Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5842, del 04-09-2008 (2008/10641)

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. para la construcción de la línea eléctrica de distribución de doble circuito a 132 kV, entre la subestación transformadora existente denominada ST Verger y la futura subestación transformadora denominada ST Dénia, en los términos municipales de El Verger, Els Poblets y Dénia, en la provincia de Alicante, se aprueba el anexo de modificación al proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2004/430/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5842

Fecha DOGV
:   04-09-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/10936


Fecha del documento
:   09-07-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Dénia
    * Poblets, els
    * Verger, el
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. para la construcción de la línea eléctrica de distribución de doble circuito a 132 kV, entre la subestación transformadora existente denominada ST Verger y la futura subestación transformadora denominada ST Dénia, en los términos municipales de El Verger, Els Poblets y Dénia, en la provincia de Alicante, se aprueba el anexo de modificación al proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2004/430/03. [2008/10007]
Visto el expediente con referencia ATLINE/2004/430/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 03345 Alicante, c/ Ausó y Monzó, 16, relativo a la solicitud de 06/07/2007 sobre autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica de distribución de doble circuito a 132 kV, entre la subestación transformadora existente denominada ST Verger, ubicada en el término municipal de El Verger y la futura subestación transformadora denominada ST Dénia, en el municipio de Dénia, afectando a los términos municipales de El Verger, Els Poblets y Dénia, en la provincia de Alicante, aprobación del anexo de modificación al proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública.
Se acompaña el anexo de modificación al proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 26 de junio de 2007.
Resultando que consta como precedente de la petición anteriormente referida la efectuada por la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU de fecha 12 de noviembre de 2004, mediante la que se solicitaba la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución de la línea eléctrica aéreo-subterránea a 132 kV, doble circuito, entre la ST Verger y la ST Dénia (anterior emplazamiento), con fecha de visado 2 de noviembre de 2004 y la declaración en concreto de utilidad pública.
Como consecuencia de los informes y condicionados remitidos por los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica en el expediente tramitado con la misma referencia ATLINE/2004/430/03, la empresa distribuidora elaboró el anexo de modificación del proyecto cuya aprobación actualmente solicita, dejando sin efecto la petición anteriormente efectuada.
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 8 de agosto de 2007, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 17 de agosto de 2007 y en el periódico La Verdad de fecha 10 de agosto de 2007, así como en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat; con los artículos 52 y 53 de la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico; y con el artículo 4 de la Ley 2/1989 de 3 de marzo sobre Impacto Ambiental.
Mediante escritos independientes, de idéntico contenido y dentro del plazo conferido al efecto, fueron presentados por las personas que a continuación se relacionan: Francisco Crespo Llobell, Andres Far Ribes, Felix Pastor Berenguer, Gillerno Lledo Mengual, Ines Far Ribes, Jaime Garcia Sendra, Mª Carmen Ribes Maiques, Nicolas de las Heras Garcia, Vicenta Isabel Gil Giner, Francisca Teresa Roselló Caselles, Alfredo Molina Piera, Ana Berdegué González, Jaime Far Leyda, Vicente Boronat Cirujeda, Rafael Caminaz Muntero, Josefa Buigues Artigues, Pedro Ortolá Paris, Rafaela Serrano París, Salvador Pérez Pérez, Josefa Femenía Ferrer, Franciso Catalá Codina, Antonio París López, Juan Bautista Pascual Femenia, Encarna Pecús Pascual, Mª Antonia Far Redondo, Antonio Pastor Moncho, Miguel Dalmau Caselles, Vicenta Fluixa Castells, Carlos Alacreu Fluixa, Mª Francisca Saez Moreno, Carlos Dalmau Alacreu, Carla Ivars Buigues, Mª Magdalena Alacreu Fluixa, Monserrat Monerris Barrero, Joaquina Camps Gosp, Rosa Salort Camps, Salvador Salort Ribes, Mª Pascuala Peiro Bosch, Conchin Salort, Amparo Fillol, Jaime Pascual Morell, Antonio Ivars, Francisco Alacreu Fluixa, Salvador Juan Perez Llorens, Juan Mengual Pastor, Lorena Mengual Pedro, Ines María González Jiménez, María Rubio Díaz, María Rosa Mengual Pascual, Salvador Abad Ruiz, Rafael Collado Gascon, Jose Luis Pérez Llorens, María Francisca Pérez Llorens y María Eugenia Pérez Llorens.
En el escrito referido manifiestan lo siguiente: 1. No se justifica el recorrido del trazado de la línea por suelo agrícola, sobre todo en el término municipal de Dénia, en el que también se superpone por la vía verde, entendiendo que la infraestructura debería transcurrir íntegramente por suelo urbano o urbanizable por permitir dotar de un servicio esencial, imprescindible y característico a ese tipo de suelo y resultar ajena al uso y destino del suelo de especial protección agrícola y de la vía verde cuyo trazado atraviesa, sin que no se hayan planteado otras alternativas ni justificado técnicamente por qué ha de transcurrir por este tipo de suelo. 2. Que el Planeamiento vigente de Dénia contempla la instalación de las infraestructuras y servicios en suelo dotacional de varios sectores, prohibiendo las actividades industriales y productivas en suelo no urbanizable, sin que contemple la implantación de la subestación eléctrica y estableciendo como objetivos prioritarios la preservación del suelo no urbanizable y del paisaje. 3. El trazado de la línea constituye servidumbres ajenas al uso propio del suelo agrícola, haciendo referencia a la infraestructura de la subestación eléctrica para garantizar servicios propios del suelo urbano perjudicando los valores agrarios, cuando en el desarrollo de suelo urbanizable se prevén cesiones dotacionales para la implantación de las infraestructuras necesarias, además de que la superficie ocupada por la vía verde no se encuentra suficientemente detallada, resultando necesaria su concreción para identificar los derechos afectados y el deslinde con los propietarios colindantes. 4. Que el proyecto del trazado de la línea vincula la ubicación de la subestación eléctrica y resulta necesario definir previamente el emplazamiento de la subestación transformadora para posteriormente elaborar el proyecto de la línea, cuestión que se encuentra pendiente por parte del Ayuntamiento de Dénia. 5. El proyecto de la línea no es compatible con el proyecto de vía verde y la afección a los propietarios colindantes es mayor, añadiendo la escasa profundidad de enterramiento, lo que no garantiza los efectos para la salud de los usuarios de la vía verde y casas próximas, al no contemplarse un sistema de apantallamiento que elimine dichos efectos. Finalmente exponen que no ha existido coordinación entre el proyecto de vía verde del Ministerio de Medio Ambiente y la línea eléctrica, como de igual forma con el cruzamiento del Barranco de La Alberca.
Resultando que de los referidos escritos de alegaciones presentados se dio traslado a la empresa peticionaria, habiendo contestado, en síntesis, lo siguiente:
1. Que efectivamente al tratarse de un servicio esencial e imprescindible, el suministro eléctrico es un bien común, por ello declarado de utilidad pública y no destinado al uso y disfrute o característico exclusivamente de suelo urbano. La diferencia entre el suelo urbano y no urbanizable es la protección destinada a cada tipo de suelo y la normativa urbanística de los tres términos municipales por los que discurre la línea no es incompatible con la instalación proyectada. 2. Que en el proyecto original se aportaron varias alternativas al trazado y fue el propio Ayuntamiento de Dénia, mediante moción de urgencia, el que determinó la necesidad de su soterramiento, resultando compatible con el proyecto de vía verde previsto por esa corporación, y el trazado contemplado en el anexo de modificación al proyecto el más adecuado para proyectarlo desde el término municipal de Els Poblets hasta Dénia con esta tipología constructiva. 3.Que no existe imperativo legal que determine la instalación aérea o subterránea de una línea eléctrica, siendo de aplicación el contenido del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respecto a que las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, cuando se ubiquen en suelo no urbanizable, deberán tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, siendo igualmente de aplicación la Ley 16/2003 de 17 de diciembre de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana que determina que los planes y proyectos de construcción de estas instalaciones, cuyas autorizaciones sean competencia de la Generalitat, prevalecerán sobre cualquier instrumento de planificación u ordenación territorial y urbanística, en cuyo caso, las entidades locales deberán incorporar necesariamente en sus respectivos instrumentos de ordenación las rectificaciones imprescindibles para acomodar sus determinaciones a aquellos. 4. Que la ubicación de la subestación transformadora Dénia no es objeto de este expediente y aunque la misma variara finalmente, la afección que los alegantes manifiestan que se les produce, permanecerá intacta. Que en las alegaciones no se recoge vulneración alguna de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector eléctrico por parte de Iberdrola, sin que quede desvirtuado el contendido del proyecto presentado. 5. Que pese a ser comprensible la preocupación de los propietarios de las parcelas afectadas, no lo es menos la atención a la creciente demanda de suministro eléctrico en la zona, puesto que las actuales instalaciones no son suficientes para su abastecimiento y fiabilidad, pudiendo impedir posibles desarrollos urbanísticos en un futuro. En cuanto a que el proyecto no concreta exactamente la superficie afectada de la vía verde y de las parcelas colindantes, las mismas quedan suficientemente determinadas en la Relación de Bienes y Derechos afectados, así como en los planos de planta y perfil y catastrales del anexo de modificación al proyecto, siendo adecuadamente indemnizados tras el expediente expropiatorio correspondiente. 6. Respecto a los posibles efectos en la salud pública producido por los campos electromagnéticos de las líneas aéreas de alta tensión indicar que tanto este proyecto, como el resto que se realizan, cumplen lo preceptuado en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 Hz, en la que se señala como nivel de referencia los 100 µT para 50 Hz, Recomendación seguida en nuestro país por el Ministerio de Sanidad y Consumo en su Informe de 12 de mayo de 2001, real Decreto 1066/2001, y el Dictamen de la Real Academia de Ciencias Exactas Española de 8 de octubre de 2001, que ratifican de forma unánime que por debajo de este límite establecido (100 µT), no existe perjuicio para la salud. Con esta recomendación se pretende proporcionar dentro del marco común de la UE un alto nivel de protección, conseguir comunicar los riesgos con relación a los campos electromagnéticos y ofrecer una mayor credibilidad de las autorizaciones sanitarias gracias a la unificación de criterios. Igualmente y como manifestaba el propio Ayuntamiento de Dénia, la línea soterrada provoca un menor impacto paisajístico y sobre la avifauna, pese a que será en todo caso, el órgano competente medioambiental quien emita la correspondiente Declaración de Impacto.
Por todo lo cual solicita se continúe el trámite para acceder a la solicitud planteada, ya que las alegaciones presentadas no desvirtúan la solicitud inicial al no haberse acreditado alguna de las causas contempladas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico para denegarla
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado a los Ayuntamientos de El Verger, Els Poblets y Dénia, de la separata del anexo de modificación al proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese Organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición.
- El Ayuntamiento de El Verger remitió acuerdo indicando los siguientes condicionantes: Se deberá intervenir para la mejora del colector que discurre por la c/ Ausias March y dotar de una solución constructiva que no impida en un futuro un posible ensanchamiento del puente sobre el Río Girona, debiéndose obtener la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar .
- El Ayuntamiento de Els Poblets manifiesta mediante informe del técnico municipal la insuficiencia de la profundidad de la zanja proyectada, que deberá incrementarse en 224 mm., pasando a una profundidad de 1'724 m.
- El Ayuntamiento de Dénia, mediante escrito de fecha de registro de entrada 8 de agosto de 2007 solicitó una ampliación del plazo para la emisión del informe, sin que figure en el expediente la emisión posterior del referido informe.
Resultando que fueron remitidos los anteriores informes a la empresa peticionaria, habiendo contestado en el siguiente sentido:
- Al Ayuntamiento de El Verger, manifiesta su compromiso en reparar todos los daños que se ocasionen al ejecutar las obras necesarias para la construcción de la instalación eléctrica en relación con el colector que discurre por la c/ Ausias March, añadiendo que se dispone de informe favorable de la sociedad Aguas de Valencia.
En cuanto al segundo condicionante, referido a que no se impida un posible ensanchamiento del puente sobre el Río Girona, de la documentación obrante en el expediente queda acreditada la presentación posterior de una modificación en el cruce con el Río Girona mediante una doble perforación dirigida y que dispone de autorización por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
En cuanto a los condicionados del Ayuntamiento de Els Poblets, la empresa peticionaria manifiesta su conformidad con la profundidad establecida de la zanja de 1,724 m.
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, manifestando en su contestación que la ejecución de las instalaciones afecta a la plataforma de un antiguo ferrocarril de vía estrecha del que no es titular y que fueron enajenados en su día por FEVE a los respectivos Ayuntamientos (El Verger con fecha 14/05/1982; Els Poblets con fecha 19/01/1984 y Dénia con fecha 22/10/1991).
- Telefónica de España SA, por cruzamiento con la línea telefónica de su competencia, habiendo mostrado su conformidad con la obra proyectada, manifestando que en el cruzamiento nº 8 no se dispone de infraestructura en subterráneo, sino en aéreo, por lo que no es objeto de informe.
- Ministerio de Fomento, Unidad de Carreteras en Alicante por paralelismo subterráneo y tres cruzamientos de la línea subterránea en la carretera N-332, p.k.200+557 hasta 200+995, tramo Alicante-Valencia, término municipal de El Verger, manifestando en su último informe que puesto que con fecha 13 de julio de 2007 se firmó el Acta de cesión al Ayuntamiento de El Verger del tramo de la carretera N-332, comprendido entre los pp.kk.199'527 y 204'200, travesía El Verger, carece de competencia para emitir informe alguno con respecto a cualquier tipo de actuaciones u obras que se lleven a cabo en dicho tramo de carretera.
- Aguas de Valencia, remitiendo documentación en la que señala los cruzamientos y paralelismos que se deberán respetar o sustituir en la ejecución de la línea eléctrica.
- La Confederación Hidrográfica del Júcar emitió informe condicionado respecto al cruzamiento subterráneo bajo cauce con el Barranco de La Alberca, en el término municipal de Dénia y anclada a puente existente sobre el Río Girona en el término municipal de El Verger.
Como consecuencia del informe emitido por el Ayuntamiento de El Verger, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. presentó ante el referido Organismo documentación Técnica de «modificación en el cruzamiento con el Río Girona» visada por el colegio oficial correspondiente en fecha 11 de marzo de 2008 y firmada por técnico competente, para el cruzamiento subterráneo del mismo consistente en dos perforaciones dirigidas, emitiendo la Confederación Hidrográfica del Júcar nuevo informe que deja sin efecto el anterior, y que autoriza los cruzamientos solicitados, con los condicionantes que en el mismo se contienen.
Trasladados al solicitante los condicionados emitidos, todos ellos fueron aceptados por el peticionario.
Resultando que con fecha 11 de febrero de 2008 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, la modificación del proyecto de la línea eléctrica aérea de alta tensión de 132 kV, doble circuito, entre la ST Verger y la futura ST Dénia, promovida por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU y que discurre en subterráneo por los términos municipales de El Verger, Els Poblets y Dénia, siempre que la misma se desarrolle con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental y con los condicionantes que en la parte resolutiva de la presente autorización se expondrán.
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el Anexo de Modificación del proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es mejorar la calidad de suministro en el término municipal de Dénia y su zona costera, a corto y medio plazo, por hallarse en la actualidad en valores de interrupción altos, proponiéndose esta línea tanto para atender nuevos suministros como para la descarga de la red de media tensión ya existente.
Resultando que el Anexo de modificación del proyecto, presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.
Considerando que el Anexo de modificación del proyecto, reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Esta Dirección General de Energía resuelve:
Primero
Otorgar autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la construcción de la línea eléctrica de distribución de doble circuito a 132 kV, entre la subestación transformadora existente denominada ST Verger y la futura subestación transformadora denominada ST Dénia, en los términos municipales de El Verger, Els Poblets y Dénia, en la provincia de Alicante y cuyas características principales son las siguientes:
Trazado subterráneo:
- Inicio: subestación transformadora Verger
- Final: futura subestación transformadora Dénia. (Situación según plano nº 928187 -hoja 13-Rev.0 del anexo de modificación del proyecto de ejecución visado en fecha 26 de junio de 2007).
- Términos municipales: El Verger, Els Poblets y Dénia
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
Frecuencia: 50 Hz.
Potencia máxima a transportar: 207 MVA por circuito.

\* \* \* \* \*
Número de circuitos: dos.
Número de tramos: cinco.
- Conductores: cables de aislamiento seco, tipo HEPR, de sección 1.200 mm² Al. Se instalará un conductor por fase, siendo la canalización de tubos y prisma de hormigón.
- Obra civil: Zanja de 0'80 m de ancho y 1'50 m de profundidad mínima (siendo variable en los casos de cruzamientos), su fondo será de solera de limpieza de 5 cm. de espesor de hormigón H150.
En el término municipal de Els Poblets, la zanja será de una profundidad mínima de 1'724 m.
- Pararrayos: De óxido metálico en cada fase, con tensión nominal de 144 kV.
- Disponiendo de un terminal unipolar por fase de tipo exterior y otro interior enchufable a la celda de hexafluoruro de azufre (SF6).
- Longitud:4.236 m.l.
- Presupuesto total: 4.858.943 Euros
De conformidad con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Segundo
Aprobar el anexo de modificación del proyecto de ejecución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 26 de junio de 2007, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el anexo de modificación al proyecto presentado.
2. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses desde la ocupación real de las fincas afectadas. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante, a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el Anexo de modificación del proyecto de ejecución aprobado.
4. En el caso de que para finalizar la ejecución de la instalación objeto del proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, deberá ser solicitado al Servicio Territorial de Energía de Alicante, que establecerá, en su caso, las condiciones que le sean de aplicación. No obstante lo anterior, transcurridos dos meses desde la obtención del certificado de finalización parcial de obra, sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión, procediendo a su desconexión en el caso de que ya estuviera en funcionamiento.
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
6. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
7. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
8. Condiciones medioambientales contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 11 de febrero de 2008.
1) La aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la Conselleria competente.
2) Tras las obras, deberá restaurarse a su estado actual el tramo de antiguo ferrocarril, al efecto de que sea practicable.
3) Se vigilará especialmente el acopio de tierras para evitar el levantamiento de polvo.
4) Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.
5) Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 9 de julio de 2008.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.