió màxima de servei (bar), Pd x V en bar x m³ (sent Pd la pressió de disseny), núm. de fabricació, any de fabricació, sistema de purga.
  
1.8.3 Dispositius destinats al tractament de l'aire.
  
0.3.8.1 Assecadores-frigorífics.
  
Identificació del fabricant importador (si és procedent), tipus constructiu, capacitat de secada (Nm/min), temperatura de rosada (C).
  
5.7.9.3 Filtres.
  
Identificació del fabricant i importador, si és procedent, tipus constructius, capacitat de filtratge (Nm/min), qualitat de l'aire.
  
1.8.4 Xarxa de canonades.
  
Especificar per trams: diàmetre, material, gruixos, tipus d'unions emprades, ancoratge i condicions d'instal·lació.
  
1.8.5 Vàlvules de seguretat.
  
Identificació del fabricant i importador (si és procedent), ubicació, tipus constructiu, diàmetre nominal (mm), pressió nominal (bar), pressió de tara (bar), capacitat de descàrrega (Nm/h).
  
1.8.6 Elements de mesura.
  
Identificació del fabricant i importador, si és procedent, ubicació, rang (bar), tipus de precisió.
  
2. Càlculs
  
2.1 Programa de necessitats d'equips.
  
2.1.1 Aire requerit.
  
Amb indicació de pressió (bar), cabal (Nm) i coeficients d'utilització i simultaneïtat dels equips i de la instal·lació.
  
2.1.2 Qualitat de l'aire requerit en els equips.
  
2.2 Dimensionament dels depòsits d'acumulació.
  
2.3 Dimensionament de la xarxa de distribució.
  
Topologia: radial, mallada o en anell, mixta.
  
Càlcul del gruix mínim de canonades per resistència.
  
Càlcul dels diàmetres de les canonades per pèrdua de càrrega, amb indicació per trams de la velocitat del fluid (m/s), de longitud hidràulica equivalent, tenint en compte accessoris i resta d'elements i pèrdua de càrrega parcial i acumulada (bar).
  
2.4 Selecció de compressors.
  
2.5 Selecció d'unitats de tractament d'aire.
  
2.6 Càlcul de vàlvules de seguretat.
  
Justificant-ne la capacitat per a evacuar el cabal de producció d'aire sense que la sobrepressió durant la descàrrega supere el 10% de la pressió de tara.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Generalitats.
  
3.1.1 Àmbit d'aplicació.
  
3.1.2 Legislació aplicada.
  
3.1.3 Requisits exigits a l'empresa instal·ladora.
  
3.2 Característiques i especificació de qualitats de materials i equips.
  
3.2.1 Equips.
  
3.2.2 Canonades.
  
3.2.3 Valvuleria, accessoris i elements de regulació, mesura i seguretat.
  
3.3 Normes d'execució de les instal·lacions.
  
3.4 Proves reglamentàries i suplementàries.
  
3.5 Instruccions d'ús, manteniment i seguretat de la instal·lació i els seus aparells.
  
4. Plànols
  
4.1 Emplaçament de la indústria.
  
Fotocòpia de la guia de carrers on es marque amb claredat la ubicació, o bé, es grafie de la forma més clara possible l'itinerari que cal seguir, carreteres, camins o carrers, des del nucli de població més pròxim fins al lloc on es troba ubicada la instal·lació, amb indicació de les distàncies de cada tram i els punts de referència de fàcil localització, que facilite de forma senzilla i clara l'accés a l'esmentada instal·lació.
  
4.2 Planta de la indústria o de la zona d'aquesta on es localitza la instal·lació d'aire comprimit, amb indicació d'ubicació d'aparells i xarxa de canonades.
  
4.3 Esquemes de la instal·lació d'aire comprimit, incloent-hi elements de control, mesura i seguretat.
  
5. Pressupost
  
5.1 Parcials.
  
Amb indicació de quantitats, mesuraments, preus unitaris i imports resultants.
  
5.2 Resum per capítols.
  
5.3 Total.
  
6. Annexos
  
6.1 Documentació dels aparells de pressió de la instal·lació.
  
Certificat de fabricació i de primera prova hidràulica, registre de tipus, certificats de conformitat i verificació CE.
  
6.2 Documentació de les vàlvules de seguretat instal·lades.
  
SGT-1
  
CONTINGUT MÍNIM DEL PROJECTE DE LA GRUA DE TORRE
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular de la grua (nom i adreça).
  
1.1.2 Constructor (nom i adreça).
  
1.1.3 Instal·lador (nom i adreça).
  
1.1.4 Ubicació de la instal·lació.
  
1.1.5 Projectista.
  
1.1.6 Director d'obra.
  
1.1.7 Pressupost total.
  
1.2 Reglamentació i disposicions oficials a les quals s'acull el projecte.
  
1.3 Característiques de la instal·lació.
  
1.3.1 Tipus de muntatge: de superfície o encastat.
  
1.3.2 Marca, tipus i número de fabricació de la grua, grup segons UNE 58-101, any de fabricació i núm. registre grua de torre.
  
1.3.3 Altura de muntatge inicial i final.
  
1.3.4 Característiques de la ploma i contraploma, dimensions.
  
1.3.5 Característiques del contrapés (no només el pes).
  
1.3.6 Característiques del llast inicial i final (no només el pes).
  
1.3.7 Diagrama de càrregues i abast (corba de representació).
  
1.3.8 Característiques de les vies de rodolament, si és el cas (llosa d'assentament, sistema de subjecció i topalls, etc.), (llosa d'encastament, dimensions, armadura, formigó, etc.). Indicar el tipus d'encastament que correspon en la fitxa.
  
1.3.9 Dispositius de seguretat (que realment porte la grua la instal·lació de la qual es projecta).
  
1.3.10 Velocitats, segons el cas, d'elevació, distribució, orientació i translació.
  
1.3.11 Cables, dimensions.
  
1.3.12 Altura màxima de la grua (instal·lada, no la màxima que s'aconseguiria falcant-la) i autoestable, la que indica el fabricant o OCA, segons sistema d'assentament i encastament, d'acord amb la definició de la ITC MIE-AEm².
  
1.3.13 Càrregues i distàncies admissibles, tipus de reenviament d'elevació.
  
1.3.14 Dades definidores del falcat, si és el cas.
  
1.3.15 Paràmetres diversos.
  
1.3.16 Tensió elèctrica d'alimentació, sistema de protecció elèctrica i posada a terra. Potència elèctrica instal·lada en kW.
  
1.3.17 Justificació d'interaccions de la grua amb altres elements i instal·lacions (altres grues adjacents, línies elèctriques, telefòniques, edificis, calçades i zones de pas de personal alié a l'obra). Amb indicació de zones de seguretat on no és possible el pas de la grua amb càrrega.
  
1.4 Apartat final de conclusions, en el qual haurà de constar expressament que aquest està d'acord amb el que s'ha manifestat quant a condicions d'instal·lació en la norma UNE 58-101.
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Càlculs justificatius, tensió transmesa al terreny de la instal·lació.
  
2.2 Càlculs justificatius, de seguretat, estabilitat de la grua, en el cas més desfavorable per procediment qualificat o la norma UNE 58-101-92/2. Càlculs de la llosa de suport, coeficient de seguretat i coeficient de seguretat al lliscament.
  
2.3 Dades definidores de falcat i càlculs justificatius, segons el cas.
  
3. Pressupost
  
4. Plànols
  
4.1 Plànol de situació de l'obra. Un plànol de planta, amb indicació de les dimensions de l'edifici que s'ha de construir i nom dels carrers on s'ubique i els adjacents. En cas d'urbanitzacions i en el camp, indicació en aquest plànol o en un altre de les carreteres d'accés i punt quilomètric.
  
4.2 Un plànol alçat, on s'indique la secció o seccions de la de planta, on estiguen indicades les línies elèctriques, telefòniques, etc., l'edifici que es construirà i l'edifici en el radi d'acció de la grua més desfavorable, el més alt, amb antenes, si n'hi haguera, posant la distància del ganxo a l'altura màxima i del contrapès a aquesta, si fóra menor, i també l'altura dels obstacles i allò que s'ha indicat en el punt 7 de la ITC MIE-AEm².
  
4.3 Plànol de planta. S'indicarà la circumferència completa d'acció de la grua, l'altura i ús específic dels edificis situats sota el radi d'acció. Definir clarament la zona de treball (obra + zona de càrrega i descàrrega) i marcar, amb indicació de les altures, altres possibles obstacles (arbres, línies elèctriques, etc.). En el cas d'interacció amb altres grues, es justificarà tant en aquest plànol de planta com en un plànol d'alçat el recorregut d'ambdues i el compliment de les distàncies mínimes d'interacció definides en la Norma UNE 58-101-92. Plànol de planta on apareguen dibuixades les circumferències de radi màxim descrites pel contrapès i la ploma, i també les cotes de radis i distàncies entre circumferències, segons el cas.
  
4.4 Plànol amb detalls de construcció del sistema d'assentament, encastament, etc., de la grua de torre.
  
4.5 Plànol de detall de presa de terra, de la grua.
  
4.6 Esquema elèctric unifilar en el qual aparega un interruptor general d'obra, i partint d'aquest, una línia elèctrica independent, amb el seu magnetotèrmic i diferencial de sensibilitat Is =30 ma, o com a màxim Is=300 ma, per a alimentació de la grua.
  
1. Annexos (en cas que siga procedent)
  
1.1 Certificat de fabricació, amb indicació que compleix la ITC MIE-AEm², expedit pel fabricant o importador segons el que s'ha indicat en el punt 4 de la norma tècnica ITC MIE-AEm² i redactat, almenys en castellà, o acompanyat de traducció amb efectes legals a Espanya, i declaració de compliment CE, segons el cas.
  
1.2 Fitxa tècnica de la grua completa.
  
1.3 Certificat d'adaptació favorable, a l'annex 1 de la ITC MIE-AEm², emés per una OCA, segons el cas.
  
1.4 Certificat de resistència mínima del terreny on s'ubique la grua, firmat i segellat per tècnic titulat competent, Direcció facultativa o direcció d'obra, i visat pel seu col·legi tècnic.
  
1.5 Certificat de fabricació del tram d'encastament, emés per l'empresa fabricant de la grua de torre (o si és el cas per una OCA), amb indicació del número de bastidor, aquest haurà de ser original i indicar l'adreça en la qual ha sigut instal·lat.
  
1.6 Certificat d'inspecció periòdica favorable, (Sepiva o OCA), i segons el cas, certificat expedit per una empresa autoritzada pel Servicio Territorial com a conservadora de grues de torre i firmat pel tècnic titulat de la dita empresa, en el qual es certifique que han sigut esmenats els defectes trobats en l'acta de Sepiva.
  
SF-1
  
CONTINGUT MÍNIM DELS PROJECTES D'INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES AMB POTÈNCIA D'ACCIONAMENT DE COMPRESSORS SUPERIOR A 30 kW O AMB VOLUM DE CAMBRES SUPERIOR A 500 m³.
  
1. Memòria
  
1.1 Resum de característiques.
  
1.1.1 Titular.
  
1.1.2 Situació de la instal·lació.
  
1.1.3 Classificació (refrigerant, sistema).
  
1.1.4 Potència frigorífica F/h.
  
1.1.5 Potència accionament compressors (kW).
  
1.1.6 Potència elèctrica total (kW).
  
1.1.7 Capacitat en cambres (m³).
  
1.1.8 Pressupost total.
  
1.2 Objecte del projecte.
  
1.3 Titular. Adreça social.
  
1.4 Emplaçament de l'activitat.
  
1.5 Legislació aplicable.
  
1.6 Ús de la instal·lació.
  
1.7 Descripció del procés de refredament.
  
1.8 Classificació del refrigerant i del sistema de refrigeració.
  
1.9 Característiques dels aparells. Quantitat, model, col·locació, situació.
  
1.10 Dades del fabricant.
  
1.11 Elements de seguretat.
  
1.12 Sala de màquines.
  
1.12.1 Comunicacions amb la resta de l'edifici.
  
1.12.2 Ventilació. Càlculs.
  
1.13 Instal·lacions elèctriques.
  
1.13.1 Ventiladors.
  
1.13.2 Cambres habilitades per a funcionar a temperatura sota zero o amb atmosfera artificial.
  
1.13.3 Cambres habilitades per a funcionar a temperatura inferior a -5ºC.
  
1.13.4 Cambres habilitades per a funcionar a temperatura inferior a -20ºC.
  
1.13.5 Instal·lacions frigorífiques que utilitzen amoníac com a refrigerant.
  
1.14 Dades de l'empresa instal·ladora.
  
1.15 Dades de l'empresa conservadora.
  
1.16 Inspeccions periòdiques.
  
1.17 Protecció contra incendis.
  
1.18 Mesures de protecció personal.
  
1.18.1 Equips autònoms d'aire comprimit.
  
1.18.2 Màscares antigàs.
  
1.18.3 Vestits de protecció.
  
2. Càlculs justificatius
  
2.1 Dades de partida.
  
2.2 Condicions interiors i exteriors.
  
2.3 Aïllament tèrmic.
  
2.4 Càlculs de càrrega de refrigeració.
  
2.5 Càlculs d'evaporadors, condensadors i elements diversos que intervenen en la instal·lació.
  
3. Plec de condicions
  
3.1 Qualitat de materials.
  
3.2 Normes d'execució.
  
3.3 Proves reglamentàries.
  
3.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat.
  
4. Pressupost
  
4.1 Preus unitaris.
  
4.2 Pressupostos parcials.
  
4.3 Pressupostos totals.
  
5. Plànols
  
5.1 Plànol d'emplaçament, reflectint el paratge en el qual està situat, destacant els accessos des dels nuclis de població limítrofs i amb punts de referència de fàcil identificació.
  
5.2 Plànol de planta de la instal·lació.
  
5.3 Alçats necessaris.
  
5.4 Cambres. Dispositius de seguretat.
  
5.5 Esquema principi de la instal·lació.
  
Model de certificat en el llibre registre d'instal·lacions frigorífiques.
  
Annex II
  
Índex de certificats de fi d'obra d'indústries i d'instal·lacions industrials
  
- CGE. Certificat general.
  
- CBT. Certificat final d'obra d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió (en establiments industrials).
  
- CERINSBT. Certificat de direcció i acabament d'obra d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió (en edificis d'habitatges i en locals de pública concurrència).
  
- CAT. Certificat final d'obra d'instal·lacions elèctriques de línies d'alta tensió.
  
 - CCT. Certificat final d'obra d'instal·lacions elèctriques de centres de transformació.
  
 - CERFINAG. Certificat de direcció i acabament d'obra d'instal·lació receptora d'aigua i annex.
  
- CG-1. Certificat de direcció i acabament d'obra d'instal·lació d'emmagatzematge de GLP en depòsits fixos amb capacitat total superior a 10m³.
  
- CG-2. Certificat de direcció i acabament d'obra d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en depòsits fixos amb capacitat total de fins a 10 m³ i que no necessiten concessió administrativa.
  
- CG-3. Certificat de direcció i acabament d'obra d'instal·lació receptora de gas.
  
- CG-4. Certificat de proves de funcionament de l'aparell singular de gas i fitxa tècnica de característiques d'aparell de tipus únic de gas.
  
- CG-5. Certificat de direcció i acabament d'obra d'instal·lació de xarxes i connexions de combustibles gasosos.
  
- CGT-1. Certificat final d'obra d'instal·lació de grua de torre.
  
- CGT-2. Certificat de muntatge de grua de torre.
  
- Certificat de direcció i acabament d'obra d'instal·lacions industrials (aparells de pressió, etc.).
  
- Certificat de correcció de la contaminació atmosfèrica (grup c).
  
- CERFIN03. Certificat final d'obra de la instal·lació petroliera per a ús propi i annex.
  
- CERFIN04. Certificat final d'obra de la instal·lació per a subministrament de combustible a vehicles (IP 04).
  
- CERFIN02. Certificat final d'obra de parcs d'emmagatzematge de líquids petroliers (IP 02).
  
- CERINSCA. Certificat final d'obra de la instal·lació de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària i annex.
  
- Certificat de direcció tècnica de la instal·lació frigorífica.
  
- Certificat de proves d'estanquitat de la instal·lació frigorífica.


Còpia Permalink ELI