Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6012, del 13-05-2009 (2009/5079)

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se resuelve la concurrencia de peticionarios y se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de la red de distribución de gas natural en el municipio de La Font d'En Carròs, provincia de Valencia, en favor de Gas Natural Cegas, SA. Expedientes: CBREDE/2000/32; CBREDE/2006/1/46 y CBREDE/2006/23/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6012

Fecha DOGV
:   13-05-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/5079


Fecha del documento
:   27-03-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Font d'en Carròs, la
    * gas natural
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se resuelve la concurrencia de peticionarios y se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de la red de distribución de gas natural en el municipio de La Font d'En Carròs, provincia de Valencia, en favor de Gas Natural Cegas, SA. Expedientes: CBREDE/2000/32; CBREDE/2006/1/46 y CBREDE/2006/23/46. [2009/5079]  
Resultando que la compañía Gas Alicante, SA presentó escrito con fecha 4 de enero de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural al término municipal de La Font d'En Carròs, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 22 de diciembre de 2005, para que le sea otorgada la autorización administrativa para la distribución de gas natural en el municipio de La Font d'En Carròs, provincia de Valencia. (CBREDE/2006/1/46).  
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía de fecha 7 de noviembre de 2008 se procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de distribución de gas natural autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat a nombre de Gas Alicante, SA a favor de Endesa Gas Distribución, SA y tener a la misma como sucesor universal en todos los procedimientos en tramitación ante esta Dirección General en relación con instalaciones de distribución de gas natural, cuya solicitud inicial correspondía a Gas Alicante, SA.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, a las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados.   
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a la Diputación de Valencia, Sección de Carreteras, por afecciones a carreteras de su titularidad, habiendo remitido el informe solicitado en el que manifiesta ser, en principio, correctas, aunque en el plano de planta facilitado no se expresa el detalle necesario del trazado en las carreteras ni en la zona de dominio público y protección de las misma, informando desfavorablemente en tanto no se remita la documentación necesaria para un correcto análisis.  
Trasladado el mencionado informe a la empresa solicitante, vino a manifestar su conformidad con el mismo, significando que el expediente no se trata de un proyecto constructivo, por lo que, para el caso de ser otorgada la autorización administrativa, se presentará el proyecto de ejecución constructivo y las separatas a los organismos afectados con la definición y el nivel de detalle necesarios para la ejecución de las obras.  
Resultando que las características básicas contenidas en la documentación presentada por Endesa Gas Distribución, SA, son las siguientes:  
- Punto de conexión:  
· Red básica de transporte de Enagás del gasoducto en construcción Montesa-Dénia, en la posición 15.20.03, cuyos proyectos en APA(1) tiene en elaboración.  
· Posibilidad de suministro provisional, mediante plantas satélites de almacenamiento de gas, sin determinación ni situación definitivas.  
- Estación de Regulación y Medida (ERM), con rango de presión APA/MPA(1), del tipo 2 x 1000 m³(n)/h, situada al norte del casco urbano.  
- Red básica. Los ramales a presión en MPA(1), entre 0'4 y 0'05 bar, se ejecutan con tubería de polietileno PE-100, de alta densidad SDR 17'6, diámetros nominales de 160 mm y 110 mm, siendo sus longitudes respectivas de 330 ml y 110 ml. Entra en la población por la calle Diputación hasta la plaza Francisco Carroz, los otros ramales discurren por las calles Cervantes y Valencia.  
A partir de esta red, se desarrollará la red secundaria, de acuerdo con la demanda existente en el municipio, con tubería de polietileno PE-100, de alta densidad SDR 17'6, y diámetro nominal 110 mm.   
- Zona geográfica: casco urbano del término municipal calificado como suelo urbano.  
- Plan de expansión: la ERM y la red básica de distribución se instalarán durante la primera anualidad en el casco urbano. Durante la misma se ejecutará la puesta en gas según se indica en el plano de trazado de canalización nº 2 de 2 del proyecto visado en fecha 22 de diciembre de 2005.  
Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas, SA, con fecha 30 de marzo de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el término municipal de La Font d'En Carròs, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 22 de marzo de 2006, para que le sea otorgada la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la distribución de gas natural en el municipio de La Font d'En Carròs, provincia de Valencia.(CBREDE/2006/23/46).  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1.998), y en el artículo 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, mediante el anuncio correspondiente, que se publicó en los diarios El Mundo y Las Provincias el día 11 de abril de 2007, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 4 de abril de 2007 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 26 de abril de 2007.   
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones a la petición.  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de La Font d'En Carròs, conforme al artículo 80 del referido Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, en el que hagan constar las condiciones que considere oportunas referidas a la solicitud de Gas Natural Cegas, SA, fue remitido el informe solicitado, en el que se manifiesta, en síntesis lo siguiente:  
1. Que el futuro punto de entrega ERM deberá situarse en suelo urbanizable y según los proyectos de gasificación de La Safor no puede conectarse en el punto indicado pues discurre paralela a la carretera de Beniarjò VP-1013. 2. Que la canalización no podrá discurrir por las aceras, sino paralela al bordillo por la calzada. 3. Que deberá preverse una línea de PE-160 por toda la calle Cervantes y avenida de La Safor y 4. Que la autorización del proyecto no implicará la licencia de su instalación.  
Trasladado el referido informe a la empresa solicitante y la presentación de diferentes escritos, figura en el expediente contestación de Cegas a los condicionados del Ayuntamiento de La Font d'En Carròs, mediante el que manifiesta:  
1. Que el punto de entrega ERM, se situará en suelo urbanizable según el escrito que adjunta. 2. Que la canalización discurrirá en todo su trazado paralela al bordillo, por la calzada. 3. Que el trazado de canalización queda modificado de tal manera que una parte de ésta discurrirá a lo largo de toda la calle Cervantes y la avenida de La Safor con tubo PE-160. 4. Que solicitará la correspondiente licencia municipal de obras.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, a las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados.   
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:  
- Gas Natural Distribución SDG, SA, manifestando que las obras proyectadas no interfieren con las que están en servicio de su titularidad.  
- Diputación de Valencia, Sección de Carreteras por afecciones a carreteras de su titularidad, la CV-682, La Font d'En Carròs a Rafelcofer y la CV-683, figurando en el expediente el informe de autorización para las afecciones reseñadas, con los condicionados particulares y generales que en el mismo se contiene.  
Los informes antes referidos son conocidos y aceptados por la empresa solicitante.  
Resultando que mediante resolución de fecha 25 de octubre de 2001 del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Conselleria de Industria y Comercio, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 13 de noviembre de 2001, se otorgó autorización administrativa a Gas Natural Cegas, SA para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de La Font d'En Carròs, en la provincia de Valencia. En su condición cuarta establece, que, la ejecución de las instalaciones se debe realizar en el plazo de un año desde su publicación con arreglo al proyecto presentado, disponiéndose, igualmente, en el apartado segundo de la condición décima, que será causa de revocación el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento, o alguna otra causa excepcional que lo justifique. (Expediente CBREDE/2000/32).  
Resultando que en el referido expediente CBREDE/2000/32, no figura por parte de Cegas solicitud de prórroga alguna en la ejecución de las instalaciones autorizadas, ni documentación que acredite el cumplimiento de la ejecución parcial o total de las instalaciones de distribución proyectadas.  
Considerando que no se ha cumplido por parte de Gas Natural Cegas, SA la condición cuarta de la resolución de autorización administrativa de fecha 25 de octubre de 2001, siendo, en consecuencia, de aplicación la causa de extinción prevista en el apartado segundo de la condición décima de la citada resolución.  
Resultando que en la documentación presentada en fecha 30 de marzo de 2006 del expediente CBREDE 2006/23/46, figura como antecedente del proyecto presentado y cuya aprobación se solicita, la Resolución de 25 de octubre de 2001 otorgada, antes referida, manifestándose por Gas Natural Cegas, SA que, dado el tiempo transcurrido, no es posible en la actualidad, la construcción de la red con el diseño previsto originalmente, estableciendo las diferencias entre ambos y las ventajas del inicio de nuevas actuaciones para el establecimiento de instalaciones de distribución de gas en el municipio y zonas de expansión, así como la posibilidad de disponer de un punto de conexión a la presión prevista.  
Resultando que Endesa Gas Distribución, SA y Gas Natural Cegas, SA, reúnen los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título II del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Considerando que en la fecha que es dictada la presente resolución, consta justificadamente acreditada a esta Dirección General de Energía por parte Endesa Gas Distribución, SA y Gas Natural Cegas, SA, los datos referidos a los siguientes extremos:  
· La zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa, delimitada adecuadamente y definida la instalación principal de la red, dentro de zonas urbanizadas o con proyecto de urbanización aprobado.  
· Referencia al Plan de Expansión de la red en la zona para la llegada del gas a los distintos puntos de suministro incluidos en el ámbito de la autorización.  
· Identificación de los límites y distancias existentes de las zonas objeto de solicitud, limitada la expansión a suelo clasificado como urbano o urbanizable con proyecto de urbanización aprobado.  
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones, es dotar de infraestructura gasista al municipio como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial y la diversificación energética.  
Resultando el contenido del informe del Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b) de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Considerando lo dispuesto en el Capítulo V Distribución de combustibles gaseosos por canalización, del Título IV Ordenación del suministro de combustibles gaseosos por canalización de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando lo dispuesto en el artículo 73.7 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007 de 2 julio por la que se modifica la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.  
Considerando que existe entre la totalidad de las solicitudes presentadas para la construcción de las red de distribución de gas natural en el término municipal de La Font d'En Carròs, íntima conexión a efectos de su resolución, se procede a su acumulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando las ventajas en orden a la garantía, a la conexión al gasoducto Villalonga-Gandía-Oliva a través de antena de distribución de gas natural en el municipio de La Font d'En Carròs, al alcance, la calidad y condiciones técnicas de los planteamientos realizados a través de las solicitudes tramitadas, en virtud de lo anteriormente establecido y que esta Dirección General de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3. d) de la Ley 34/1998 y con el artículo 18 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Extinguir y dejar sin efecto la resolución de fecha 25 de octubre de 2001 del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Conselleria de Industria y Comercio, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 13 de noviembre de 2001, por la que se otorgó autorización administrativa a Gas Natural Cegas, SA para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de La Font d'En Carròs, en la provincia de Valencia por no haberse cumplido las condiciones referidas en la misma.(Expediente CBREDE/2000/32).  
Segundo  
La concurrencia de peticionarios a la autorización administrativa para la gasificación del municipio de La Font d'En Carròs, denegando el resto de solicitudes que conforman y que han sido acumuladas al presente expediente y otorgar a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en la localidad de La Font d'En Carròs, en la provincia de Valencia.  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d) y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 1.707'88 Euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el punto 4 del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública  
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
2. Gas Natural Cegas, SA cumplirá con las obligaciones que se señalan estrictamente en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en particular referida al ámbito geográfico de la presente autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
4. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
5. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
6. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
7. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
8. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
9. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha su notificación.  
Tercero  
Aprobar a Gas Natural Cegas, SA el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en fecha 22 de marzo de 2006, para la construcción de la red de distribución de gas natural en la localidad de La Font d'En Carròs, provincia de Valencia y cuyas características principales son:  
- Sujeto: Gas Natural Cegas, SA.  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Punto de conexión:  
Con el gasoducto con presión APA(1) Villalonga-Gandía-Oliva, en la salida de la Estación de Regulación y Medida (ERM) del mismo, cuyo rango de presión es APA/MPA(1), y se halla situada al norte de su casco urbano, en la rotonda futura de la actuación urbanística UA-AR-1, el cual dispone de resolución de esta Dirección General de Energía de 12 de noviembre de 2007, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de los siete tramos que completan las instalaciones del referido gasoducto y sus instalaciones auxiliares, transcurriendo por determinados términos municipales, entre los que figura La Font d'En Carròs, todos ellos de la provincia de Alicante, se aprueba la Addenda I al proyecto de ejecución y sus modificaciones y se declara en concreto su utilidad pública.  
- Trazado y características de las redes:  
Desde la salida de la ERM la tubería, con rango de presión MPA(1) y con material polietileno PE-100, en todo su recorrido, discurre hasta la plaza Francisco Garroz con diámetro nominal de 200 mm. Desde esta plaza se ejecutan con diámetro de 160 mm dos extensiones, la primera hasta el cruce de la calle Clot y la calle Rebollet y la segunda, en dirección contraria, que finaliza en la calle Enric Valor. Finalmente se proyectan cuatro nuevas extensiones de la red básica con diámetro nominal de 110 mm. Un mayor detalle del trazado viene reflejado en el plano nº 783-VR 8.1 Rev 00 del proyecto.  
Las longitudes respectivas para cada uno de los diámetros referidos son, respectivamente, 659 ml, 674 ml y 550 ml.   
Las tuberías discurren en condiciones normales, a una profundidad de 0'60 m en las aceras, y a 0'80 m en otro tipo de terreno. No obstante, se tendrán en cuenta las prescripciones técnicas que afectan, entre otros, a profundidades y diámetros de las tuberías establecidas por el Ayuntamiento de La Font d'En Carròs y por la Diputación de Valencia en los informes, conocidos y aceptados por la empresa solicitante.  
- Zona geográfica  
Las zonas urbanas calificadas como tales en el vigente Plan General de Ordenación Urbana y aquellas otras actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
- Plan de Expansión.  
· La Fase I, a ejecutar en la primera anualidad desde la fecha de esta autorización administrativa se corresponde con el apartado descrito anteriormente Redes, y su ámbito geográfico queda definido en el plano nº 086-LY 9.1. Rev 00 del proyecto.  
· La Fase II, a ejecutar en la segunda y tercera anualidad, viene descrita en su ámbito municipal con un mayor detalle, en el plano del proyecto nº nº 992-EW 3.2. Rev 00.  
- Presupuesto del proyecto: 85.394'05 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, en los plazos establecidos en las Fases anteriormente descritas, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio (BOE 4 de septiembre 2006). De igual forma, las instalaciones se deberán ajustar las zonas urbanas calificadas como tales en el vigente Plan General de Ordenación Urbana y aquellas otras actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
2. Será necesario la aprobación y resolución del proyecto de ejecución correspondiente al ramal e instalaciones necesarias desde el gasoducto Villalonga-Gandía-Oliva, hasta la salida de la ERM para la construcción de la red de distribución del municipio de la Font d'En Carròs. (Expediente CBREDE/2007/48/46).  
3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial, así como los requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas incluidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias conforme al Real Decreto 919/2006 antes citado.  
4. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
6. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
(1) APA: 4 bar< P = 16 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 27 de marzo de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.