Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4203, del 05-03-2002 (2002/1781)

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV emplazada en el término municipal de Silla (Valencia), correspondiente al expediente con referencia ATASCT/2000/117 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4203

Fecha DOGV
:   05-03-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/1781


Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación y Competitividad

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de15 de enero de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV emplazada en el término municipal de Silla (Valencia), correspondiente al expediente con referencia ATASCT/2000/117 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. [2002/1781]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA relativo a la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV emplazada el término municipal de Silla (Valencia).
  
Resultando que en el periodo de información pública establecido por el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas no se han presentado alegaciones.
  
Resultando que con fecha 30 de octubre de 2001 la directora general de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente dictó Declaración de Impacto Ambiental (DIA) estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Silla que Iberdrola, SA pretende construir en Silla (Valencia) y, sometiéndolo al cumplimiento de las condiciones que figuran en el punto primero de la citada DIA.
  
Resultando que con fecha 4 de diciembre de 2001 el órgano instructor del expediente ha informado favorablemente la solicitud de autorización administrativa.
  
Resultando que la solicitud de autorización administrativa indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, acreditando el cumplimiento de los requisitos relacionados en el artículo 40.1 de ésta.
  
Resultando que, ante una situación actual de importantes crecimientos de la demanda de energía eléctrica, con la ampliación solicitada se contribuye a garantizar el suministro y a mejorar la continuidad del suministro y de la calidad del servicio eléctrico de la zona, objetivos básicos de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre.
  
Resultando que, a petición de Iberdrola, SA, con fecha 27 de marzo de 2001, esta Dirección General de Industria y Energía resolvió realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica autorizadas en el ámbito de las competencias de la Generalitat Valenciana a nombre de Iberdrola, SA a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA como consecuencia de la exigencia de separación de actividades reguladas y no reguladas mediante su ejercicio por personas jurídicas diferentes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, lo que se hace extensivo a la instalación que se autoriza mediante la presente resolución, en cuya solicitud inicial, de fecha 10 de mayo de 2000, aparece como peticionario la mercantil Iberdrola, SA.
  
Considerando que la disposición transitoria undécima del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, dispone que los expedientes sobre las materias reguladas por él e iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, se tramitarán hasta su resolución conforme a la normativa anterior.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 2.617/1966, la competencia para resolver corresponde a la Dirección General de Industria y Energía.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Único
  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA la ampliación de la subestación transformadora cuyas características principales son las siguientes:
  
- Situación: Camino Viejo de Ruzafa, entre el Camino de la Torreta Ancha y la Senda de la Torreta Estrecha, en la zona sur de la localidad de Silla, en el término municipal de Silla (Valencia).
  
- Tensiones nominales: 132/66/20 kV.
  
- Potencia nominal: 1x60 MVA + 2X40 MVA, total de 140 MVA.
  
- Concluidas las actuaciones, la subestación quedará compuesta por las siguientes instalaciones:
  
- Un sistema de 132 kV esquema de simple barra partida con 6 posiciones, 2 correspondientes a las líneas actuales (Fuente San Luis y Alzira-Juan de Urrutia), 3 de transformador (1 de 132/66 kV y dos de 132/20 kV), y 1 de partición.
  
- Sistema de 66 kV con una configuración eléctrica de simple barra con cinco posiciones, 4 correspondientes a las actuales líneas (Catarroja-El Grao, El Saler, El Perelló y Almussafes-Alzira) y 1 al transformador de relación 132/66 kV que se mantiene en servicio en la nueva configuración.
  
- Un nuevo sistema de 20 kV esquema de simple barra partida tipo interior en celdas de aislamiento al aire compuesto por 26 celdas (16 de línea, 2 de transformador, 2 de servicios auxiliares, 2 de batería de condensadores, 2 de medida, 1 de partición y 1 de unión), agrupadas en dos módulos de celdas ubicados en un edificio. Este sistema quedará completado con las con las actuales dos baterías de condensadores (BC) y los dos transformadores de servicios auxiliares (SA).
  
- La transformación constará de tres transformadores de potencia trifásicos, 1 de los actuales de relación 132/66 kV-60 MVA, y dos nuevos de 132/20 kV y 40 MVA cada uno.
  
- En cuanto a las edificaciones, se mantendrá el actual edificio de control con los existentes equipos de control, protección, comunicación, servicios auxiliares en BT, etc. que serán completados con los equipos necesarios para las nuevas posiciones a montar. Se montará un nuevo edificio en el que se ubicarán los dos nuevos módulos de celdas en sustitución de los existentes.
  
- Presupuesto: 801.630 euros (025.406.024 pesetas).
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Innovación y Competitividad en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.