Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7199, del 24-01-2014 (2014/557)

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción, en el término municipal de El Campello, de ciertas instalaciones de transporte secundario y de distribución, consistentes en la estación de regulación y medida, denominada ERM El Campello II, de MOP 49,5/10 bar, y los tramos de gasoducto en 49,5 bar y 10 bar, para su conexión al Sistema Gasista, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número CBREDE/2012/10/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7199

Fecha DOGV
:   24-01-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2014/557


Fecha del documento
:   09-12-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción, en el término municipal de El Campello, de ciertas instalaciones de transporte secundario y de distribución, consistentes en la estación de regulación y medida, denominada ERM El Campello II, de MOP 49,5/10 bar, y los tramos de gasoducto en 49,5 bar y 10 bar, para su conexión al Sistema Gasista, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número CBREDE/2012/10/03. [2014/557]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 8 de mayo de 2012, Gas Natural Cegas, SA, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, escrito en el que expone que:  
- dispone de redes y proporciona suministro de gas natural en diversos municipios de la comarca del L'Alacantí, en la provincia de Alicante. Para proseguir con la extensión de las redes de gas natural en la comarca, precisa de la construcción de un nuevo punto de entrega para dotar de suministro a las urbanizaciones Bonalba y El Dorado, en los términos municipales de El Campello y Mutxamel, en la provincia de Alicante, así como aquellos consumos industriales que se encuentren a su paso.   
y solicita, con la finalidad expuesta:   
- autorización administrativa para la construcción de las correspondientes instalaciones,  
- aprobación del proyecto técnico de ejecución de las mismas, y  
- la declaración, en concreto, de la utilidad pública de las mencionadas instalaciones del Sistema Gasista.   
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompaña la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico, firmado por técnico competente, acompañado de declaración responsable de este, de fecha 17 de abril de 2012.  
- Relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por la construcción de estas instalaciones.  
Posteriormente, mediante escrito con fecha del 13 de diciembre de 2012, se presentó Adenda de corrección de errores comprensiva de las afecciones públicas y adecuación de planos.   
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia CBREDE/2012/10/03, incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante al efecto.  
El solicitante, Gas Natural Cegas, SA, está inscrito con en el número 7 en el Registro Administrativo de Distribuidores del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
El punto de conexión de las instalaciones solicitadas por Gas Natural Cegas, SA, se encuentra en el gasoducto de transporte secundario Alicante-Benidorm-Altea (en el punto denominado BHI-58.62.8, vértice V-0, del plano del proyecto aportado), en el término municipal de El Campello, con MOP 49,5 bar, y finaliza a la salida de la ERM, en la válvula prevista en el vértice V-4 del proyecto, donde enlaza con la red de distribución existente de MOP 10 bar. Ambos puntos son titularidad del solicitante.   
La solicitud de autorización administrativa de la instalación junto al proyecto de ejecución han sido objeto de información pública durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 3 de julio de 2012 (DOCV 6809),  
- el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 11 de julio de 2012 (BOPA 131),   
- los diarios Información y La Razón, edición de la provincia de Alicante, del 17 y 18 de julio de 2012, respectivamente.  
Con la misma finalidad y plazo el Servicio Territorial de Energía de Alicante remitió estas solicitudes al Ayuntamiento de El Campello para su exposición en el tablón de anuncios, requiriendo de este, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de El Campello. Por el Ayuntamiento, no se ha presentado reparo alguno, habiéndose reiterado la petición de informe con fecha del 21 de septiembre de 2012.  
- Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana del Ministerio de Fomento. Mediante informe con fecha del 17 de septiembre de 2012 da su conformidad, adjuntándose condicionado al efecto. A tal fin, la empresa peticionaria acepta el mismo mediante escrito con fecha del 5 de octubre de 2012.   
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, mediante escrito de fecha 28 de noviembre de 2012, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, el Servicio Territorial de Energía de Alicante solicitó al Ayuntamiento de El Campello, informe al objeto recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. En el expediente no consta la emisión del citado informe, habiéndose transcurrido el plazo concedido al efecto.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.2.c de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos consta informe favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de fecha 23 de septiembre de 2013, a la autorización administrativa de las instalaciones de transporte secundario de gas natural para el suministro de gas a instalaciones industriales y a las urbanizaciones denominadas «Bonalba» y «El Dorado», en los términos municipales de El Campello y Mutxamel, si bien, se comunica que dichas infraestructuras no se encuentran incluidas en la «Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de transporte», aprobado en fecha del 30 de mayo de 2008 por el Consejo de Ministros, actualmente vigente, y en consecuencia, no gozarán del reconocimiento de la retribución de instalaciones de gas natural conforme al artículo 4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.   
Consta en el expediente respuesta, de 15 de noviembre de 2013, de Gas Natural Cegas SA manifestando su conformidad al contenido del citado informe vinculante del Ministerio.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente, y propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas que son competencia de la Administración General del Estado de acuerdo con el artículo 3.2.c) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.   
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.a) de la Orden de 9 de febrero de 2001, de la Consellería de Industria y Comercio, concordado con el artículo 18 del Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, por el que aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, los distribuidores también pueden construir, mantener y operar instalaciones de la red de transporte secundario, debiendo llevar en su contabilidad interna cuentas separadas de las actividades de transporte y distribución.  
Los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de gas natural deben reunir los requisitos establecidos para el ejercicio de la actividad de distribución en el capítulo II del título II del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
De acuerdo con el artículo 59 y 66 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, las redes de transporte secundario están formadas por los gasoductos de presión máxima de diseño comprendida entre 60 y 16 bares, las estaciones de regulación y medida y todos aquellos activos de comunicaciones, protecciones, control, servicios auxiliares, terrenos, edificaciones y demás elementos auxiliares, necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones específicas de la red de transporte, y las redes de distribución comprenderán los gasoductos con presión máxima de diseño igual o inferior a 16 bares y aquellos otros que, con independencia de su presión máxima de diseño, tengan por objeto conducir el gas a un único consumidor partiendo de un gasoducto de la Red Básica o de transporte secundario.  
Por aplicación de los artículos 67.1 y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de transporte secundario de gas natural y las de distribución, respectivamente, requieren autorización administrativa previa.   
De acuerdo con el inciso b) del artículo 70.1 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, la construcción de instalaciones de gas natural que afectan a esta autorización administrativa requieren aprobación del proyecto de detalle o de ejecución de las mismas.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 83 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, que en este caso, se concreta en la Orden de 18 de noviembre de 1974 (Industria) por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, en particular, en lo dispuesto en las Instrucciones Técnicas Complementarias, WSC-QKL-1.7 «Canalizaciones de transporte y distribución de gas en alta presión B» y en la Instrucción LDW-D.9.6 «Estaciones de regulación y/o medida para presiones de entrada superiores a 12 bares» y en lo dispuesto en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y en la Orden, en particular en su ITC-ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización».  
De acuerdo con el título V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, las instalaciones de distribución de gas natural están declaradas de utilidad pública, siendo necesario que para el reconocimiento de la utilidad pública de ciertas instalaciones que la empresa interesada lo solicite, incluyendo una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación u ocupación.  
Considerando lo dispuesto en el capítulo V «distribución de combustibles gaseosos por canalización» del título IV «Ordenación del suministro de gases combustibles por canalización» de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y en el capítulo II, «Autorizaciones para la construcción, ampliación, modificación y explotación de instalaciones», del título IV, «Procedimientos de autorización de las instalaciones de almacenamiento, regasificación, transporte y distribución», del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, este último por ser derecho supletorio en la Comunitat Valenciana, al carecer de regulación autonómica en materia de procedimiento de autorización de instalaciones de distribución de gas natural canalizado.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:   
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA, para la construcción de las instalaciones de transporte secundario y de distribución que se relacionan a continuación:  
- Estación de regulación y medida (ERM) de transporte secundario, denominada «El Campello II», con las siguientes características:  
· Caudal nominal: 5000 m³(n)/h.  
· MOP entrada/salida (bar): 49,5/10.  
· Tipo de instalación: módulo enterrable.  
· Núm. de líneas de regulación: 2.  
· Línea principal de regulación: completa.  
· Línea secundaria de regulación: completa.  
· Contador: G-400.  
· Con telecontrol y placa solar.  
· Emplazamiento: polígono 2, parcela 48, del término municipal de El Campello (Alicante).  
- Tramo de gasoducto de transporte secundario para la conexión de la ERM:  
· Inicio: En punto denominado JHQ-20.76.7 del Gasoducto Altea-Benidorm-Alicante, identificado como vértice V-0 en los planos proyecto.  
· Final: válvula de entrada a la ERM anterior.  
· Longitud: 16 m.  
· Diámetro: 4??.  
· Espesor: 3,60 mm.  
· MOP: 49,5 bar.  
· Categoría: 4.  
· Material: Acero UNE-EN 45680-2 O 245GA (calidad API 5L Gr B).  
· Té de toma en carga de 4?- de diámetro.  
- Tramo de gasoducto de distribución para la conexión de la ERM:  
· Inicio: salida ERM anterior.  
· Final: válvula (identificada como vértice V-4 en los planos proyecto) para conectar con la red de distribución objeto del expediente CBREDE/2012/10/03.  
· Longitud: 10 m.  
· Diámetro: 200 mm.  
· SDR: 11.  
· MOP: 10 bar.  
· Material: polietileno PE-100.  
Las instalaciones autorizadas y sus características principales arriba detalladas se corresponden con las reflejadas en la documentación técnica presentada.  
El objeto de estas instalaciones es conectar al Sistema de Gas Natural la estación de regulación y medida, denominada «ERM El Campello II» para el suministro de gas natural a las instalaciones industriales y a las urbanizaciones Bonalba y El Dorado ubicada en el Polígono 2 Parcela 48 del término municipal de El Campello, en la provincia de Alicante.  
Las instalaciones estarán diseñadas para conducir gas natural tipo H, de la segunda familia, de las características establecidas en la regulación vigente sobre calidad y composición de este tipo de combustibles.  
De acuerdo con el informe de 23 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las instalaciones de transporte secundario autorizadas por la presente resolución no gozarán del reconocimiento de retribución como instalaciones de gas natural, conforme al artículo 4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de veintitrés mil treinta y ocho euros con noventa y un céntimos de euro (23.038, 91 ?).  
El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor cuatrocientos sesenta euros con setenta y ocho céntimos de euro (460,78 ?), importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señalan los artículo 67.3 y 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Dicha fianza se constituirá a favor de esta Dirección General de Energía en la Tesorería del Servicio Territorial de Alicante de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas o norma que la sustituya. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
La presente autorización se entiende sin perjuicio, e independientemente, de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en los artículos 67 y 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.   
La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica los artículos 67 y 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.   
La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículo 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estará sometida a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
El titular de la presente autorización disfrutará de los derechos y obligaciones que señalan en los artículos 68, 69, 74 y 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución presentado, habilitando a Gas Natural Cegas, SA, a la construcción de la instalación interesada, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y demás documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, y en la Orden de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. Asimismo, la construcción de las instalaciones autorizadas por el presente acto administrativo deberá ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y su desarrollo reglamentario.   
Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
2. El plazo de ejecución de las obras será de 2 meses a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Cegas, SA, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
3. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
5. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente. El personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
6. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente, así como los requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas incluidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias conforme al Real Decreto 919/2006 y demás regulación citada. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones de gas natural e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV núm. 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
7. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
  
Tercero   
Declarar, en concreto, la utilidad pública de las instalaciones de gas natural autorizadas en el punto primero de la presente resolución, con la afección a las fincas que se detallan en el Anexo I a esta resolución, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 107 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, adquiriendo Gas Natural Cegas, SA, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación gasista sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. y la notificación de la presente resolución a Gas Natural Cegas, SA, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, y a las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía de esta consellería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 9 de diciembre de 2013.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.