Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5308, del 21-07-2006 (2006/8794)

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2006, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa FYDSA, SA, la autorización ambiental integrada para una industria de fabricación de formol y adhesivos en el término municipal de Almussafes (Valencia).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5308

Fecha DOGV
:   21-07-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/8794


Fecha del documento
:   20-06-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Almussafes
    * empresa privada
    * industria química

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2006, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa FYDSA, SA, la autorización ambiental integrada para una industria de fabricación de formol y adhesivos en el término municipal de Almussafes (Valencia). [2006/8794]  
Vistos los documentos obrantes en el expediente 014/04 IPPC, instruido a instancia de la empresa FYDSA, SA., con el fin de obtener la autorización ambiental integrada para una industria de fabricación de formol y adhesivos, se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes de hecho  
Primero. Con fecha 15 de marzo de 2004, D. Josep Sauret Pont en representación de la empresa FYDSA, SA., con C.I.F. A-08262925 y ubicada en la Ctra. C-3320, km 41,200 de Almussafes (Valencia), presenta en la Conselleria de Territorio y Vivienda, solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la industria de fabricación de formol y adhesivos, que se detalla en el Anexo I.  
A la solicitud se acompaña el informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento de Almussafes, con fecha 26 de noviembre de 2003, en el que informa que el planeamiento municipal de aplicación a la zona donde se ubica la factoría es el Plan General de Ordenación Urbana de Almussafes aprobado definitivamente el 22 de abril de 1994. La clasificación es suelo urbano y la calificación industrial. Polígono Norte-Ford. Se considera que la actividad que se está ejerciendo en esta ubicación es compatible con el planeamiento urbanístico vigente.  
Segundo. Con fecha 4 de mayo de 2004, la empresa presenta a requerimiento de la Conselleria, la documentación necesaria para la admisión a trámite de la solicitud.  
Una vez admitida a trámite la solicitud, la Conselleria remite la documentación a todas aquellas administraciones públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada.  
Tercero. Con fecha 16 de junio de 2004 el Área de Emergencias de la Dirección General de Interior de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas emite informe desfavorable por motivo de deficiencia documental.  
Cuarto. Con fecha 27 de julio de 2004 se recibe informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el que solicita al promotor documentación complementaria.  
Con fechas 30 de septiembre y 27 de diciembre de 2004 la empresa entrega nueva documentación, a requerimiento de esta Conselleria.  
Quinto. Con fechas 27 de diciembre de 2004 y 14 de enero de 2005 la empresa presenta la documentación en materia de accidentes graves solicitada por el Área de Emergencias.  
Sexto. Con fecha 15 de febrero de 2005 se somete a información pública el expediente de referencia, durante un periodo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, desarrollada por el Decreto 40/2004, de 5 de marzo, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV nº 4.946).  
Durante el mismo no se presentan alegaciones al proyecto, ni en esta Conselleria ni en el Ayuntamiento de Almussafes, constando en el expediente certificado de la información pública.  
Séptimo. Transcurrido el plazo de información pública, se solicita nuevo informe a todas aquellas Administraciones Públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada sobre la adecuación del proyecto a todos aquellos aspectos que sean de su competencia.   
Octavo. Con fecha 16 de mayo de 2005 el Área de Emergencias emite informe en el que manifiesta que la documentación facilitada por el industrial se considera adecuada. No obstante, las conclusiones de este informe están supeditas a que por parte del departamento competente en materia de seguridad industrial se efectúe la evaluación y la validación de la documentación presentada y pronunciamiento sobre las condiciones de seguridad del establecimiento.  
Noveno. Con fecha 3 de junio de 2005 el Área de Planificación y Ordenación del Territorio emite informe en que manifiesta que la empresa FYDSA, SA. (antes FORMOL Y DERIVADOS, SA.) se encuentra en las proximidades del Espacio Natural Protegido «Parque Natural de L'Albufera», así como del LIC y ZEPA del mismo nombre. Se considera que no es probable que se produzcan afecciones negativas sobre los hábitats y/o las especies de dicho lugar de interés comunitario. No obstante, dada la proximidad de la empresa FYDSA, SA. al Parque Natural de l'Albufera, deberá asegurar el mantenimiento de niveles adecuados de calidad físico-química y biológica del medio hídrico, así como la preservación a corto y a largo plazo de los hábitats de interés comunitario con sus especies características.  
Diez. Con fecha 10 de junio de 2005 se recibe en esta Conselleria un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el que se solicita a la empresa nueva documentación, que es subsanada con fechas 14 y 29 de julio de 2005.  
Once. Con fechas 28 de septiembre y 20 de octubre de 2005 se reciben dos pronunciamientos del Servicio Territorial de Industria y Seguridad Industrial de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, adjuntando fotocopia de las fichas de inscripción en el Registro Industrial, en el que se informa que la empresa FORMOL Y DERIVADOS, SA. ha presentado la documentación de Seguridad Industrial conforme al Real Decreto 1254/1999 sobre accidentes graves, con informe favorable de OCA, relativo al cumplimiento de los requisitos en esta materia que son de nuestra competencia.  
Con fecha 13 de diciembre de 2005 la empresa presenta en la Conselleria de Territorio y Vivienda, a petición de ésta, nueva documentación complementaria.  
Doce. Con fecha 15 de diciembre de 2005 la Dirección General de Gestión del Medio Natural emite la Declaración de Impacto Ambiental, en la que estima aceptable, a los solos efectos ambientales, el Proyecto para la instalación de una Industria para la fabricación de formaldehido y derivados, promovida por Formol y Derivados, SA., a implantar en el Polígono Industrial Norte-Ford en la Ctra. C-3320 Silla-Alcira, km 41,2 . 46455 Almussafes (Valencia), en los términos que establece el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental, siempre y cuando se cumplan las condiciones indicadas en el Anexo II de la presente resolución.  
Trece. Con fecha 30 de enero de 2006, FYDSA presenta documentación relativa a la gestión de las aguas residuales, a requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de acuerdo con el informe de fecha 23 de diciembre de 2005.  
Con fecha 6 de febrero de 2006, FYDSA presenta autorización definitiva de vertido de las aguas residuales industriales a la red de alcantarillado, emitida por el Ayuntamiento d'Almussafes con fecha 16 de enero de 2006, comunicando que la conexión estará habilitada y en funcionamiento el 8 de febrero de 2006.   
Con fecha 20 de febrero de 2006 se da traslado de la autorización vertido a la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
Catorce. Con fecha 2 de mayo de 2006, se recibe informe emitido por el Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el que informa que la documentación aportada por el titular es suficiente para continuar con los trámites de la Autorización Ambiental Integrada, al justificar de modo suficiente la inexistencia de vertido de aguas residuales a Dominio Público Hidráulico, habida cuenta que las aguas residuales industriales, las domésticas y las pluviales, son conducidas hasta la balsa de homogeneización, realizándose el vertido de la misma al alcantarillado municipal d'Almussafes.  
Asimismo, se han incorporado al expediente los informes emitidos por el Servicio de Residuos Industriales y por el Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico.  
Quince. Con fecha 8 de junio de 2006 se realiza el trámite de audiencia al interesado, y se realizan las siguientes observaciones:  
. Apartado 1.1.1. Emisiones canalizadas.  
Se considera que el valor límite de emisión del formaldehído en las calderas debería ser como mínimo el propuesto por el Bref (<5 mg/Nm³), puesto que con el límite propuesto no se consideran las operaciones de paradas y arranques de las instalaciones, es decir, distintas a las operaciones normales de funcionamiento.  
. Apartado 1.2. Vertidos.   
En lo referente a las condiciones establecidas por el Área de Planificación y Ordenación del Territorio (segundo y tercer párrafos) se solicita que se elimine debido al cambio producido en cuanto al vertido por la reciente conexión al colector municipal.  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,  
Fundamentos de derecho  
Primero. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, las actividades que aparecen en el Anejo 1 de dicha Ley, están sujetas a autorización ambiental integrada.  
La instalación de referencia está incluida en el epígrafe 4.1.b del Anejo 1 de la Ley 16/2002.   
Segundo. La tramitación del expediente se ha realizado según lo previsto en los artículos 14 y siguientes de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, desarrollada por el Decreto 40/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana.  
Tercero. En la Comunidad Valenciana el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada es la Conselleria de Territorio y Vivienda, de acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se asignan competencias a las Consellerias.   
Por otro lado, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda, y su Orden de desarrollo de 9 de septiembre de 2003, corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental, ejercer las competencias en materia de control integrado de la contaminación.  
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Control Integrado de la Contaminación, con el visto bueno del Jefe de Área de Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria Territorio y Vivienda, resuelvo:  
Primero. Conceder a FYDSA, SA. la autorización ambiental integrada para las instalaciones destinadas a la fabricación de formol y adhesivos, a desarrollar en la planta situada en Almussafes (Valencia), referente al «Proyecto Básico de solicitud de Autorización Ambiental Integrada» de diciembre de 2003, suscrito por D. Jesús Candenas Henares y visado por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana con fecha 11 de marzo de 2004, quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana con el número 034-06/AAI/CV, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
1. Valores Límite de Emisión.  
1.1. Emisiones atmosféricas.  
1.1.1. Emisiones canalizadas:  
Las emisiones correspondientes a las tres calderas de generación de vapor que utilizan como combustible una mezcla de gas natural y una corriente gaseosa (mayoritario) procedente de las plantas de obtención de formol, que contiene hidrógeno y trazas de formol, cumplirán los siguientes valores límite de emisión:  
CONTAMINANTES LÍMITES DE EMISIÓN   
CO 150 mg/Nm³ (media 24 h)   
NOX (medido como NO2) 200 mg/Nm³ (media 24 h)   
Formaldehído <5 mg/Nm³   
Las concentraciones medidas siempre estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273 K), en base seca y para un contenido de O2 del 18%.  
Las emisiones correspondientes a la unidad de tratamiento de compuestos orgánicos volátiles por oxidación térmica, que utiliza gas natural como combustible, cumplirán los siguientes valores límite de emisión:  
CONTAMINANTES LÍMITES DE EMISIÓN   
Formaldehído <5 mg/Nm³   
Las concentraciones medidas siempre estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273 K), en base seca y para un contenido de O2 propio de su régimen de funcionamiento.  
1.1.2. Emisiones sonoras.  
Se adoptarán las medidas necesarias en la instalación para evitar que se transmitan al entorno niveles superiores a los establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.  
En particular, los límites sonoros establecidos en la Ley 7/2002, para zonas de uso industrial, son:  
DIURNO NOCTURNO   
70 dB(A) 60 dB(A)   
Estos límites podrán ser modificados si tras la adaptación de la Ordenanza Municipal de Almussafes, en ella se fijaran unos valores más restrictivos.  
1.2. Vertidos.   
Deberá cumplir las condiciones establecidas en la Ordenanza Municipal de Vertidos a la Red de Alcantarillado actualmente vigente (publicada en el B.O.P. nº 209 de fecha 3-9-98), de acuerdo con lo establecido en la Autorización de vertido de las aguas residuales de origen industrial a la red de alcantarillado municipal, concedida por el Ayuntamiento de Almussafes con fecha 16 de enero de 2006.  
2. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.  
No se realizará ningún vertido que pueda afectar al suelo o a las aguas subterráneas.  
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el terreno.  
Deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.  
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos.  
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, y en el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, sobre el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 952/1997.  
3.1. Producción de residuos.  
Se autoriza a la empresa FYDSA, SA. para la producción de los residuos peligrosos siguientes, siempre que su capacidad de generación anual sea del orden de magnitud de la que a continuación se detalla y la producción de producto acabado en las instalaciones del centro productivo detallado en el Anexo I sea del orden de 210.000 toneladas/año de formaldehído 100%, 230.000 toneladas/año de adhesivos de urea . formaldehído, 105.000 toneladas/año de paraformaldehído, 15.000 toneladas/año de resinas de melamina . formaldehído y 48.000 toneladas/año de resinas de fenol . formaldehído.  
El mencionado centro productivo queda inscrito en el Registro de Productores de Residuos de la Comunidad Valenciana con el número de referencia 264/P/RTP/CV, conforme establece el artículo 46 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, y que deberá figurar en los documentos de control y seguimiento y demás documentación que lo precise.  
Los residuos no peligrosos se entregarán a gestor autorizado para esta actividad.  
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.  
4.1. Control de emisiones atmosféricas.  
La periodicidad mínima de control de las emisiones por Entidad Colaboradora en Calidad Ambiental en cada foco será anual para todos los parámetros que se encuentran limitados en el apartado 1.1.1.  
Los puntos de muestreo en las chimeneas deben cumplir con los requisitos de la Orden 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.  
En caso de existir emisiones fugitivas o venteos, deberán canalizarse a la unidad de tratamiento térmico de COV's.  
En particular, las características y distribución de los focos emisores a la atmósfera será tal que garantice una correcta dispersión de los contaminantes emitidos.   
Asimismo, deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental, una vez al año, los datos sobre las emisiones al aire de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.  
4.1.1. Olores.  
Cuando el órgano competente lo considere necesario, podrá requerir al titular de la factoría la realización de una evaluación de la molestia por olores que genera, mediante la medición de las unidades de olor, de acuerdo con la norma UNE-EN 13261, limitándoles, en las zonas residenciales de afección, el percentil 98 de las medias horarias a lo largo de un año, a 5 unidades de olor.  
4.2. Control de vertidos.  
Se realizarán controles periódicos de las canaletas que transportan el agua residual industrial desde todos los focos de generación hasta la EDAR y la balsa de homogeneización, que será perfectamente impermeable.  
Deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental, una vez al año, los datos sobre las emisiones al agua de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.  
4.3. Control de residuos.  
Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, e inferior a dos años en al caso de no peligrosos, tras el cual deben ser entregados a gestor autorizado. Este almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizará segregado por tipo de residuo, deberá estar convenientemente señalizado y se realizará en lugar techado, con suelo impermeable y sistemas de recogida de derrames accidentales, tales como arqueta ciega no conectada a la red de alcantarillado y bandejas de recogida. Asimismo la zona de almacenamiento deberá estar incluida en el sistema general de protección contra incendios de la industria.  
Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su alto contenido líquido puedan generar vertidos, se contará con cubetos o recipientes de recogida de posibles derrames, que deben tener como mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total (la mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de residuos cuya mezcla, en caso de derrame, suponga aumento de su peligrosidad o dificulte su gestión.  
Se contará con la adecuada cantidad de absorbente no inflamable para solventar los posibles derrames accidentales durante la manipulación de los diversos residuos líquidos. El absorbente contaminado se gestionará como residuo peligroso.  
El envasado y etiquetado de los residuos será conforme a lo expuesto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Asimismo dispondrá de un Registro donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.  
Cualquier variación significativa en la producción de residuos peligrosos, así como de su destino final o la capacidad de las instalaciones que se autorizan, deberá ser comunicado a la Dirección General de Calidad Ambiental de esta Conselleria de Territorio y Vivienda, no siendo de aplicación para los residuos generados como consecuencia de actividades de mantenimiento o limpieza de la maquinaria e instalaciones Se entenderán por variaciones significativas aquellas superiores al 10%, según lo indicado en el apartado segundo de la presente resolución.  
Entregará los residuos peligrosos a gestores que dispongan de la correspondiente autorización administrativa para la gestión de estos residuos.  
Cada cuatro años se deberá elaborar un plan de Prevención y Reducción de Residuos Peligrosos que se presentará en la Dirección General de Calidad Ambiental.  
Anualmente cumplimentará la declaración anual de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitida a la Dirección General de Calidad Ambiental antes del 1 de marzo de cada año. En dicha declaración se especificará el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes que se hayan podido producir, todo ello relativo al año objeto de la declaración.  
4.4. Control de ruido.  
Respecto al nivel de ruidos transmitidos al exterior deberá cumplirse lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica, y en el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.  
Se deberán adoptar las medidas correctoras para la reducción y control de las emisiones sonoras y de las vibraciones propuestas en el proyecto y se comprobará la eficacia de las mismas.  
En este sentido, se realizarán auditorías acústicas de la actividad, en el plazo de un año desde la concesión de la autorización ambiental integrada y al menos cada cinco años. Los certificados de los resultados obtenidos en las auditorías acústicas constituirán el Libro de Control, que deberá estar a disposición de la administración.  
La auditoría acústica deberá ser realizada por una Entidad Colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación acústica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su Registro.  
5. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.  
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y la salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.  
Los derrames accidentales de producto serán conducidos a la red de aguas residuales industriales, a efectos de tomar las medidas adecuadas y controlar el vertido.  
Asimismo, cuando se determine el cese de alguna de las unidades, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, siguiendo el plan de actuación indicado en el proyecto y de acuerdo a la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y su entorno.  
6. Declaración de Impacto Ambiental  
Se cumplirán las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de fecha 15 de diciembre de 2005, que se adjunta en el Anexo II de la presente resolución, exceptuando las condiciones relativas al vertido de aguas residuales (ap. 5), motivado por el cambio producido en el modo de vertido, que se detalla en los antecedentes de hecho, por lo que deberá estar a lo dispuesto en el apartado 1.2. de la presente resolución.  
7. Accidentes Graves.  
Deberá estar a lo dispuesto en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como en el Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, que modifica el anterior.  
Deberá tenerse en cuenta para cualquier nueva construcción, la Norma Básica Sismo resistente NCSR-2002.  
8. Otras condiciones.  
Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla el Reglamento para el desarrollo de la citada Ley.  
La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico en los aspectos no fijados en esta resolución.  
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente.  
Se comprobará en el control inicial que se han realizado las medidas previstas en el proyecto.  
Segundo. La autorización ambiental integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.  
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada.  
Tercero. En relación con el certificado de adecuación del proyecto y su ampliación, el titular dará cuenta de la adaptación y las ampliaciones de la actividad y de las instalaciones a la Dirección General de Calidad Ambiental a efectos del reconocimiento correspondiente, presentándose previamente una certificación, emitida por técnico competente y visada, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado o a sus reformados posteriores también autorizados, y que se han efectuado todos los controles, mediciones, análisis y comprobaciones con resultado satisfactorio, que se determinen en el citado proyecto, sus reformados ó en las normativas que le sean aplicables, así como aquellos otros certificados previstos en las disposiciones que se hayan integrado.  
Cuarto. Esta autorización queda condicionada a la visita de comprobación y a la obtención del informe favorable correspondiente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Se realizará a la puesta en marcha de las instalaciones y por personal de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda.  
Quinto. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.  
Sexto. El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 16/2002, deberá:  
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia autorización ambiental integrada.  
2. Comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.  
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.  
Séptimo. En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
Valencia, 20 de junio de 2006.. El director general de Calidad Ambiental: Jorge Lamparero Lázaro.  
ANEXO I  
Descripción del proyecto  
La empresa FYDSA, SA. inició su actividad en 1970 y se dedica a la fabricación a partir de materias primas y productos intermedios producidos en la propia factoría de diversos productos finales de consumo industrial como son el formaldehído, el paraformaldehído, colas de urea-formaldehído, resinas de melamina-formaldehído y de fenol-formaldehído así como productos intermedios de formol con metanol, urea y fenol.  
Está ubicada en la carretera C-3320 km 41,200 de Almussafes, en una parcela situada en el Polígono Industrial Norte . Ford de Almussafes (Valencia).  
La capacidad de producción es de 210.000 toneladas/año de formaldehído 100%, 230.000 toneladas/año de adhesivos de urea . formaldehído, 105.000 toneladas/año de paraformaldehído, 15.000 toneladas/año de resinas de melamina . formaldehído y 26.000 toneladas/año de resinas de fenol . formaldehído, alcanzándose 48.000 toneladas/año de resinas fenólicas con la ampliación proyectada.  
El proceso de fabricación de formol a partir de la conversión parcial de metanol en presencia de catalizador de plata que se lleva a cabo en la planta se halla incluido entre las MTD's consideradas en el Bref emitido por la Comisión Europea.  
El objeto del presente proyecto es la obtención de la Autorización Ambiental Integrada de las instalaciones existentes y de las ampliaciones proyectadas, consistente en:  
. Ampliación de área de fabricación de resinas fenólicas.  
. Modificaciones en parque de almacenamiento de materias primas y productos intermedios:  
. Ampliación de la capacidad de almacenamiento.  
. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de metanol.  
. Ampliación de la capacidad de almacenamiento de formaldehído.  
. Redistribución del almacenamiento de formurea.  
Las aguas pluviales se recogen mediante una red de imbornales distribuidos por la planta industrial y se conducen hasta una balsa de homogeneización. Las aguas sanitarias se someten a tratamiento en pozos OMS y posteriormente se canalizan hasta los colectores de recogida de aguas pluviales que desembocan en la balsa de homogeneización. Las corrientes de aguas residuales de origen industrial que necesitan depuración se tratan en la depuradora biológica y posteriormente se canalizan a la balsa de homogeneización. Las aguas de la planta de ósmosis, de las calderas y de purga de las torres de refrigeración también se recogen en la balsa de homogeneización. En la factoría existe un solo punto de vertido a la salida de la planta de homogeneización que conecta con la red de alcantarillado municipal y dispone de autorización del Ayuntamiento para el vertido de fecha 16 de enero de 2006.  
En la planta existen cuatro focos de emisión, que corresponden a tres calderas de generación de vapor, que emplean como combustible una mezcla de gas natural y una corriente gaseosa procedente de las plantas de obtención de formol (gas pobre) y una unidad de tratamiento térmico de COV's, que utiliza gas natural como combustible.  
FYDSA produce una cantidad de residuos peligrosos superior a 10 toneladas anuales, lo que requiere autorización y se contempla en la presente resolución.  
ANEXO II  
Condicionado de la declaración de impacto ambiental  
1. Todas las sustancias que puedan ser catalogadas como residuos, serán adecuadamente almacenados y entregados a Gestor Autorizado, según la Ley 10/2000 de Residuos de 12 de diciembre.  
2. En cuanto a la zona de almacenamiento de residuos peligrosos:  
. Se tratará de una zona pavimentada, cubierta, ventilada, con sistemas que permitan la retención y recogida de vertidos accidentales, y de fácil acceso de modo que se minimice el riesgo de accidentes en la carga/descarga de los diversos residuos.  
. Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su alto contenido líquido puedan generar vertidos se contará con cubetos o sistema de recogida que garanticen el confinamiento y posterior recogida de los posibles derrames. Cada cubeto recipiente de recogida de derrames accidentales debe tener como mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total (la mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de residuos cuya mezcla en caso de derrame suponga aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. Debiendo cumplirse lo reglamentariamente exigido para los disolventes y sus residuos y de otros productos inflamables.  
3. El titular de la instalación estará obligado a remitir periódicamente a la Dirección General de Calidad Ambiental el Informe de Situación especificado en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
4. Se nutren de agua de pozo que está dentro de su parcela, cuya captación deberá estar autorizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).  
5. Resultando que están vertiendo a la acequia las aguas residuales tratadas y pluviales, y teniendo en cuenta que las aguas pluviales arrastrarán el polvo depositado en todas las superficies horizontales y de cubierta, y considerando que tales partículas pueden contener productos peligrosos, (procedentes de las materias primas utilizadas), que se trasladarían a la acequia, se establece que deberán disponer de un tanque de tormenta, de capacidad suficiente para albergar la máxima descarga recogida en una hora, según los datos históricos de los últimos veinte años. Y bien utilizar el agua en el proceso, o verter en condiciones de vertido controlado, con autorización expresa de la CHJ.  
6. Se contará con la adecuada cantidad de absorbente no inflamable para solventar los pequeños derrames accidentales. El absorbente contaminado se gestionará según la naturaleza del derrame.  
7. Los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental determinarán si se han de implementar las medidas correctoras adoptadas para prevenir la contaminación acústica (aperturas para ventilación dotadas de silenciadores, etc.) deberá cumplirse lo establecido en el título IV, capítulo II «Condiciones acústicas de las actividades comerciales, industriales y de servicios» y el Título II, capítulo II «Niveles de perturbación», de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección Contra la Contaminación Acústica.  
8. La altura de las chimeneas deberá ser claramente superior a la de edificios o estructuras próximas o colindantes, de modo que no se produzcan turbulencias que garanticen la dispersión.  
9. La actividad deberá disponer de un libro de registro por cada uno de los focos emisores de contaminantes según el modelo que aparece en el Anexo IV de la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, donde deben anotarse todas las mediciones periódicas de autocontrol de las emisiones a la atmósfera. (El libro de registro se encuentra disponible en los servicios territoriales de la Conselleria de Territorio y Vivienda). Asimismo deberán presentar correctamente cumplimentada la adaptación de la encuesta que aparece en el Anexo V de la mencionada orden, la cual igualmente se encuentra disponible en los mencionados SS.TT.  
10. En cuanto al programa de Vigilancia Ambiental, deberá constar de las acciones:  
. Mediciones de las emisiones de NOx, CO, COV's y partículas, realizadas por un organismo de control autorizado a la puesta en marcha y cada tres años, ya que la actividad se encuentra clasificada como grupo B según el Anexo II del Catálogo de Industrias Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera del Decreto 833/75 de Protección del Ambiente Atmosférico.  
. Mediciones de autocontrol de las emisiones de NOx, CO, COV's y partículas realizadas por un centro cualificado o por la propia empresa una vez cada año.  
. Mediciones del ruido ambiental en el entorno inmediato de la parcela de la actividad, o en el interior de viviendas o instalaciones que pudieran estar próximas o colindantes. Estas mediciones deben realizarse por organismos colaboradores de la administración tanto a la puesta en marcha, como al menos cada cinco años, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 7/2002.  
. Se asegurarán las condiciones de operación de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Ejecución y el Estudio de Impacto Ambiental, comprobando que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han realizado y se encuentran en buen estado de funcionamiento. Estas medidas se completarán con las propuestas en la resolución de impacto ambiental.  
. El titular de la instalación estará obligado a remitir a la Dirección General de Calidad Ambiental el Informe de Situación especificado en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. Elaborándose anualmente el Informe de Situación especificado en este condicionante.  
. El Programa de Vigilancia Ambiental propuesto por el promotor con las adiciones aquí detalladas, se remitirá anualmente a la Dirección General de Gestión del Medio Natural.  
11. Otros condicionantes ambientales que se establezcan a través de las autorizaciones sectoriales que resulten de aplicación.  
12. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Conselleria de Territorio y Vivienda, Dirección General de Gestión del Medio Natural, que establecerá si procede la aplicación de nuevas medidas correctoras.