Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6006, del 05-05-2009 (2009/4560)

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Endesa Gas Distribución, SA, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena a Pedreguer y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Pedreguer, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número CBREDE 2005/70/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6006

Fecha DOGV
:   05-05-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/4560


Fecha del documento
:   13-03-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Pedreguer
    * empresa privada
    * gas natural

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Endesa Gas Distribución, SA, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena a Pedreguer y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Pedreguer, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número CBREDE 2005/70/03. [2009/4560]  
Visto el expediente con referencia CBREDE 2005/70/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a instancia de Gas Alicante, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Nueva, 1, 03908 Elda, relativo a la solicitud de fecha 6 de febrero de 2006, sobre autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena a Pedreguer y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Pedreguer, provincia de Alicante, se apruebe el proyecto de ejecución y se declare en concreto su utilidad pública.   
Se adjunta ejemplar del proyecto técnico de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 27 de enero de 2006.  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 7 de noviembre de 2008 se procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de distribución de gas natural autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat a nombre de Gas Alicante, SA a favor de Endesa Gas Distribución, SA y tener a la misma como sucesor universal en todos los procedimientos en tramitación ante esta Dirección General en relación con instalaciones de distribución de gas natural, cuya solicitud inicial correspondía a Gas Alicante, SA.  
Resultando que realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y a lo preceptuado en el Decreto 162/90 de 15 de octubre sobre Impacto ambiental, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 23 de marzo de 2006, en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana del 9 de marzo de 2006 y en los diarios de prensa El Mundo y La Verdad del día 10 de marzo de 2006, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pedreguer, único afectado por el proyecto, han sido presentadas las siguientes alegaciones:  
La empresa Gas Natural Cegas, SA presentó escrito, mediante el que, en síntesis, expone:   
1. Que es parte interesada en el expediente por cuanto ha solicitado la autorización administrativa para la distribución de gas natural en el municipio de Pedreguer, que se tramita como CBREDE/2005/59/03. 2. Que en el citado proyecto, la red de gas proviene de un gasoducto en APB que actualmente se encuentra en trámite con el expediente CBREDE/2006/23/03 solicitado por Gas Natural Transporte, SDG, SL desde el municipio del Verger a Jávea y que el solicitado por Endesa Gas Transportista, SL, desde el que parte la Antena a Pedreguer, presenta redundancias e ineficiencias como ya expuso en trámite de alegaciones entendiendo que debe denegarse su autorización y no realizarse, debiendo efectuarse, en todo caso, la aprobación de la Antena con posterioridad al análisis de viabilidad del gasoducto de transporte secundario. 3. Que la Antena se presenta como complemento de la red de transporte secundario en APB, cuando podía haberse proyectado directamente un punto de entrega a la población a partir del propio eje APB, mediante la reducción a la presión de distribución necesaria y de esta forma evitar los tramos en APA en paralelo con el gasoducto, lo que implica un sobrecoste importante al proyecto conjunto. 4. Expone a continuación las ventajas del proyecto de Gas Natural Cegas, SA y las ventajas que ofrece la gasificación por esta empresa.  
Trasladado el escrito de alegaciones a la empresa peticionaria, vino a contestar lo siguiente:  
1. Que las alegaciones presentadas lo son de forma extemporánea en el expediente de referencia. 2. Que el proyecto de gasoducto denominado Marina Alta promovido por Endesa Gas Transportista y del que parte la Antena a Pedreguer fue sometido a información pública y, sólo entonces, la mercantil Gas Natural Transporte, SDG, SL solicitó autorización de un gasoducto con trazado análogo, de cuya tramitación no existe constancia que haya sido sometido ni tan siquiera a información pública, entendiendo que el primero es más completo y detallado, y en todo caso no objeto del presente expediente. 3.Que respecto a la propuesta realizada, cabe destacar que desde el punto de vista técnico la solución ofrecida por Gas Alicante, SA es la mejor alternativa, por cuanto las redes de transporte deben contemplar posiciones intermedias de seccionamiento y/o derivaciones con los correspondientes by-pass reglamentarios que vehiculan el gas hasta los consumidores finales, constituyendo los trazados en paralelo una minimización de las afecciones a particulares y organismos, así como un ahorro de costes y mejora de la coordinación; por contra, la propuesta ofrecida supone una red de media presión desde el gasoducto de transporte y limita el acceso al consumo de gas natural en alta presión para futuros consumidores industriales, impidiendo el acceso al grupo tarifario más competitivo y económico. 4. Por último, se rebaten las argumentaciones ofrecidas por Cegas como mejor alternativa de proyecto a la gasificación de la zona.  
Resultando, que de conformidad con la solicitud efectuada según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002 se ha remitido al Ayuntamiento de Pedreguer, único afectado por el trazado del gasoducto, separata del proyecto presentado, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada.   
El referido Ayuntamiento de Pedreguer remitió el informe del técnico municipal en el que expone que la mayor parte del trazado de la Antena discurre por suelo no urbanizable y sólo una parte del mismo por el polígono industrial alineándose con la autopista, afectando a parcelas de titularidad privada e incidiendo en el desarrollo de planes urbanísticos pendientes de aprobación definitiva o en proceso de redacción. Que por ello considera que el trazado ha de modificarse proponiendo que el mismo íntegramente transcurra por la zona de influencia de la autopista.  
Traslado el mencionado informe a la empresa solicitante, vino a contestar manifestando: que la instalación es compatible con el uso agrícola de las parcelas por las que transcurre, ya que, instalada la tubería, el terreno se restituye a su estado inicial, quedando apto para su posterior cultivo y sin perjuicio del abono de todos los daños y perjuicios que se pudieran causar con la instalación y constitución de la servidumbre subterránea de paso a través del procedimiento expropiatorio correspondiente; que sobre la afección al desarrollo urbanístico del municipio, el trazado se ajusta a los futuros viales de los planes parciales que están pendientes de aprobación definitiva, como el de Molinets o al polígono industrial ya construido del Sector 5, y respecto a los que se encuentran en proceso, se adaptarán a los viales que se proyecten de forma que sea compatible con su desarrollo urbanístico. Señala la empresa solicitante en escrito posterior, de fecha de entrada 09/03/2009, que en lo relativo a zonas industriales, el trazado atraviesa el Polígono Industrial Les Galgues, aprovechando los viales del mimo por encontrase consolidado.  
Por último y en cuanto a la variante propuesta, no existe posibilidad de su estimación, de conformidad con la Ley de Carreteras, puesto que no es factible la instalación del gasoducto en la zona de servidumbre de la autopista, esto es, a menos de 25 metros desde la arista exterior de explanación.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del referido Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:  
- Conselleria de Territorio y Vivienda. Vías pecuarias, informando que se considera apropiada la solución adoptada para los cruces con las vías pecuarias afectadas, con los condicionantes e indicaciones que en el mencionado informe se contienen.  
- Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Júcar, respecto de autorización para dos cruzamientos de cauce público en la cabecera del Barranco de Fusta en el término municipal de Pedreguer y documentación complementaria presentada, dictó Resolución accediendo a los cruces propuestos, con los condicionantes que en el mismo se contienen, estableciendo entre los mismos la profundidad de enterramiento de la conducción, que será, como mínimo dos metros, contados a partir de la generatriz superior, e incluirá la correspondiente protección con escollera de, al menos, un metro de espesor.  
- Iberdrola Distribución eléctrica, SAU, contestando al informe solicitado con los condicionantes que se contienen en su escrito.  
- Telefónica de España, SA, aportando documentación con la señalización de las redes telefónicas afectadas por las obras a realizar y con las condiciones que en su informe se contienen.  
- Ministerio de Fomento. Unidad de Carreteras de Alicante, respecto a varios cruces subterráneos y paralelismos en la zona de afección de la Autopista AP-7 y la carretera N-332, en el término municipal de Pedreguer, remitiendo el informe solicitado, en el que establece, entre otros condicionantes que en el mismo se contienen y respecto a los cruzamientos de la carretera N-332, que se realizará mediante el procedimiento de hinca, de modo que el diámetro de la perforación coincida con el de la tubería, que irá enterrada a una profundidad mínima de 1'50 m desde su generatriz superior a la cota de rodadura de la calzada.   
En cuanto a los cruces y paralelismos con la autopista AP-7, se adjunta al informe autorización en precario de lo mismos de la Inspección de Explotación AP-7 de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, con las condiciones que en el mencionado informe se contienen, entre las que se prescribe que se respetarán las zonas de protección de la Autopista contempladas en la Ley de Carreteras, y 14 metros más a partir del límite de explanación, (8 m de zona de dominio y 6 m para la construcción del futuro tercer carril), así como que en previsión de otras posibles ampliaciones o de instalaciones de la misma, la autorización se efectuará en precario, debiendo, en caso necesario, retirar la antena. En cuanto a los cruzamientos, se realizarán mediante perforación horizontal y la longitud de la camisa no sólo deberá extenderse a cada lado de la autopista los 8 m de la zona de dominio, sino también los 6 m para la construcción del citado tercer carril, a una profundidad mínima de 1'50 m bajo el firme de la calzada y de 0'80 m bajo el fondo de cuneta lateral.  
Los mencionados informes y sus condiciones fueron trasladados a la empresa peticionaria, que manifestó su conformidad con los condicionantes que en los mismos se contienen.   
Resultando que con fecha 18 de septiembre de 2006, la directora general de Gestión de Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable el proyecto, a los solos efectos ambientales, y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones que le sean de aplicación siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental y los condicionantes y modificaciones establecidos en la misma y que en el apartado segundo de la parte resolutiva de la presente resolución se expondrán.   
Resultando que Endesa Gas Distribución, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de infraestructura gasista, como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial, la diversificación energética y la mejora en el suministro para esa zona geográfica.  
Resultando que el proyecto técnico de ejecución presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, están suficientemente detalladas y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad del gasoducto, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente Título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y que resulta de aplicación la Disposición Transitoria Octava de la Ley 12/2007 de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando que dicha instalación solicitada por Endesa Gas Distribución, SA, se halla en el proyecto de gasificación Antena a Pedreguer, al cual le ha sido concedida la subvención prevista en el marco de la Orden de 9 de abril de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre selección de proyectos de gasificación prioritarios en la Comunidad Valenciana.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Endesa Gas Distribución, SA para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena a Pedreguer y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Pedreguer, provincia de Alicante.  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 7.009'68 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Alicante de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Alicante formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
2. La Compañía Endesa Gas Distribución, SA cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
4. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
5. La presente autorización se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.   
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
7. Será causa de revocación de la presente autorización:  
- El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.  
- El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
8. Condiciones de orden medioambiental recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 18 de septiembre de 2006   
- Si en el transcurso de las obras se produjese cualquier hallazgo de interés histórico, arqueológico o paleontológico, se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de forma inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. Ello no exime de la obtención del informe de conformidad del proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural establecido en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano.  
- El ancho de la pista se ajustará a las previsiones contenidas en el Proyecto evitándose en los desplazamientos de la maquinaria la afección a zonas que excedan del ancho de la misma.  
- Las zonas de acopio de materiales se situarán preferentemente en parcelas donde la afección a la vegetación sea mínima.  
- La tierra obtenida del fondo de las zanjas no se mezclará con la tierra vegetal y ésta no se empleará para la solera o cubierta de las tuberías sino para restaurar las capas más superficiales del suelo.  
- En el desarrollo de las obras se respetarán los preceptos contenidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, contra la Contaminación Acústica y las Ordenanzas municipales dictadas al respecto.  
- Se solicitarán los permisos de ocupación temporal de las vías pecuarias Colada de Pedreguer y Colada del Pou dels Obits, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/95, de 23 de marzo de vías pecuarias y se habilitarán los pasos necesarios para no interrumpir el tránsito ganadero.  
- De acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio), cualquier actuación que afecte al Dominio Público Hidráulico o a su zona de policía, deberá contar preceptivamente con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
- Se efectuará una correcta gestión de los residuos- de acuerdo con la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana- generados en la obra, debiendo quedar a su finalización los terrenos expeditos de cualquier resto procedentes de la misma.  
- Se revisarán diariamente las zanjas con el fin de evacuar la fauna atrapada en las mismas y se revisará la correcta disposición de las rampas de salida.  
- Se contará con los permisos pertinentes para la captación del agua empleada en la prueba hidráulica de las tuberías. Se implantarán medidas para evitar la absorción de fauna por la fuerza de succión de las bombas de agua. En el caso de emplear algún producto químico en la citada prueba, se deberá realizar una balsa de decantación de manera que los sobrantes tengan las características adecuadas para su vertido a cauce público. Los productos químicos sobrantes se derivarán a gestor autorizado.  
- Los trabajos se realizarán con medios adecuados que impidan conatos de incendios, contando con extintores homologados y dispositivos matachispas en las maquinarias. En todo caso se respetarán los preceptos y normas contenidos en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales, en relación a las obras realizadas en la cercanía de zonas naturales. En todo caso, se prohíbe el empleo del fuego.  
Segundo  
Aprobar el Proyecto de ejecución del gasoducto denominado Antena a Pedreguer, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 27 de enero de 2006, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolos a las condiciones que igualmente se relacionan:  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Punto de conexión: posición 02 del gasoducto de transporte secundario Marina Alta Fase I en las cercanías de la carretera CN-332, en el término municipal de Pedreguer a una presión de salida máxima de servicio regulable entre 16 y 4 bar (APA)(1).  
- Trazado: desde la posición 02 mencionada, en dirección sudoeste atraviesa, sucesivamente, la carretera CN-332 y la autopista AP-7, continúa en dirección noroeste, paralelo a la autopista, bordeando las inmediaciones de la zona deportiva y polígono industrial del municipio, para finalizar, en dirección sudoeste, en el Armario de Regulación y Medida.  
- Estación de Regulación y Medida (ERM).   
Con rango de presión APA/MPA(1), de presión de entrada máxima a 16 bar y de salida regulable entre 0'4 y 0'1 bar, siendo el caudal nominal 2 x 3.000 m³(n)/h, con destino a la alimentación de la red de distribución del municipio de Pedreguer.  
- Tuberías:  
En todo su trazado y a la presión APA(1) es de acero al carbono de diámetro 4'', especificación API 5L, calidad grado B, espesor 3,60 mm, siendo la longitud total de 1.751 ml.  
El caudal de gas a suministrar es de 1.500 m³(n)/h.  
En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior.  
En el cruce de ríos, torrentes o arroyos importantes, se ha previsto alcanzar una profundidad mínima de enterramiento, entre 1'50 y 2'50 m, así mismo, en los cruces de carreteras, autovías, autopistas y otros viales, la tubería se instalará a 2'00 m, como mínimo y para el caso de cruces con ferrocarriles, la profundidad mínima será de 2'50 m.  
- Instalaciones Auxiliares:  
· Válvulas de seccionamiento y derivación, válvulas de corte tipo bola o esfera y protección catódica, mediante la instalación de ánodos de sacrificio de magnesio, con cajas de toma de potencial de sulfato de cobre.  
- Presupuesto: 350.484 Euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.  
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Alicante, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los Organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
6ª El plazo de ejecución de las obras será de 5 meses a partir de ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Endesa Gas Distribución, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del gasoducto autorizado en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 107 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.   
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 13 de marzo de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
Relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats del Projecte: Antena d'alta pressió "A"   
per a subministrament de gas natural al terme municipal de Pedreguer - (Alacant)  
  
Instal·lacions auxiliars  
  
Abreviatures utilitzades: Serv. ml = Servitud metres lineals; Serv. m²= Servitud metres quadrats; OT m² = Ocupació temporal metres quadrats;   
Exp. m² = Expropiació metres quadrats; PO = Posició  
(1) APA: 4 bar < P = 16 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
\* \* \* \* \* \* \*  
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados del Proyecto: "Antena de alta presión "A"   
para suministro de gas natural al término municipal de Pedreguer - (Alicante)"  
  
Instalaciones Auxiliares  
  
Abreviaturas utilizadas: Serv. m.l.=Servidumbre metros lineales; Serv. m²= Servidumbre metros cuadrados; O.T. m² = Ocupación temporal metros cuadrados;   
Exp. m² = Expropiación metros cuadrados; PO = Posición  
(1) APA: 4 bar < P = 16 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar