Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3254, del 01-06-1998 (1998/3667)

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1998, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, derivación a Catadau de la de Urrutia-Torrent, y se declara en concreto su utilidad pública.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3254

Fecha DOGV
:   01-06-1998

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   1998/3667


Organismo emisor
:   Conselleria de Empleo, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1998, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, derivación a Catadau de la de Urrutia-Torrent, y se declara en concreto su utilidad pública. [1998/Q3667]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA, relativo a la autorización de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, derivación a Catadau de la de Urrutia-Torrent y la declaración en concreto de su utilidad pública.
  
Considerando que la solicitud de autorización indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; Decreto 2.619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas; Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional; Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, sobre Impacto Ambiental.
  
Considerando que, con fecha 19 de diciembre de 1997, la Conselleria de Medio Ambiente, formuló declaración de impacto ambiental en la que estima aceptable, a los solos efectos medioambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el Proyecto de Línea Aérea de Transporte de Energía Eléctrica a 132 kV en los términos municipales de Catadau, Llombai y Real de Montroi (Valencia), cuyo promotor es Iberdrola, SA, atendiendo a lo dispuesto en el estudio de impacto ambiental, al cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en el mismo y siempre que se cumplan las condiciones que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
  
Considerando que la finalidad que se persigue con el establecimiento de la línea es la mejora del suministro de energía eléctrica en la zona.
  
Visto el informe favorable, de fecha 20 de febrero de 1998, emitido por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Autorizar a Iberdrola, SA, la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, derivación a Catadau de la de Urrutia-Torrent, cuyas características principales son las siguientes:
  
- Tensión: 132 kV.
  
- Origen: ST de Catadau.
  
- Final: L/Urrutia-Torrent.
  
- Longitud: 11.767,5 metros.
  
- Apoyos estructura metálica.
  
- Conductor: doble circuito de aluminio-acero 381 mm2 de sección total (Al 337,3 mm2 + Ac 43,7 mm2).
  
- Cable de tierra tipo Ac-50 y OPGW-14.
  
- Aislamiento cadena 10 aisladores de vidrio tipo U100 BS.
  
- Capacidad de transporte máxima 162 MVA.
  
Segundo
  
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1996, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, y su reglamento, de aplicación según Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre.
  
Tercero
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
5. Condiciones de orden medioambiental
  
- Para el trazado de la línea se considera viable la alternativa II modificado a su paso por el monte Matamon, desde el punto 20 al 26 según el plano de planta general de proyecto, donde deberá desplazarse hacia el norte del barranco denominado Riu Sec, apoyándose en caminos o zonas agrícolas existentes, y aproximándose en este tramo a la alternativa I.
  
- Se procederá a señalizar los hilos de tierra en los tramos en los que la línea cruce o pase cerca de zonas de barrancos, collados o áreas abiertas de matorral. Se utilizarán elementos salvapájaros situados cada 10 metros en cada hilo de forma que en el recorrido de la línea se observe un elemento cada cinco metros. Estos salvapájaros contarán además con bandas luminiscentes que los hagan visibles para las rapaces nocturnas.
  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario ante el conseller de Empleo, Industria y Comercio, en el plazo de un mes, contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 27 de abril de 1998.- El director general de Industria y Energía: José Luis Ramírez Sorribes.