Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5708, del 21-02-2008 (2008/1902)

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Distribución SDG, SA autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena de suministro a Requena y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Requena, en la provincia de Valencia, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de su utilidad pública. Expediente CBREDE 2006/45/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5708

Fecha DOGV
:   21-02-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2008/1902


Fecha del documento
:   13-12-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Requena
    * empresa privada
    * gas

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Distribución SDG, SA autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena de suministro a Requena y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Requena, en la provincia de Valencia, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de su utilidad pública. Expediente CBREDE 2006/45/46. [2008/1902]
Visto el expediente con referencia CBREDE 2006/45/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Gas Natural Distribución SDG, SA con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Grabador Esteve, 14, 46624 Valencia, relativo a la solicitud de fecha 7 de julio de 2006, sobre autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Antena de suministro a Requena» y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Requena, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto de ejecución y se declare en concreto su utilidad pública.
Se adjunta ejemplar del proyecto técnico de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 27 de marzo de 2006.
Resultando que consta como antecedente, la Resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 2 de diciembre de 2004, mediante la que se otorga a Gas Natural SDG, SA autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Ramal Chiva-Utiel» y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales que en la misma se señalan, entre ellos, el de Requena, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (Expediente: 2541-b/2004).
Resultando que realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y a lo preceptuado en el Decreto 162/90 de 15 de octubre sobre Impacto ambiental, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 21 de diciembre de 2006, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 22 de diciembre de 2006 y en los diarios de prensa Las Provincias y El Mundo del día 20 de diciembre de 2006, no han sido presentadas alegaciones a la solicitud realizada.
Resultando, que de conformidad con la solicitud efectuada según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002 se ha remitido al Ayuntamiento de Requena, único afectado por el trazado del gasoducto, separata del proyecto presentado, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, así como sobre la adaptación del mismo al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. No figura en el expediente la contestación al informe solicitado, pese a la reiteración del mismo por el Servicio Territorial de Energía.
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:
- Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.
- Diputación de Valencia. Servicio de Carreteras.
- conselleria de Territorio y Vivienda. Vías pecuarias.
- Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF.
En respuesta a la petición de condicionado formulada por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, los Organismos mencionados a continuación presentaron los informes correspondientes que seguidamente y, en síntesis, se relacionan.
No consta en el expediente el informe solicitado a la Diputación de Valencia y a la conselleria de Territorio y Vivienda pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía:
- La Confederación Hidrográfica del Júcar y, respecto al cruzamiento bajo el cauce público del Río Magro en el término municipal de Requena, manifiesta su conformidad, con los condicionados particulares y generales que en el mismo se contienen.
- La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento y respecto a los cruzamientos en el p.k. 287+600 de la Autovía A-3 y p.k.275+836 de la carretera N-III, resuelve acceder a lo solicitado con las condiciones generales y particulares que en el informe remitido se contienen.
- El ADIF comunica su conformidad con las obras solicitadas, siempre que se ajusten al Reglamento del Sector Ferroviario y sean compatibles con posteriores actuaciones que realice el ADIF en la zona.
Los mencionados informes y sus condiciones han sido aceptados por la empresa peticionaria.
Resultando que a petición del Servicio Territorial de Energía de Valencia, el Área de Evaluación Ambiental de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda remitió informe de fecha 12 de julio de 2007, mediante el que se reitera el contenido del de fecha 31 de enero de 2007, en el que se manifestaba que el recorrido de la conducción lo es por suelo no urbanizable no protegido y rústico agrícola, por parcelas agrícolas y márgenes de caminos por lo que no sería necesaria la evaluación de impacto ambiental, especificando que el único punto del trazado que correspondería a terreno natural es el Barranco de Reinas, en el que deberá restaurarse la vegetación una vez finalizada la obra.
Resultando que Gas Natural Distribución SDG, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de infraestructura gasista, como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial, la diversificación energética y la mejora en el suministro para esa zona geográfica.
Resultando que el proyecto técnico de ejecución presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, están suficientemente detallados y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad del gasoducto, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente Título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y que resulta de aplicación la Disposición Transitoria Octava de la Ley 12/2007 de 2 de julio (BOE 03.07.07), por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.
El director general de Energía resuelve:
Primero.
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Distribución SDG, SA para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Antena de suministro a Requena» y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Requena, en la provincia de Valencia.
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 70.672,72 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.
2. La Compañía Gas Natural Distribución SDG, SA cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007 de 2 de julio (BOE 03.07.07). En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007 de 2 de julio (BOE 03.07.07).
4. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.
5. La presente autorización se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.
7. Será causa de revocación de la presente autorización:
- El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.
- El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.
Segundo.
Aprobar el Proyecto de ejecución del denominado gasoducto «Antena de suministro a Requena», firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 27 de marzo de 2006, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolos a las condiciones que igualmente se relacionan.
- Tipo de gas: gas natural.
- Punto de conexión: posición 15.15.04, en la Estación de Regulación y Medida APB (P>16 bar)/APA (4 bar< P (16 bar), que está alimentada desde el gasoducto de transporte secundario «Ramal Chiva-Utiel», que dispone de autorización administrativa de esta Dirección General de Energía por Resolución de fecha 2 de diciembre de 2004, en el término municipal de Requena, a una presión de salida máxima de servicio regulable entre 16 y 4 bar (APA).
- Trazado: cruza en dirección sur la autovía A-3, hasta llegar al casco urbano del municipio, y después de cruzar el ferrocarril se sitúa el Armario de Regulación. A continuación recorre varias calles de la ciudad hasta el cruce con la carretera Nacional N-III y posteriormente con la carretera CV-431, y finalizar en la válvula de acometida a la empresa «Cerámica Arcis».
- Tuberías: acero al carbono de diámetro 6'', especificación API 5L, calidad grado B, espesor 4'00 mm,, siendo las longitudes de 1.774 m.l., 8 m.l. y 2.175 m.l., correspondiendo respectivamente, al primer tramo - desde el punto de conexión hasta el desvío del ramal, en su punto 0'703 (a través de una derivación de 8 m. de longitud y 3'' de diámetro) y que llega al Armario de Regulación y Medida (ARM), que luego se describe-; al segundo tramo - desde el anterior ARM, hasta terrenos de propiedad municipal-; y al tercero - desde el desvío citado, hasta la válvula de acometida a la empresa citada.
Longitud total: 3.949 m.l.
En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior.
En el cruce de ríos, torrentes o arroyos importantes, se ha previsto alcanzar una profundidad mínima de enterramiento, entre 1'50 y 2'50 m., así mismo, en los cruces de carreteras, autovías, autopistas y otros viales, la tubería se instalará a 2'00 m., como mínimo y para el caso de cruces con ferrocarriles, la profundidad mínima será de 2'50 m.
- Armario de Regulación y Medida (ARM): Con rango de presión APA/MPB (0,4 bar< P (4 bar) y caudal 2500 m³(n)/h, está situado en la confluencia de las calles Dr. Fleming y Maestro Luis Vives con la línea del ferrocarril Utiel-Valencia, en su punto 12.780.
- Presupuesto total conjunto: 353.363,24 Euros.
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:
- Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
- El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.
- El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.
- La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
- El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los Organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.
- El plazo de ejecución de las obras será de 3 meses a partir de ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Distribución SDG, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
Tercero.
Declarar, en concreto, la utilidad pública del gasoducto autorizado en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 107 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Cuarto.
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 13 de diciembre de 2007.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.