Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7422, del 12-12-2014 (2014/11335)

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa previa para el suministro de gas natural en los términos municipales de Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà y se aprueba su proyecto de ejecución (CBREDE/2012/4/46).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7422

Fecha DOGV
:   12-12-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2014/11245


Fecha del documento
:   22-10-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa previa para el suministro de gas natural en los términos municipales de Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà y se aprueba su proyecto de ejecución (CBREDE/2012/4/46). [2014/11041]  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 6 de marzo de 2012, Gas Natural Cegas, SA, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, un escrito en el que exponía que:  
- Gas Natural Cegas, SA, tiene previsto reforzar el suministro de gas natural para usos industriales y consumo doméstico en los municipios de Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà, en la provincia de Valencia, y solicitaba, con la finalidad expuesta:   
- autorización administrativa para la construcción de las correspondientes instalaciones, y  
- aprobación del proyecto técnico de ejecución de la misma.  
  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico, firmado por un técnico competente, acompañado de una declaración responsable de este, suscrita el 22 de febrero de 2012.  
- Separatas técnicas para la obtención del condicionado técnico de:  
 · Ayuntamiento de Cerdà.  
 · Ayuntamiento de Torrella.  
 · Ayuntamiento de Llanera de Ranes.  
 · Ayuntamiento de Rotglà i Corberà.  
 · Diputación de Valencia. Servicio de Carreteras  
 · Mancomunitat Costera de Ranes  
 · Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
 · Telefónica, SA  
 · Empresa General Valenciana de Aguas, SA (EGEVASA)  
 · TECVASA  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia CBREDE/2012/4/46, incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia al efecto.  
La solicitud de autorización administrativa de la instalación junto al proyecto de ejecución han sido objeto de información pública durante el plazo de veinte días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 9 de mayo de 2012 (DOCV 6770),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del 21 de mayo de 2012 (BOPV 120),   
- los diarios Levante-El Mercantil Valenciano y El Mundo, en su edición de la provincia de Valencia, del 12 de septiembre de 2012.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.   
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de éste con fecha 20 de abril de 2012, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Cerdà. Emite informe favorable condicionado con fecha del 8 de mayo de 2012. Posteriormente, la empresa peticionaria acepta el mismo mediante escrito con fecha del 13 de junio de 2012.  
  
- Ayuntamiento de Torrella. Con fecha 28 de junio de 2012, emite informe favorable condicionado, aceptando la empresa peticionaria dicho condicionado mediante un escrito de fecha 24 de agosto de 2012.  
- Ayuntamiento de Llanera de Ranes. Emite informe favorable condicionado con fecha del 8 de mayo de 2012. La empresa peticionaria acepta el mismo mediante un escrito de fecha del 13 de junio de 2012.  
- Ayuntamiento de Rotglà i Corberà. Con fecha 4 de junio de 2012 remite un informe favorable condicionado, constando la aceptación por Gas Natural Cegas, SA, de las condiciones impuestas por este en fecha 27 de diciembre de 2012.  
- Diputación de Valencia. Con fecha 16 de mayo de 2012 emite un informe en el que indica que la carretera CV-567 pertenece a la Consellería de Infraestructuras, Transporte, Territorio y Medio Ambiente. Con fecha 12 de junio de 2012, el peticionario presenta una nueva separata que se remite a la citada consellería. Esta emite, con fecha 11 de septiembre de 2012, un informe en el que indica que para continuar con la tramitación del expediente se ha de presentar un plano de detalle de los cruzamientos subterráneos a cielo abierto previstos en la carretera CV-567, así como del tramo de la conducción paralela a dicha carretera entre la rotonda existente y la calle Camino Real de Madrid. El peticionario remite, con fecha 18 de octubre de 2012, el mencionado plano. Con fecha 21 de enero de 2013, la Consellería de Infraestructuras, Transporte, Territorio y Medio Ambiente emite un informe favorable condicionado. Posteriormente, la empresa peticionaria acepta el mismo mediante escrito de fecha 4 de febrero de 2013.  
- Mancomunitat Costera de Ranes. Emite un informe favorable de fecha 8 de mayo de 2012.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Emite un informe favorable condicionado de fecha 23 de julio de 2012. Posteriormente, la empresa peticionaria acepta el mismo mediante un escrito de fecha 27 de septiembre de 2012.  
- Telefónica, SA. Emite un informe favorable condicionado con fecha 9 de mayo de 2012 aceptado por la empresa peticionaria mediante escrito de fecha 22 de mayo de 2012.  
- EGEVASA. En fecha 4 de junio de 2012 emite un informe favorable condicionado. Posteriormente, la empresa peticionaria acepta el mismo mediante un escrito de fecha del 3 de julio de 2012.  
- TECVASA. Emite un informe favorable condicionado con fecha del 2 de mayo de 2012 aceptado por la empresa peticionaria mediante un escrito de fecha del 22 de mayo de 2012.  
Las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución de gas natural.  
El solicitante, Gas Natural Cegas, SA, está inscrito con en el número 7 en el Registro administrativo de distribuidores de combustibles gaseosos por canalización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
El punto de conexión de las instalaciones solicitadas por la empresa peticionaria se encuentra en el gasoducto con MOP 16 propiedad de la empresa Gas Natural Cegas, SA, existente al suroeste del municipio de Cerdà (plano PT-001 Rev 00).  
En el proyecto consta delimitada la zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa (plano PG-001 Rev. 00, anexo a esta resolución).  
Consta en el expediente un informe favorable del Servicio Territorial de Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente, y propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas, adscritas a este centro directivo.   
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2.c de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.   
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.a de la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, concordado con el artículo 18 del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.1.b de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 70.1.b del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural las instalaciones de distribución de gas natural, la construcción o establecimiento de las mismas requiere aprobación del proyecto de ejecución o detalle de las mismas.   
Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de gas natural deben reunir los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad de distribución en el capítulo II del título II del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de gas deberán acreditar suficientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 73.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
De acuerdo con el artículo 73.5 de la Ley 34/1998 y el artículo 81.7 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, las autorizaciones de instalaciones de distribución deben contener todos los requisitos que deban ser observados en su construcción y explotación, la delimitación de la zona en la que se debe prestar el suministro, los compromisos de expansión de la red en dicha zona que debe asumir la empresa solicitante y el plazo para la ejecución de dichas instalaciones y su caracterización.  
Considerando lo dispuesto en el capítulo V, Distribución de combustibles gaseosos por canalización, del título IV, Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el capítulo II, Autorizaciones para la construcción, ampliación, modificación y explotación de instalaciones, del título IV, Procedimientos de autorización de las instalaciones de almacenamiento, regasificación, transporte y distribución, del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, este último por ser derecho supletorio en la Comunitat Valenciana, al carecer de regulación autonómica en materia de procedimiento de autorización de instalaciones de distribución de gas natural canalizado.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa previa para la construcción de una red de distribución de gas natural canalizado en los municipios de Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà, de la provincia de Valencia, para su gasificación, cuyas características principales son:   
  
Características generales  
Tipo de gas a transportar Gas natural (segunda familia), con los requisitos mínimos de calidad vigentes en cada momento  
Municipios afectados Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà  
1. Estación de regulación y medida (ERM)  
Identificación de la ERM Modulo AR-06 (MOP 16/MOP 0,4) de 1000 m³ (n)/h  
Ubicación Situado el suroeste del núcleo urbano de Cerdà junto al límite del término municipal de Canals y Cerdà según plano PT-001 Rev 00, Proyecto de autorización administrativa previa para el suministro de gas natural en los términos municipales de Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà - Planta trazado.  
Punto de conexión Red existente MOP 16 bar   
Tipo de instalación ERM  
Tamaño (tipo G) Dispone dos líneas, con G-400 y G-250 respectivamente.  
Qmax m3(n)/h 1.000  
Presión de entrada (bar) 16  
Presión de salida (bar) 0,4  
Diámetro líneas entrada/salida (?) 2/4  
Sistema de calentamiento no  
Equipamiento telemático sí  
Número de líneas 2   
Tipología y dimensiones Armario metálico en superficie de 2,2 x 0,75 metros, rodeado de vallado perimetral metálico de 2,5 m de altura y dimensiones 5,3 x 5,25 metros.  
2. Red de distribución  
Puntos de conexión inicial y final Red MOP 16 bar:  
- Punto inicial: Red existente MOP 16 bar al suroeste del núcleo urbano de Cerdà, según plano PT-001 Rev 00 mencionado.  
- Punto final: ERM  
Red MOP 0,4 bar:  
- Punto inicial: ERM.  
- Punto final:   
Longitud y diámetro nominal La red autorizada tendrá una longitud total de 10.490 metros, según el siguiente detalle:  
Cerdà (1.789 m)  
- Red MOP 16 bar:  
· Diámetro 2?: 2 m  
· Diámetro 4?: 12 m  
- Red MOP 0.4 bar:  
· Diámetro 160 mm: 749 m  
· Diámetro 90 mm: 571 m  
· Diámetro 63 mm: 455 m  
Torrella (757 m)  
- Red MOP 0.4 bar:  
· Diámetro 160 mm: 195 m  
· Diámetro 90 mm: 195 m  
· Diámetro 63 mm: 367 m  
Llanera de Ranes (3.582 m)  
- Red MOP 0.4 bar:  
· Diámetro 160 mm: 748 m  
· Diámetro 110 mm: 808 m  
· Diámetro 90 mm: 918 m  
· Diámetro 63 mm: 1.108 m  
Rotglà i Corberà (4.362 m)  
- Red MOP 0.4 bar:  
· Diámetro 110 mm: 1.009 m  
· Diámetro 90 mm: 740 m  
· Diámetro 63 mm: 2.613 m  
Zona geográfica autorizada Según plano PG-001 Rev. 00 Proyecto de autorización administrativa previa para el suministro de gas natural en los términos municipales de Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà - Planta trazado general, anexo a esta resolución.  
En el área geográfica autorizada la empresa peticionaria vendrá obligada a realizar en los plazos y condiciones establecidos normativamente las acometidas y la conexión de nuevos consumidores o ampliación de los existentes que se les planteen, sin perjuicio de los regímenes de autorización y económicos que sean de aplicación a dichas acometidas y conexiones.  
Compromisos de expansión de la red autorizada La ejecución del proyecto de implantación del suministro de gas natural se realizará en tres fases a desarrollar en 3 años según plano PG-001 Rev. 00, Proyecto de autorización administrativa previa para el suministro de gas natural en los términos municipales de Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà - Planta trazado general, anexo a esta resolución y detalle siguiente:  
Fase 1ª:  
· Plazo: un año.  
· Zona: términos municipales de Cerdà y Torrella.  
Fase 2ª:  
· Plazo: un año.  
· Zona: término municipal de Llanera de Ranes.  
Fase 3ª:  
· Plazo: un año.  
· Zona: término municipal de Rotglà i Corberà.  
Trazado Canalización de gas natural desde el gasoducto existente con MOP 16 bar, mediante 12 m de tubería de acero Ø4ŽŽ y 2 m de tubería de acero Ø2ŽŽ hasta la nueva estación de regulación ERM MOP 16 bar/MOP 0,4 bar, de la cual parte la red en MOP 0,4 bar.  
La red principal con MOP 0,4, partirá desde la ERM en tuberías de polietileno y discurrirá a lo largo de las poblaciones por caminos asfaltados municipales desviándose en distintos ramales secundarios para alimentar a las distintas calles secundarias de las poblaciones, todo ello según los planos PT-001 Rev. 00 , PT-002 Rev. 00 , PT-003 Rev. 00 y PT-004 Rev. 00, Proyecto de autorización administrativa previa para el suministro de gas natural en los términos municipales de Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà - Planta trazado.  
Tipo constructivo Canalización enterrada en zanja  
Presión máx. operación MOP (bar) MOP 16 bar y MOP 0,4 bar, según tipo de red.  
Presión de garantía (bar) La presión mínima a garantizar en los diferentes puntos de la red es de 0,05 bar en los tramos con MOP 0,4 bar y de 3 bar en los tramos con MOP 16 bar (según artículo 65.2 del Real Decreto 1434/2002)  
Material Red MOP 16 bar : Acero al carbono según norma UNE EN 10217-2 en calidad Gr L245.  
Red MOP 0,4 bar: Polietileno PE100  
Espesor Red MOP 16 bar : 3,6 mm  
Red MOP 0,4 bar: SDR (diámetro/espesor): 17,6   
Elementos auxiliares Los necesarios para la correcta funcionalidad de la red  
  
  
  
El presupuesto final según el proyecto presentado asciende a seiscientos veinticinco mil ochocientos doce euros con noventa y siete céntimos de euro (625.812,97 €).  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de doce mil quinientos dieciséis euros con veintiséis céntimos de euro (12.516,26 €), importe del dos por ciento (2 %) del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre.   
Dicha fianza se constituirá a favor de esta Dirección General de Energía en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.   
Una vez constituida la fianza, antes del plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, el titular deberá presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia la carta de pago-resguardo emitida por la citada Tesorería, como acreditación del cumplimiento de la citada obligación.   
La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización y dicho servicio territorial formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.   
2. El titular de la presente autorización cumplirá con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, y el resto del Ordenamiento Jurídico aplicable al ejercicio de esta actividad vigente en cada momento. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, así como de acuerdo con las previsiones recogidas en los planes anuales de ampliación de las redes de distribución que le sean autorizados, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
4. La presente autorización en ningún caso concederá a su titular derechos exclusivos de uso, y se otorga sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio, e independientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.   
5. Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas en ella, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otras causas previstas en el ordenamiento jurídico.  
6. El titular de la presente autorización comunicará anualmente, a la Dirección General de Energía, un resumen de la base de datos de los consumidores conectados a las instalaciones autorizadas en la presente resolución, según lo dispuesto en el inciso l) del apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, en la que vendrá especificado el número de altas y bajas, en su caso, realizadas en el último año.   
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de distribución de gas natural canalizado descritas en el punto primero de esta resolución, redactado por técnico titulado competente, según la declaración responsable del mismo de 22 de febrero de 2012, habilitando al titular de la presente resolución a la construcción de la instalación interesada, con arreglo a las condiciones que seguidamente se relacionan:   
1. La instalación de gas natural deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, y en especial, su Instrucción Técnica Complementaria ITC-ICG 01, Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, así como las disposiciones y normas técnicas que le sean de aplicación. Asimismo la construcción de las instalaciones aprobadas por el presente acto administrativo deberán ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y su desarrollo reglamentario. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
3. El plazo de ejecución de las obras será de 36 meses, conforme al desarrollo temporal autorizado en el punto Primero de la presente resolución, a contar a partir de la fecha en que se notifique esta resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización del plazo de cada una de las fases recogidas en la autorización administrativa, Gas Natural Cegas, SA podrá solicitar una ampliación concreta de los mismos mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado de la fase correspondiente.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
5. Personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o al Servicio Territorial de Energía correspondiente podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen éstas en relación con la adecuación de ésta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución. A tal efecto, el titular de la presente resolución deberá comunicar con la adecuada antelación al Servicio Territorial de Energía correspondiente el inicio de las obras.  
Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Energía correspondiente.  
6. Finalizadas las obras de construcción de cada una de las fases y realizadas las pruebas correspondientes, el titular de la presente resolución solicitará la autorización de explotación (o acta de puesta en servicio) de la fase correspondiente, prevista en el artículo 85 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con la normativa y especificaciones contempladas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica y de seguridad aplicable a las instalaciones objeto del proyecto. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV núm. 6389 del 3 de noviembre de 2010.  
7. Una vez otorgada la autorización de explotación (o acta de puesta en servicio) de cada fase, incluidas las posibles autorizaciones parciales, de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía correspondiente lo comunicará a esta dirección general.  
8. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
- Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.  
- Ordenar la notificación de la presente resolución a Gas Natural Cegas, SA, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.5 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de éstos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquéllos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 22 de octubre de 2014.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
ANEXO  
  
- Plano PG-001 Rev. 00, Proyecto de autorización administrativa previa para el suministro de gas natural en los términos municipales de Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes y Rotglà i Corberà - Planta trazado general.  
Accesibles en el sitio de Internet ?http://www.indi.gva.es/portal/opencms/es/energia/?.