Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5433, del 22-01-2007 (2006/13451)

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2006, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa a Proyectos Eólicos Valencianos, SA, per a la construcció de la línia elèctrica aèria-subterrània a 220 kV, simple/triple circuit, SE El Campo - SE Segorbe, 2n tram suport 93 SE Segorbe, als termes municipals d'Altura i Segorbe, a la província de Castelló, s'aprova el projecte d'execució i es declara en concret la seua utilitat pública. (ATLINE/2003/82 i ATLINE/2003/82/12).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5433

Data del DOGV
:   22-01-2007

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2006/13628


Data del document
:   10-11-2006

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Altura
    * Segorbe
    * empresa privada
    * energia eòlica

Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/82 incoat pel Servici Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia, a instància de Proyectos Eólicos Valencianos, SA, amb domicili social a València, plaça d'Amèrica núm. 2, planta 4a, mòdul C, relatiu a la sol·licitud de data 23 d'octubre de 2002, d'autorització administrativa, l'aprovació del projecte i la declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció d'infraestructura d'evacuació d'energia parcs eòlics zona 6, als termes municipals de Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Caudiel, Viver, Jérica, Altura, i Segorbe, província de Castelló, a la qual s'adjuntava el projecte firmat per l'enginyer industrial Sr. Pablo Bernad Conde i visat per la demarcació de Castelló del Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana amb data 21 d'octubre de 2002.
Vist que el mencionat expedient va ser sotmés a informació pública per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 93 de 31.07.03, el Diari Oficial de la Generalitat núm. 4.555 de 30.07.03, el diari de premsa El Periódico Mediterráneo de 10.07.03 i per mitjà d'exposició pública en els taulers d'edictes dels ajuntaments afectats.
Vist que de conformitat amb el que establix la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre a les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, amb béns i drets a càrrec seu, separata del projecte a fi que establisquen les condicions tècniques procedents, pronunciaments que estan en l'expedient.
Vist que de conformitat amb el que establix l'article 131 del Reial Decret 1955/2000, es va traslladar al sol·licitant els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, així com les al·legacions de particulars, que van ser degudament contestats pel sol·licitant.
Vist que estan en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.
Vist que, mitjançant una Resolució de 27 de juliol de 2005, la directora general de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Territori i Habitatge formula Declaració d'Impacte Ambiental, en avant DIA, estima acceptable des del punt de vista ambiental el projecte d'instal·lacions eòliques de la zona 6, del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, inclòs el sistema d'evacuació elèctrica, amb les condicions que s'arrepleguen en l'apartat segon de la part dispositiva de la mencionada Declaració d'Impacte Ambiental, que implica modificacions en el traçat de la línia d'evacuació elèctrica.
Vist que la modificació del projecte inicial consistix en la variació del traçat i tipologia de la línia, motivada per la necessitat de complir els requisits mediambientals exigits per la DIA.
Vist que amb l'objecte de complir les condicions imposades per la DIA esmentada, Proyectos Eólicos Valencianos, SA, va presentar amb data 22 de setembre de 2005 davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló escrit en què sol·licitava continuar amb la tramitació de l'expedient, a la qual adjunta el projecte modificat d'infraestructura d'evacuació d'energia parcs eòlics zona 6, i s'inicia nou expedient amb referència ATLINE/2003/82/12.
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/82/12 incoat pel Servici Territorial d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport a instància de Proyectos Eólicos Valencianos, SA, relatiu a la sol·licitud de 22 de setembre de 2005, d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció d'infraestructura d'evacuació d'energia parcs eòlics zona 6, línia elèctrica aèria a 220 kV, simple/triple circuit, SE El Camp - SE Segorbe, als termes municipals de Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Viver, Jérica, Altura i Segorbe, província de Castelló, a la qual s'adjuntava projecte modificat d'infraestructura d'evacuació d'energia parcs eòlics zona 6, firmat per l'enginyer industrial Sr. David Gavín Asso i visat per la demarcació de Castelló del Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana amb data 19 de setembre de 2005.
Vist que l'esmentat projecte modificat va ser sotmés a la informació pública corresponent, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 137 del 15 de novembre de 2005, el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5.128 del 4 de novembre de 2005, en el diari de premsa El Periòdic Mediterráneo del 8 de novembre de 2005, i per mitjà d'exposició en el tauler d'edictes dels ajuntaments afectats, Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Viver, Jérica, Altura i Segorbe.
Vist que de conformitat amb el que establix la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i l'article 131 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre als ajuntaments de la província de Castelló afectats pel projecte modificat, Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Viver, Jérica, Altura i Segorbe, separata de la part d'este als efectes d'establir les condicions tècniques procedents, i s'han informat els ajuntaments d'Altura, Jérica i Barracas en els termes següents:
Ajuntament d'Altura: a través d'escrit del Sr. alcalde, informa que el nou traçat proposat perjudica, no sols al futur desenvolupament urbanístic, sinó també a la zona compresa entre la Cartoixa de Vall de Crist i la Masia de Sant Joan (ambdós construccions declarades Bé d'Interés Cultural).
Ajuntament de Jérica: a través d'informe del tècnic municipal indica que la línia discorre per terrenys classificats com a sòl no urbanitzable, comú i protegit àrea forestal (àrea d'interés mediambiental), en les Normes Subsidiàries. Manifesta que la "distribució d'energia elèctrica" és un ús incompatible dins de l'Àrea d'Interés Mediambiental.
Ajuntament de Barracas: s'informa favorablement.
Vist que de conformitat amb el que establix l'article 131 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre així mateix separata del projecte tècnic modificat de la línia elèctrica projectada a:
Ministeri de Foment, Unitat de Carreteres de Castelló
Conselleria d'Infraestructures i Transport, Servici Territorial de Carreteres
Conselleria de Territori i Habitatge, Servici Territorial de Medi Ambient
Telefónica de España, SA
Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, ADIF
Diputació Provincial de Castelló, Servici de Carreteres
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU
Ministeri de Medi Ambient, Confederació Hidrogràfica del Xúquer
A fi que emeteren, les condicions tècniques procedents, resultant totes estes favorables o condicions acceptades pel sol·licitant, sense que en cap cas s'observe impediment per a la realització de la instal·lació objecte d'autorització.
Vist, que s'ha remés, a cada un dels ajuntaments afectats pel traçat de la línia elèctrica, (d'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana), ofici en què se sol·licitava informe sobre l'adaptació del projecte remés al planejament urbanístic d'aplicació, i han contestat els ajuntaments d'Altura, Jérica i Barracas, en els mateixos termes indicats anteriorment.
Vist que estan en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.
Vist que per Resolució del conseller d'Infraestructures i Transport, de 3 de març de 2006, s'ha formalitzat l'aprovació del Pla Energètic de la Zona 6 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.
Vist que per resolució de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de 10 de març de 2006 s'ha atorgat l'autorització administrativa, l'aprovació del projecte i la declaració d'utilitat pública per a la construcció de la línia elèctrica aèria a 220 kV, simple/triple circuit, SE El Campo SE Segorbe, 1r tram SE El Campo suport 93.
Vist que a fi d'atendre les al·legacions presentades per l'Ajuntament d'Altura, Proyectos Eólicos Valencianos, SA, va presentar amb data 28 de febrer de 2006 proposta de modificació del traçat de la línia elèctrica objecte d'autorització en què es manté el primer tram SE El Campo - Suport 93, i sol·licita l'autorització parcial d'este tram.
Vist que com a conseqüència del que indica anteriorment, Proyectos Eólicos Valencianos, SA, va presentar amb data 22 de maig de 2006 davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló sol·licitud d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública de la línia elèctrica aèria-subterrània a 220/30 kV, simple/triple circuit, SE El Campo - SE Segorbe, 2n tram Suport 93 SE Segorbe a la qual adjunta projecte modificat II d'infraestructura d'evacuació d'energia parcs eòlics zona 6, i continuar amb l'expedient amb referència ATLINE/2003/82/12.
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/82/12 (projecte modificat II) incoat pel Servici Territorial d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, a instància de Proyectos Eólicos Valencianos, SA, relatiu a la sol·licitud de 22 de maig de 2006, d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció de "línia elèctrica aèria-subterrània a 220/30 kV, simple/triple circuit, SE El Campo - SE Segorbe, 2n tram Suport 93 SE Segorbe", als termes municipals d'Altura i Segorbe, província de Castelló, a la qual s'adjuntava projecte modificat II d'"Infraestructura d'evacuació d'energia parcs eòlics zona 6." firmat per l'enginyer industrial Sr. David Gavín Asso i visat per la demarcació de Castelló del Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana amb data 16 de maig de 2006.
Vist que, amb data 28 d'abril de 2006, la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge formula resolució complementària a la Declaració d'Impacte Ambiental, i estima acceptable des del punt de vista ambiental la modificació de traçat de la línia elèctrica d'evacuació, dels parcs eòlics de la zona 6, de 220 kV de simple circuit, des del suport 93 fins a la ST Segorbe, amb les condicions que s'arrepleguen en l'apartat segon de la part dispositiva de la mencionada resolució complementària.
Vist que l'esmentat projecte modificat II va ser sotmés a la corresponent informació pública, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 87 del dia 22 de juliol de 2006, el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5.318, del 4 d'agost de 2006, en el diari de premsa El Periódico Mediterráneo del dia 13 de juliol de 2006, i per mitjà d'exposició en el tauler d'edictes dels ajuntaments afectats, Altura i Segorbe.
Vist que de conformitat amb el que establix l'article 9 del Decret 88/2005, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre als ajuntaments de la província de Castelló afectats pel projecte modificat, Altura i Segorbe, separata de la part d'este als efectes d'establir les condicions tècniques procedents, ha transcorregut el termini establit sense que s'haja presentat cap d'informe per la qual cosa s'entén la conformitat amb la sol·licitud d'autorització de la instal·lació.
Vist que de conformitat amb el que establix l'article 9 del Decret 88/2005, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre així mateix separata del projecte tècnic modificat de la línia elèctrica projectada a:
Ministeri de Foment, Unitat de Carreteres de Castelló
Conselleria d'Infraestructures i Transport, Servici Territorial de Carreteres
Conselleria de Territori i Habitatge, Servici Territorial de Medi Ambient
Telefónica de España, SA
Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, ADIF
Gas Natural Distribución, SDG
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU
Ministeri de Medi Ambient, Confederació Hidrogràfica del Xúquer
A fi que presenten la seua conformitat o oposició a la instal·lació sol·licitada, resultant tots els informes favorables o condicionats acceptats pel sol·licitant, sense que en cap cas s'observe impediment per a la realització de la instal·lació objecte d'autorització.
Vist, que s'ha remés, a cada un dels ajuntaments afectats pel traçat de la línia elèctrica, (d'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana), ofici en què se sol·licitava informe sobre l'adaptació del projecte remés al planejament urbanístic d'aplicació, ha transcorregut el termini establit sense que s'haja presentat cap d'informe per la qual cosa s'entén evacuat en sentit favorable.
Vist que estan en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.
Vist que la finalitat que es perseguix amb la construcció d'esta instal·lació és evacuar l'energia produïda en els parcs eòlics de la zona 6 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i reforçar el sistema elèctric.
Vist que el projecte presenta un traçat plenament concretat, té entre la seua documentació els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i dels drets afectats.
Vist que el Servici Territorial d'Energia de Castelló, encarregat de la instrucció de l'expedient ha informat favorablement amb data 7 de juny de 2006 al projecte modificat II de línia elèctrica aèria/subterrània/aèria de 220 kV, simple circuit entre suport núm. 93 i STE Segorbe.
Atés que el projecte reunix una definició i concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la major seguretat i millor funcionalitat de la línia elèctrica, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afectacions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.
Vist que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c), l'article 21.7 i el 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, correspon a l'administració autonòmica les autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial, inclosa la connexió, si és el cas, amb la xarxa de transport o distribució, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, en relació este últim amb la disposició transitòria que conté.
Atés que esta Direcció General d'Energia és competent per a resoldre la present resolució de conformitat amb l'article 4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i a l'article 16 del Decret 182/2004 d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
Esta Direcció General d'Energia, resol:
Primer. Atorgar a Proyectos Eólicos Valencianos, SA, l'autorització administrativa per a la construcció de la línia elèctrica aèria-subterrània a 220/30 kV, simple/triple circuit, SE El Campo - SE Segorbe, segon tram suport 93 - SE Segorbe, que discorre pels termes municipals d'Altura i Segorbe a la província de Castelló i les característiques principals de la qual són les següents:
- Origen de la línia: suport 93.
- Fi de la línia: circuit SE Segorbe.
- Tensió nominal: 220 kV (1a categoria).
- Tipologia constructiva: aèria - subterrània.
- Freqüència: 50 Hz.
- Nombre de circuits: un de 220 kV.
- Conductors: tram aeri: un d'alumini-acer, tipus LA-455, de 454,5 mm² de secció total. Tram subterrani: tres, cable aïllat de potència de 127/220, (245) kV XLPE 1x1200 mm² AL H200.
- Cables de terra: un compost, fibra òptica, tipus OPGW 39F47z, de 74,90 mm² de secció.
- Aïllament: constituït per un aïllador de vidre temperat, tipus U160BS.
- Suports: metàl·lics de gelosia, de perfils angulars totalment caragolats.
- Presa a terra: d'elèctrode de difusió i d'anell difusor.
- Nombre de suports: 24
Terme municipal Núm. Suport
Altura 93 al 102
Segorbe 103 al SE Segorbe
- Longitud total de la línia Suport 93 - SE Segorbe: tram aeri 6.664,76 m, tram subterrani 498 m.
- Pressupost total de la línia Suport 93 - SE Segorbe: 1.990.963,81 Euros.
De conformitat amb l'article 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, esta autorització s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
Segon. Aprovar el projecte d'execució firmat per l'enginyer industrial Sr. David Gavín Asso i visat per la demarcació de Castelló del Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana amb data 16 de maig de 2006, "Infraestructura d'evacuació d'energia parcs eòlics zona 6 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana", que correspon a la línia elèctrica aèria-subterrània a 220/30 kV, simple/triple circuit, SE El Campo - SE Segorbe, segon tram Suport 93 - SE Segorbe", objecte d'autorització administrativa, amb les condicions següents:
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
2. El termini d'execució de l'obra serà de nou mesos a partir de l'ocupació real de les finques afectades. No obstant això, amb anterioritat a la finalització d'este termini Proyectos Eólicos Valencianos, SA, podrà sol·licitar l'ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General.
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló, als efectes d'autorització d'explotació, a la qual s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, en què acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i al projecte d'execució aprovat.
4. Proyectos Eólicos Valencianos, SA, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a esta infraestructura.
Igualment, s'hauran de complir les condicions mediambientals descrites en la Declaració d'Impacte Ambiental de 27 de juliol de 2005 i en la Resolució complementària de 28 d'abril de 2006 de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge.
Tercer. Declarar, en concret, la utilitat pública de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la part dispositiva de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i dels drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afectació a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
Quart. Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, significant-se que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què s'ha intentat la notificació i no s'ha pogut realitzar.Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual podrà interposar-se recurs d'alçada davant el secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 10 de novembre de 2006. El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.