Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5209, del 01-03-2006 (2006/2032)

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Energía Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar), autorización administrativa para la construcción de la nueva subestación transformadora de 400/132 kV denominada S.T. Requena, situada en el término municipal de Requena, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la tensión de distribución eléctrica y se aprueba su proyecto de ejecución. (ATASCT/2004/310/46).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5209

Fecha DOGV
:   01-03-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/2032


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Energía Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar), autorización administrativa para la construcción de la nueva subestación transformadora de 400/132 kV denominada S.T. Requena, situada en el término municipal de Requena, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la tensión de distribución eléctrica y se aprueba su proyecto de ejecución. (ATASCT/2004/310/46). [2006/2032]  
Visto el escrito presentado en fecha 3 de noviembre de 2004 por Energías Renovables Mediterráneas, SA., en adelante Renomar, con domicilio en C/ Dr. Romagosa, 1-4º-W, 46.002 Valencia y la incoación del expediente correspondiente por el Servicio competente en materia de energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una nueva subestación transformadora de 400/132 kV denominada .S.T. Requena., ubicada en El Rebollar, término municipal de Requena, provincia de Valencia, adjuntando el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por el Ingeniero Industrial de ICAI, D. Rafael Portalés Alonso y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros del ICAI en fecha 12 de mayo de 2004.  
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 31 de enero de 2005, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 8 de marzo de 2005 y en el periódico .El Mundo. de 10 de marzo de 2005, así como mediante exposición pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Requena, único municipio afectado, tal como previenen los artículos 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; 52 y 53 de la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del sector eléctrico y en el artículo 4º de la Ley 2/89, de 3 de marzo, sobre impacto ambiental.   
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, han sido presentados en tiempo y forma 18 escritos de alegaciones de idéntico contenido por las personas que a continuación se relacionan: Vicente Ejarque Ejarque de fecha 21.02.05; Elisa Ejarque Carcel, de fecha 24.02.05; Carmen Cantero Ejarque, de fecha 24.02.05; José Luis y Amparo Ferrer Haba, Josefa Ejarque Pérez, Consuelo Navarro Ejarque, Antonio Ejarque Pérez, Rosario Ejarque Ejarque, Vicente Ejarque Carcel, Victoriano Cocera Múñoz, Mariano Navarro Ejarque, Emilio Carcel Ejarque, Manuel Ejarque Pérez, Adolfo Carcel Ejarque, Ernesto Carcel Pérez y Pilar Navarro Cebrián, todos ellos de fecha 24.02.05; Trinidad Ejarque Carcel, de fecha 22.02.05; y Remedios Ejarque Fernández, de fecha 21.02.05.  
El contenido de los mencionados escritos, en síntesis, manifiesta: Que existen discrepancias entre el Edicto publicado y el proyecto de la instalación en cuanto al montante del presupuesto; que la aprobación del mismo debería llevar aparejada la utilidad pública y constar en la información pública; y que en la relación de interesados adjuntada al proyecto sólo constan las superficies afectadas, pero no las plantaciones existentes en los terrenos afectados. Por otra parte, el Estudio de Impacto Ambiental no contiene medidas correctoras para minimizar los efectos sobre el medio ambiente y que pese a que se mencionan posibles efectos perjudiciales nada se dice sobre las medidas correctoras para minimizarlos. Por último, que no está de acuerdo con la ubicación seleccionada, pues existen otros emplazamientos que reúnen los mismos requisitos.  
Resultando que trasladadas las alegaciones a la empresa solicitante, vino a contestar, en síntesis, que: Conforme a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos; con respecto a la utilidad pública, que la misma se halla comprendida en la autorización administrativa que se solicita, a tenor de lo establecido en el artículo 9 del Plan Eólico aprobado por Acuerdo del Gobierno Valenciano de fecha 21 de julio de 2001 y los artículos 52 y 53 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; y en cuanto a las plantaciones existentes en las fincas, se entienden comprendidas en los terrenos, sin que sea necesaria una mención separada y especial, cuya valoración se efectuará en el correspondiente procedimiento expropiatorio. Que el Estudio de Impacto Ambiental se ha elaborado en función de los métodos de evaluación más ampliamente difundidos y utilizados, incluyendo una serie de medidas correctoras tendentes a minorizar el mismo y que se desarrolla en el Programa de Vigilancia Ambiental, cuya finalidad es llevar a buen término las actuaciones que se han propuesto en el proyecto y en el Estudio de Impacto Ambiental. Por último, y en cuanto a la ubicación se refiere, se responde que el principal argumento para la ubicación de la subestación es de tipo técnico, tal como consta en el informe de Red Eléctrica Española (REE), en su condición de Operador del Sistema Eléctrico y Gestor de la Red de Transporte, dado que la conexión más adecuada es el futuro nudo eléctrico de 400 kV de Requena (entrada y salida en la actual línea Olmedilla-Catadau), tras haber sido evaluados la existencia de capacidad suficiente en la red . de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en los artículo 52 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre . condicionando, de esta forma (potencia producible simultánea máxima de 312 MW), la ubicación de la nueva Subestación de Requena 400 kV, a la conexión a la línea Olmedilla-Catadau. De igual manera, en el .Análisis de alternativas. contenido en el Estudio de Impacto se determina la justificación del emplazamiento y los criterios adoptados para la selección del mismo, entendiendo que no es el único, pero sí el más adecuado.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el citado Real Decreto 1955/2000, se remitió al Ayuntamiento de Requena, única Administración afectada por el proyecto, separata del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, e igualmente y conforme con lo establecido por la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, se solicitó informe sobre la adaptación del mismo al Planeamiento Urbanístico vigente, presentando el mencionado Ayuntamiento tras la reproducción íntegra del informe del técnico municipal, en síntesis, lo siguiente:  
. Que las Normas Subsidiarias vigentes clasifican el suelo en donde se pretende ubicar la subestación como Suelo No Urbanizable muy permeable y que no existe inconveniente urbanístico para su instalación.  
. Que se considera excesivo el impacto paisajístico de la subestación en el emplazamiento previsto, estimándose como más adecuado que se ubique junto a la línea de 400 kV Cofrentes-Eliana, al norte de la autovía A-3.  
Resultando que trasladado el informe emitido por el Ayuntamiento de Requena a la empresa peticionara, ésta contestó, en síntesis, lo siguiente:  
. Que el Estudio de Impacto Ambiental se ha elaborado en función de los métodos de evaluación más ampliamente difundidos y utilizados y que en ningún momento se está minusvalorando el paisaje y el entorno donde se sitúa la subestación, considerando el impacto como moderado a compatible, e incluyendo una serie de medidas correctoras tendentes a minorizar el mismo.  
. De otra parte se indica que ubicar la subestación al norte de la autovía A-3, implicaría el doble cruzamiento sobre la misma, uno para la entrada desde Olmedilla y otro para la salida hacia Catadau, con el aumento de impacto ambiental que ello supone, reproduciendo cuanto se ha manifestado en la contestación a las alegaciones de los particulares.  
Resultando que trasladada la contestación de Renomar al Ayuntamiento, este vino a emitir un nuevo informe en el que, por una parte, no considera justificada la calificación del impacto como moderado a compatible, pues se reconoce lo aparatoso de la .impronta. en el paisaje y no se justifica el mantenimiento de su calificación medioambiental, y por otra, mantiene los reparos remitidos a la ubicación y su propuesta al norte de la A-3.  
Considerando que el artículo 13, apartado 2, del Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana atribuye a la Dirección General de Gestión del Medio Natural la competencia sobre la Evaluación del Impacto Ambiental y que con fecha 9 de noviembre de 2005 (Rgtº salida 24.11.2005) la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formuló Declaración de Impacto Ambiental estimándola aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, siempre que se desarrolle con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Visto el informe técnico favorable de fecha 1 de diciembre de 2005, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia y remisión del expediente de la misma fecha.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado la finalidad solicitada es la evacuación de la energía generada por los parques eólicos, en particular de las denominadas .zonas 8 y 9. según el Acuerdo de 26 de Julio de 2001 del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (DOGV de 31 de julio de 2001), que permita la concesión del sistema colector local de energía de los parques en un solo punto y su evacuación a la red eléctrica de transporte.  
Considerando que el artículo 21.3 de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones administrativas serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a determinar la ubicación de la instalación, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2.000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero. Otorgar a Energía Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar), autorización administrativa para la construcción de la nueva subestación transformadora de 400/132 kV denominada . S.T. Requena ., situada en El Rebollar, término municipal de Requena, provincia de Valencia, en la parte correspondiente a la tensión de distribución eléctrica, cuyas características principales son:  
. Sistema de 132 KV de simple barra evolucionable a doble barra con acoplamiento y con cinco posiciones previstas para los siguientes circuitos:  
. Una posición de autotransformador de 450 MVA de potencia, equipada con:  
Un interruptor automático tripolar, de corte en SF6.  
Un seccionador tripolar  
Un seccionador pantógrafo tripolar.  
Tres transformadores de intensidad.  
Tres transformadores de tensión.  
Tres pararrayos.  
. Tres posiciones de línea, cada una de ellas equipada con:  
Un interruptor automático tripolar, de corte en SF6.  
Un seccionador tripolar equipado con cuchillas de puesta a tierra.  
Un seccionador pantógrafo tripolar.  
Tres transformadores de intensidad.  
Un transformador de tensión capacitivo.  
. Una posición de medida equipada con:  
Tres transformadores de tensión inductivos en el embarrado.  
. Un autotransformador de potencia 450 MVA y relación nominal 400±10%/138/133 kV.  
. Equipamiento para control, protecciones y servicios auxiliares.  
. El sistema de 400 kV, lleva una conexión con la subestación de Red Eléctrica de España.  
. Presupuesto total conjunto: 2.573.847,79 euros.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
1. La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Renomar deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
2. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con las disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
3. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
4. Condiciones de orden medioambiental:  
1. Se construirá bajo las cubas de los transformadores de potencia, una bandeja de hormigón armado estanca, con el fin de recoger los posibles fluidos que caigan sobre ella y conducirlos, merced a la pendiente de la misma primero y tubería de fibrocemento después, hasta un depósito de hormigón enterrado con suficiente capacidad para acoger el aceite de un transformador.  
2. Si durante la ejecución de las obras se produjese cualquier hallazgo arqueológico, el hecho se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de forma inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución firmado por D. Rafael Portalés Alonso y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros del ICAI con fecha 12 de mayo de 2004, con las siguientes condiciones:  
1. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto presentado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente aprobación deberá solicitar a esta Dirección General de Energía la correspondiente autorización.  
2. El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de 18 meses contados a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, podrá solicitarse una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. Renomar deberá observar en todo momento los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
Tercero. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 31 de enero de 2006.. El director general de Energía. Antonio Cejalvo Lapeña.