Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5329, del 22-08-2006 (2006/9538)

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Servicio Territorial de Energía por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, Tipo LA-100-A1/S1A de interconexión en la L/Barona y L/Albocacer en el termino municipal de Sierra Engarcerán (Castellón).se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: ATLINE/2005/115/12 (pyto. 118/04).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5329

Fecha DOGV
:   22-08-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/9538


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Servicio Territorial de Energía por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, Tipo LA-100-A1/S1A de interconexión en la L/Barona y L/Albocacer en el termino municipal de Sierra Engarcerán (Castellón).se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: ATLINE/2005/115/12 (pyto. 118/04). [2006/9538]  
Visto el expediente ATLINE/2005/115/12 (pyto. 118/04), incoado por Servicio Territorial de Energía de Castellón, a instancia de la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. (en adelante Iberdrola) con domicilio en la av. Hermanos Bou, 239 de Castellón, relativo a la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad publica en concreto para la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, Tipo LA-100-A1/S1A de interconexión en la L/Barona y L/Albocacer en el termino municipal de Sierra Engarcerán (Castellón).  
Resultando que 3 de mayo de 2005, Iberdrola solicitó autorización para la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, Tipo LA-100-A1/S1A de interconexión en la L/Barona y L/Albocacer en el termino municipal de Sierra Engarcerán (Castellón).  
Resultando que el expediente ATLINE/2005/115/12 (pyto. 118/04), fue sometido a información pública mediante la publicación de anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat del 25 de octubre de 2005, en el Boletín Oficial de la Provincia del 25 de agosto de 2005 y en el Periódico Mediterráneo del 17 de octubre de 2005. y mediante exposición pública en el tablón de edictos del ayuntamiento de Sierra Engarcerán.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, así como el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, de 29 de abril, DOGV de 05.05.2005, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, se remitió en fecha 7 de junio de 2005 la separata al Ayuntamiento de Sierra Engarcerán, no habiendo emitido, dicho organismo, informe dentro de plazo ni hasta la fecha.  
Resultando que durante el periodo de información publica no se han presentado alegaciones.  
Resultando que de acuerdo con la legislación medioambiental, se remitió el Estudio de Impacto Ambiental con fecha 7 de junio de 2005 al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, remitiendo posteriormente el certificado de no alegaciones así como la copia de las publicaciones. Con fecha 28 de abril de 2006 se ha dictado por el director Territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda la estimación aceptable de Impacto Ambiental.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, esta suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el día 12 de mayo de 2006, por parte de personal técnico del Servicio Territorial de Energía, se emitió informe técnico sobre el proyecto.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat así como lo establecido por la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Este Servicio Territorial de Energía de Castellón, resuelve  
Primero. Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, Tipo LA-100-A1/S1A de interconexión en la L/Barona y L/Albocacer en el termino municipal de Sierra Engarcerán (Castellón) correspondiente al expediente con referencia ATLINE/2005/115/12 (pyto. 118/04), y cuyas características principales son las siguientes:  
Lugar de la instalación: Partida Mas de Vidal y Mas de la Marina en el término municipal de Sierra Engarcerán (Castellón).  
Características principales: línea aérea trifásica a 20 kV, Tipo LA-100-A1/S1A de interconexión en la L/Barona y L/Albocacer en el termino municipal de Sierra Engarcerán (Castellón).  
Origen: C.T. La. Masiana Final: C.T. la Marina.  
Longitud: 2217 metros. Número de apoyos: 16  
Diámetro conductor: LA-100  
Presupuesto: 37.726,06 euros.  
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el Ingeniero Técnico Industrial D. D. Fernando Peirat Montañés y Visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, Delegación de Castellón con fecha 28 de septiembre de 2004, sometiéndolo a las condiciones siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.  
2. En la ejecución del proyecto el peticionario deberá tener en cuenta las prescripciones dispuestas en los reglamentos vigentes, así como los condicionados impuestos por los organismos afectados.  
3. Las instalaciones deberán estar terminadas dentro del plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta resolución.  
4. El titular dará cuenta de la terminación de las obras mediante la presentación de la solicitud de autorización de explotación, en los términos establecidos en los artículos 12 ó 18 del Decreto 88/2005, según el tipo de instalación de que se trate.  
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.  
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
7. En el caso de que, para finalizar la ejecución de la instalación objeto de proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, se procederá de acuerdo con las siguientes condiciones:  
Presentación de solicitud de finalización de ejecución, a la que se acompañará, por triplicado ejemplar, el certificado de finalización parcial de obra,, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de que la parte de la instalación ya ejecutada es conforme a los reglamentos técnicos en la materia.  
La finalización de la ejecución se realizará bajo la misma dirección de obra que la anterior certificación, y se ajustará a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.  
La empresa distribuidora efectuará cuantas actuaciones considere necesarias de forma que quede garantizado tanto el mantenimiento de las condiciones reglamentarias de la propia red ya existente como la no perturbación a otras instalaciones o equipos.  
Se deberá presentar en el plazo máximo de 10 días desde la completa ejecución de la instalación, la solicitud de autorización de explotación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005.  
Transcurrido un mes desde que por este Servicio Territorial se diligenció y entregó el certificado de finalización parcial de obra sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión. Caso de que dicha instalación ya estuviera en tensión, el peticionario deberá proceder a su desconexión a la finalización de dicho plazo.  
8. Condiciones medioambientales:  
a) Una vez finalizadas las obras se restituirán los terrenos al estado anterior y se repondrán las servidumbres y servicios afectados, restituyendo plenamente el paso ganadero en las vías pecuarias.  
b) Para la ejecución de los apoyos nº 9, 10 y 11 se utilizarán caminos existentes o se aprovecharan bancales abandonados, evitando el desbroce de vegetación.  
c) Se realizará una selección de los residuos producidos en la obra para su entrega a gestor autorizado. En el caso de materiales sobrantes de la excavación deberán eliminarse en vertedero controlado o se extenderán por el terreno colindante, siempre que el propietario lo autorice.  
d) Los trabajos cumplirán con lo establecido en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
e) El promotor deberá solicitar la autorización de ocupación temporal de la vía pecuaria nº 1 (Vereda Real) clasificada en el término municipal de Sierra Engarcerán, previamente al inicio de la ejecución de los trabajos de instalación de la línea eléctrica.  
f) Como medidas preventivas para evitar la colisión o electrocución de las aves se tendrán en cuentas las siguientes:  
. Las crucetas para los apoyos en alineación (tipo bóveda BP) con cable suspendido, deberán tener una distancia desde la parte superior del armado hasta el conductor, superior a 700 mm. En caso contrario, se colocará un arco metálico en la parte superior de la cruceta.  
. Las crucetas para apoyos de anclajes en línea, fin de línea y ángulos (tipo B36) con cadenas de amarre, se construirán con 3 aisladores (distancia de seguridad 0,7 m.). En todo caso, se asegurará una distancia mínima entre conductores de 1,5 m.  
. Los puentes flojos deberán ir suspendidos por debajo del travesaño.  
. Los cables conductores se señalizarán mediante balizas en espiral de prolipropileno de color blanco o naranja de 1 m. x 0,3 m., o en .X. de neopreno de 35 cm. y color negro provistas de elastómetro y cinta luminiscente. En ambos casos, las señales se colocarán alternativamente en los tres cables conductores, con una distancia entre balizas de la misma fase de 20 m, de tal forma que lateralmente la distancia visual sea inferior a 7 m.  
Tercero. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Energía, (calle Colón, 1. 46277 Valencia), en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Castellón, 14 de junio de 2006.. El jefe del Servicio Territorial de Energía. Leopoldo Igual Diaz-Teran.