Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6921, del 12-12-2012 (2012/11806)

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado antena de alta presión A para suministro de gas natural al término municipal de Gata de Gorgos y sus instalaciones auxiliares, junto a la addenda, en los términos municipales de Pedreguer y de Gata de Gorgos, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (CBREDE 2005/71/03, CBREDE/2009/1/03).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6921

Fecha DOGV
:   12-12-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/11726


Fecha del documento
:   14-11-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado antena de alta presión A para suministro de gas natural al término municipal de Gata de Gorgos y sus instalaciones auxiliares, junto a la addenda, en los términos municipales de Pedreguer y de Gata de Gorgos, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública (CBREDE 2005/71/03, CBREDE/2009/1/03). [2012/11047]  
  
Visto el expediente con referencia CBREDE 2005/71/03 incoado ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a instancia de Gas Alicante, SAU, relativo a las solicitudes de fechas 30 de septiembre y 14 de diciembre de 2005, complementadas en fecha 16 de abril de 2006, de autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado antena de alta presión A para suministro de gas natural al término municipal de Gata de Gorgos y sus instalaciones auxiliares, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, en los términos municipales de Pedreguer y de Gata de Gorgos, en la provincia de Alicante.   
Se adjunta ejemplar del proyecto técnico de ejecución firmado por técnico competente.   
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía, de fecha 7 de noviembre de 2008, se procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de distribución de gas natural autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat a nombre de Gas Alicante, SAU, a favor de Endesa Gas Distribución, SAU, y tener a la misma como sucesor universal en todos los procedimientos en tramitación ante esta Dirección General en relación con instalaciones de distribución de gas natural, cuya solicitud inicial correspondía a Gas Alicante, SAU.  
Resultando que ha sido realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y a lo preceptuado en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, de la Generalitat Valenciana, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 30 de mayo de 2006, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 22 de junio de 2006, en los diarios de prensa La Verdad y El Mundo de 6 de junio de 2006, así como en el tablón de edictos de los ayuntamientos de Gata de Gorgos y de Pedreguer.   
Gas Natural Cegas, SA, ha presentado alegaciones con fecha del 3 de mayo de 2006, habiéndose dado traslado a Endesa Gas Distribución, SAU, que manifiesta:   
1. En cuanto a la solución técnica propuesta contempla posiciones intermedias de seccionamiento y/o derivación de los correspondientes by-pass reglamentarios, que constituyen el origen de las redes de distribución que vehiculan el gas hasta el consumidor final. Por lo que afecta a los trazados ocasionales en paralelo entre redes de transporte y de distribución en APA implican minimizar las afecciones, además de un ahorro de costes y mejora de la coordinación.   
2. El proyecto de la alegante incluye una red de media presión desde el gasoducto de transporte, con la consiguiente merma en su capacidad y limitaciones para futuros consumidores industriales (acceso al grupo 2 del sistema de tarifas) o a cualquier desarrollo en el término municipal, frente a la red de alta presión A propuesta.   
3. Respecto a la falta de definición argumentada por la alegante, se informa que el proyecto presentado concreta las instalaciones necesarias.   
4. En cuanto a las ventajas pretendidas por la alegante (atención de averías y emergencias, coordinación con ayuntamientos y seguridad en los trabajos e instalaciones), la solicitante manifiesta su desacuerdo al encontrarse en igualdad de condiciones, además, de tener una importante presencia en la provincia de Alicante.  
Resultando, que en aplicación del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, se ha remitido a los ayuntamientos afectados por el trazado del gasoducto, separata técnica del proyecto presentado, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente.   
Por parte del Ayuntamiento de Gata de Gorgos, mediante escrito presentado en fecha 26 de enero de 2006, se informa desfavorablemente, manifestando en síntesis cuestiones de carácter urbanístico y medioambiental respecto de la instalación proyectada, las cuales fueron remitidas a la empresa peticionaria, quien contestó a las misma mediante escrito presentado en fecha 14 de agosto de 2006.  
Resultando que, asimismo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 80, 84 y 98 del Real Decreto 1434/2002, se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la construcción del proyecto de la mencionada conducción de gas natural al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente los siguientes:  
· El Servicio Territorial de Carreteras de Alicante de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte autoriza el cruce subterráneo en la CV-734, indicándose el condicionado que deberá cumplirse en la ejecución de las obras.   
· La Diputación Provincial de Alicante informa de los condicionados para la ejecución de la instalación, respecto de cruzamientos en base a lo previsto en la legislación sectorial aplicable.   
· El Servicio Territorial de Alicante de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente informa de los condicionados para la ejecución de la instalación.   
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, señala la necesidad de toma en consideración de la adopción de las medidas de seguridad necesarias respecto de las instalaciones eléctricas en tensión.  
· Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, no presenta alegaciones.  
· Telefónica de España, SA, informa favorablemente a la instalación proyectada.  
Cuantos informes han sido remitidos o constan en el expediente, son conocidos por la empresa solicitante que acepta y manifiesta su conformidad con las condiciones incluidas en los mismos.  
Resultando que la Secretaría Autonómica de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental de fecha 20 de marzo de 2007, en la que resuelve estimar aceptable a los solos efectos ambientales el proyecto de antena de alta presión A para suministro de gas natural al término municipal de Gata de Gorgos, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con las previsiones del estudio de impacto ambiental y los condicionantes que en la misma se contienen.  
Visto el escrito presentado en fecha 9 de enero de 2009 por la empresa Endesa Gas Distribución, SAU, addenda a la antena de alta presión A para suministro de gas natural al término municipal de Gata de Gorgos, ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, mediante el que manifiesta que ha sido necesaria la modificación desde el vértice V-02 al V-05 (término municipal de Pedreguer) y desde el vértice V-10 al V-20 (término municipal de Gata de Gorgos), del proyecto antena de alta presión A para suministro de gas natural al término municipal de Gata de Gorgos en los términos municipales de Pedreguer y Gata de Gorgos (CBREDE/2009/1/03), así como variaciones en las afecciones de las fincas de la relación de bienes y derechos (RBDA) del proyecto inicial debido a las alegaciones presentadas, con el fin de adecuar el trazado a los desarrollos urbanísticos para minimizar la afección al PORN del Montgó, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la citada addenda.   
Con la solicitud se adjuntaba ejemplar de la referida addenda firmada por técnico competente.  
Resultando que se ha realizado la información pública de la addenda, a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 13 de marzo de 2009, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 18 de marzo de 2009, en los diarios de prensa Las Provincias y La Verdad de 26 de marzo de 2009, y ha sido expuesta en el tablón de edictos de los ayuntamientos de Pedreguer y de Gata de Gorgos.   
Como consecuencia de dicho trámite de información pública, fueron presentadas, en fecha 14 de abril de 2009, por parte de particulares afectados alegaciones al trazado proyectado, solicitando la modificación del mismo, las cuales fueron remitidas a la empresa peticionaria, la que contestó a las mismas mediante escrito presentado en fecha 14 de mayo de 2009.  
Resultando, que de conformidad con la solicitud efectuada según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, se remite al Ayuntamiento de Gata de Gorgos y al Ayuntamiento de Pedreguer, afectados por el trazado de la addenda presentada, separata técnica de la misma, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente.   
Por parte del Ayuntamiento de Gata de Gorgos, mediante escrito presentado en fecha 26 de marzo de 2009, se informa desfavorablemente, manifestando en síntesis idénticos argumentos a los expuestos durante la tramitación del proyecto originario, las cuales fueron remitidas a la empresa peticionaria, quien manifestó lo que a su derecho confiere, mediante escrito presentado en fecha 14 de mayo de 2009.  
Resultando que Endesa Gas Distribución, SAU, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de infraestructura gasista, como energía alternativa para todos los consumidores potenciales de la zona, facilitar el desarrollo industrial, la diversificación energética y la mejora en el suministro para esa zona geográfica.  
Resultando que el proyecto técnico de ejecución presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, están suficientemente detalladas y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que con la ejecución del proyecto presentado se contribuirá a garantizar la mayor seguridad y mejor funcionalidad del gasoducto, siendo estos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Considerando que Endesa Gas Distribución, SAU, es beneficiaria de la Orden de 9 de abril de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre selección de proyectos de gasificación prioritarios en la Comunitat Valenciana, para la construcción de la instalación objeto de la presente resolución.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre, concordado con el artículo 2.1.a de la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
I. Otorgar autorización administrativa a la empresa Endesa Gas Distribución, SAU, para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado antena de alta presión A para suministro de gas natural al término municipal de Gata de Gorgos y addenda al mismo y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Pedreguer y de Gata de Gorgos, de la provincia de Alicante.   
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
  
Primera  
El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de ocho mil ciento un euros con noventa y un céntimo (8.101,91?), importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Alicante de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Alicante formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
  
Segunda  
Endesa Gas Distribución, SAU, cumplirá con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
  
Tercera  
El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
  
Cuarta  
La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.   
  
Quinta  
La presente autorización se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.   
  
Sexta  
La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
  
Séptima  
Será causa de revocación de la presente autorización:  
· El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.  
· El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Octava  
Las de orden medioambiental recogidas en la declaración de impacto ambiental, emitida por Resolución de 20 de marzo de 2007, de la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio Ambiente, de la Conselleria de Territorio y Vivienda.  
  
II. Aprobar el proyecto de ejecución del gasoducto denominado antena de alta presión A para suministro de gas natural al término municipal de Gata de Gorgos y addenda al mismo, firmados por técnico competente, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolos a las condiciones que igualmente se relacionan:   
· Tipo de gas: gas natural.  
· Punto de conexión: posición 02 del gasoducto de transporte secundario Marina Alta, situada en el término municipal de Pedreguer (Alicante), autorizado mediante resolución de esta Dirección General de Energía, en fecha 20 de diciembre de 2010, por la que se otorga a Endesa Gas Transportista, SL, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de transporte secundario denominado Marina Alta en los términos municipales de Dénia, El Verger, Ondara, Pedreguer, Gata de Gorgos y Jávea, se aprueba el proyecto de ejecución, addenda I y addenda II, y se declara en concreto su utilidad pública.   
· Trazado: discurrirá por los términos municipales de Pedreguer y Gata de Gorgos, con una afección de 3.618 metros. La conducción en Ø 4 discurre en paralelo a dos metros del proyectado gasoducto de transporte secundario de Marina Alta. Continua en sentido sureste bordeando el desarrollo de un polígono industrial de Pedreguer hasta que al llegar a las proximidades del termino municipal de Gata de Gorgos, ajustándose el trazado a los viales y rotondas del planeamiento previsto por este municipio para el polígono industrial de Plans, hasta llegar a las líneas de FFCC de Dénia-Alicante. Una vez cruzado el ferrocarril se prolonga la conducción en dirección este siguiendo el paralelismo con el gasoducto de transporte secundario Marina Alta y cruza la carretera CV-738 y al llegar al vértice V-31 abandona el paralelismo del gasoducto para girar en sentido sur. Cruzando la carretera CV-734 se introduce en la zona del planeamiento unidad de ejecución SORTS-3 del Ayuntamiento de Gata de Gorgos a través de un futuro vial del mismo. Finalmente llega a las proximidades del núcleo urbano de Gata de Gorgos, donde se ubicará un armario de regulación con válvula antes y después del mismo y de donde partirá la red de distribución del municipio.  
· Estación de regulación y medida (ERM): se instala ERM de APA/MPA de caudal nominal 2x3.000 Nm³/h de presión de entrada máxima 16 bar y de salida regulable entre 0.4 y 0.1 bar.   
· Tuberías: en un solo ramal principal, de acero al carbono de 4'' de diámetro especificación API 5L, calidad grado Gr. B, con una presión máxima de 16 bar. Las tuberías discurrirán enterradas a las siguientes profundidades:  
- En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior.  
- En el cruce de ríos, torrentes o arroyos importantes, se ha previsto alcanzar una profundidad mínima de enterramiento, entre 1,50 y 2,50 m, así mismo, en los cruces de carreteras, autovías, autopistas y otros viales, la tubería se instalará a 1,50 m, como mínimo.  
- En todo caso, se ajustarán a los condicionados de los informes de los organismos consultados, cuyo contenido ha sido aceptado por la empresa peticionaria.   
El caudal de diseño considerado es de 1.000 m³(n)/h.  
· Instalaciones auxiliares: válvulas de seccionamiento y derivación, válvulas de corte tipo bola o esfera y protección catódica, mediante la instalación de ánodos de sacrificio de magnesio. Junto a la conducción de gas se instalará un conducto vacío de polietileno (bitubo o tritubo) para la protección de cables de telecomunicaciones que puedan instalarse.  
· Presupuesto: cuatrocientos cinco mil noventa y cinco euros con veintiocho céntimos (405.095,28 €).  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y addenda presentados, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y Sus Instrucciones Técnicas Complementarias   
  
Relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats del projecte i addenda: antena d'alta pressió A per a subministrament de gas natural al terme municipal de Gata de Gorgos. Alacant  
  
Localitat: Gata de Gorgos.  
  
  
ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, en particular su ITC-ICG 01.   
2. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Alicante, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente, así como los requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas incluidas en las instrucciones técnicas complementarias conforme al Real Decreto 919/2006 antes citado.  
3. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente  
6. El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
7. El plazo de ejecución de las obras será de tres meses a partir de ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Endesa Gas Distribución, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
III. Declarar, en concreto, la utilidad pública del gasoducto y de la addenda al proyecto inicial autorizado en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 107 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.   
IV. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
  
  
Localitat: Pedreguer.  
  
  
  
  
  
\* \* \* \* \*  
  
  
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados del proyecto y addenda: antena de alta presión A para suministro de gas natural al término municipal de Gata de Gorgos. Alicante.  
  
Localidad: Gata de Gorgos.  
  
  
  
  
Localidad: Pedreguer.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 14 noviembre de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.