Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9622, del 21-06-2023 (2023/6425)

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2023, del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por la que se otorga a Univergy Renovables Haakon, SL, autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, y se aprueba el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado, de una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica y de su infraestructura de evacuación, de potencia instalada de 2,4 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 2.767,52 kWp, denominada FV El Campet, situada en el término municipal de Novelda. Expediente ATALFE/2022/11/03.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9622

Fecha DOGV
:   21-06-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2023/6425


Fecha del documento
:   26-05-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2023, del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante, por la que se otorga a Univergy Renovables Haakon, SL, autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, y se aprueba el plan de desmantelamiento y de restauración del terreno y entorno afectado, de una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica y de su infraestructura de evacuación, de potencia instalada de 2,4 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 2.767,52 kWp, denominada FV El Campet, situada en el término municipal de Novelda. Expediente ATALFE/2022/11/03. [2023/6425]  
  
  
Antecedentes  
Primero. Univergy Renovables Haakon, SL, a través de representante debidamente acreditado, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana con fecha 10 de marzo de 2022 (núm. de registro GVRTE/2022/729049), en la que solicita autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública, en concreto, relativa a la instalación eléctrica cuyas características se indican a continuación, por el procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable establecido por el Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica (en adelante DL 14/2020):  
Promotor: Univergy Renovables Haakon SL (NIF: I15638598)  
Nombre instalación: FV El Campet  
Tecnología: fotovoltaica  
Grupos generadores:  
- Potencia total: 2.886,128 kWp  
- Núm. módulos: 4.088  
- Potencia unitaria 706 kWp  
- Tipología: bifacial  
- Sistema sujeción y anclaje: montados directamente sobre el suelo en estructura fija.  
Potencia nominal de los inversores: 13 inversores de 215 kW, pero limitados de fábrica a una potencia total de 2.450 kW.  
Infraestructuras de evacuación:  
- Un centro de transformación compacto con un transformador refrigerado por aceite de 3.250 kVA (de tensión primaria 400 V/230 V y tensión secundaria 20 kV en vacío).  
- Línea subterránea desde el centro de transformación al centro de protección y medida, conductor tipo 3x120mm² RHZ1 12/20 H16 con una longitud de 136 m. (corriente alterna trifásica, tensión de 20 kV, capacidad de la línea 7.967,73 kW).  
- Centro de protección y medida ubicado dentro del vallado de la instalación compuesto por cuatro celdas de media tensión.  
- Línea subterránea desde el centro de protección y medida hasta el centro de seccionamiento, conductor tipo 3x120mm² RHZ1 12/20 H16 y longitud 240 m (corriente alterna trifásica, tensión de 20 kV, capacidad de la línea 7.967,73 kW).   
Infraestructura que va a ser cedida al gestor de la red, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU:  
- Un centro de seccionamiento independiente de maniobra exterior empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente única metálica con aislamiento integral. Toda la aparamenta estará agrupada en el interior de una cuba metálica estanca rellenada de hexafluoruro de azufre con una presión relativa de 0.1 bar (sobre la presión atmosférica), sellada de por vida. Estará equipado con tres funciones de línea y una función de alimentación de servicios auxiliares, de dimensiones: 1.705 mm de alto (siendo necesarios otros 280 mm adicionales para extracción de fusibles), 1.619 mm de ancho, 710 mm de profundidad.  
El Centro se encuentra ubicado en una caseta independiente y será destinada únicamente a esta finalidad. Se sitúa en la parcela 38 del polígono 23 del término municipal de Novelda (Alicante). Coordenadas UTM (ETRS89): X = 696.779; Y = 4.249.280.  
- Línea aéreo-subterránea desde el centro de seccionamiento hasta el punto de conexión, donde finaliza en un empalme seco con la LSAT de 20 kV propiedad de la distribuidora (corriente alterna trifási