Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5096, del 20-09-2005 (2005/10741)

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2005 del director general de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas SA. (Renomar) para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, entre las subestaciones denominadas ST Manzanera y ST Todolella, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública (Expedientes ATLINE/2003/74 y ATLINE/2003/74/12).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5096

Fecha DOGV
:   20-09-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/10177


Fecha del documento
:   16-08-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Olocau del Rey
    * Todolella
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2005, del director general de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas SA. (Renomar) para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, entre las subestaciones denominadas ST Manzanera y ST Todolella, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública (Expedientes ATLINE/2003/74 y ATLINE/2003/74/12). [2005/X10133]
  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/74 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón de la Conselleria de Industria y Comercio a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar), con domicilio en la Calle Doctor Romagosa, nº 1 de Valencia, relativo a la solicitud de fecha 18 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una nueva línea eléctrica de simple circuito a 132 kV, entre las subestaciones transformadoras denominadas ST Manzanera y ST Todolella en los términos municipales de Olocau del Rey y Todolella, provincia de Castellón, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero industrial Roberto Cabero Alonso y visado por la demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 14 de octubre de 2002.
  
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 84 de fecha 10.07.03, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.547 de fecha 18.07.03, el diario de prensa el periódico Mediterráneo de fecha 07.07.03 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1.955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.
  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.
  
Resultando que, mediante Resolución de 11 de agosto de 2004, el director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula Declaración de Impacto Ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 2, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, incluido el sistema de evacuación eléctrica, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental, que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica.
  
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Renomar presentó con fecha 10 de noviembre de 2004 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón escrito solicitando continuar con la tramitación del expediente, al que adjunta Proyecto de modificación de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito ST Manzanera'ST Todolella, iniciando nuevo expediente con referencia ATLINE/2003/74/12 y dejando sin efecto el antiguo.
  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/74/12 incoado por el Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar), relativo a la solicitud de fecha 10 de noviembre de 2004, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una nueva línea eléctrica de simple circuito a 132 kV, entre las subestaciones transformadoras denominadas ST Manzanera y ST Todolella en los términos municipales de Olocau del rey y Todolella, provincia de Castellón, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero industrial Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 28 de octubre de 2004.
  
Resultando que el citado proyecto modificado fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 22 del día 19 de febrero de 2005, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.948 del 17 de febrero de 2005, en el diario de prensa el periódico Mediterráneo del día 16 de febrero de 2005, y mediante exposición en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afectados, Todolella y Olocau del Rey, no habiéndose presentado alegación alguna.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el artículo 131 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón afectados por el proyecto modificado, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, reiterando la mencionada petición, y contestando únicamente el de Olocau del Rey que manifiesta:
  
A través de informe del técnico municipal, en síntesis, que las obras del proyecto se encuentran en suelo clasificado como No Urbanizable y deberá tramitarse la preceptiva autorización previa; Que su trazado es visible desde la población y no se ha tenido en cuenta el efecto aditivo visual; que puede afectar a los estudios preliminares de la variante de la carretera Olocau-Todolella; y que el área de servidumbre puede afectar a instalaciones agropecuarias en uso.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió asimismo separata del proyecto técnico modificado de la línea eléctrica proyectada a:
  
- Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Ebro
  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras
  
- Telefónica
  
- Electra del Maestrazgo, SA.
  
- Conselleria de Territorio y Vivienda, Servicio Territorial de Medio Ambiente
  
- Diputación de Castellón, Servicio de Carreteras
  
Al objeto de que emitieran, el condicionado técnico procedente, que trasladados al solicitante todos ellos fueron aceptados.
  
Resultando que remitido al solicitante el condicionado presentado por el Ayuntamiento de Olocau del Rey, para que preste su conformidad o formule los reparos que estimara procedentes, la empresa promotora manifestó, en síntesis, el sometimiento del proyecto modificado a los condicionantes marcados por la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 11 de agosto de 2004, solicitando se prosiga con la tramitación del expediente.
  
Resultando que remitidas al ayuntamiento de Olocau del Rey la contestación del solicitante, en orden a que muestren su conformidad o reparos a dicha contestación, no se ha presentado pronunciamiento alguno, entendiéndose su conformidad con la contestación al condicionado efectuada por el peticionario.
  
Resultando, que se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo presentado dicho informe el Ayuntamiento de Olocau del Rey, en el que, en síntesis manifiesta:
  
A través de informe del técnico municipal, en síntesis, que las obras del proyecto se encuentran en suelo clasificado como No Urbanizable y deberá tramitarse la preceptiva autorización previa; Que su trazado es visible desde la población y no se ha tenido en cuenta el efecto aditivo visual; que puede afectar a los estudios preliminares de la variante de la carretera Olocau-Todolella; y que el área de servidumbre puede afectar a instalaciones agropecuarias en uso.
  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 13.04.05 se otorgó autorización administrativa a Renomar para la instalación del Parque Eólico denominado Muela de Todolella que incluye la ST Muela de Todolella.
  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 17.05.05 se otorgó autorización administrativa a Renomar para la instalación del Parque Eólico denominado Manzanera que incluye la denominada ST Manzanera.
  
Resultando que dichos parques eólicos forma parte la zona 2 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2001 del Gobierno Valenciano.
  
Resultando que la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía producida en los parques eólicos de la zona 2 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y reforzar el sistema eléctrico.
  
Resultando que el proyecto modificado presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente con fecha 23 de noviembre de 2004.
  
Considerando que el proyecto modificado reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c), el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico corresponde a la administración autonómica las autorizaciones de instalaciones producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al artículo articulo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y al artículo 16 del Decreto 118/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía resuelve:
  
Primero. Otorgar a Energías Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar) autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, entre las subestaciones denominadas ST Manzanera y ST Todolella, que discurre por los términos municipales de Todolella y Olocau del Rey en la provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:
  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
  
Tipología constructiva: aérea.
  
Frecuencia: 50 Hz.
  
Potencia máxima a transportar: 97 MVA
  
Número de circuitos: uno.
  
Conductores: aluminio-acero tipo (Al-Ac), tipo LA-180, de 181,6 mm2 de sección total.
  
Cables de tierra: uno, tipo OPGW-14-24, de acero galvanizado con fibra óptica en su núcleo de 104 mm2 de sección.
  
Aislamiento: constituido por un aislador de composite, tanto en las cadenas de suspensión como de amarre, tipo U120AB132.
  
Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de acero S275JR y S355J2G3, organizados en forma de celosía.
  
Tomas de tierra: Sistema mixto de picas y anillo. Dos montantes opuestos quedarán unidos a tierra por medio de electrodos constituidos por barras de acero cobreado, de 19 mm de diámetro y 2,00 metros de longitud, conectados a los montantes mediante cable de Cu de 50 mm2 de sección. Los otros dos montantes quedarán puestos a tierra mediante un anillo formado por varilla de cobre enterrada a una profundidad mínima de 0.5 m.
  
Número de apoyos tramo: 21
  
Longitud total de la línea: 5.077 m.
  
Presupuesto total: 427.320, 00 euros.
  
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución modificado firmado por el ingeniero industrial D. Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 28 de octubre de 2004, con las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de ejecución de la obra será de nueve meses desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Renomar podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a los efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
  
4. Renomar deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.
  
Además, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 11 de agosto de 2004 del director general del Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
Tercero. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la parte dispositiva de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
Cuarto. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.