Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9329, del 02-05-2022 (2022/3379)

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per adequació i ampliació dels sistemes de 66 kV i 132 kV i per ampliació de la potència de transformació de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Vilamarxant, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, situada al terme municipal de Vilamarxant, província de València, i es desestima la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública d'aqueixes instal·lacions. . [2022/3379]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9329

Data del DOGV
:   02-05-2022

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2022/3379


Data del document
:   11-11-2020

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    * empresa privada

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per adequació i ampliació dels sistemes de 66 kV i 132 kV i per ampliació de la potència de transformació de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Vilamarxant, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, situada al terme municipal de Vilamarxant, província de València, i es desestima la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública d'aqueixes instal·lacions. [Expedient ATASCT/2017/82/46]. [2022/3379]  
Antecedents  
Amb data 4 de juliol de 2017, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, imprés normalitzat on sol·licita:  
- Autorització administrativa prèvia per a la modificació per adequació i ampliació dels sistemes de 66 kV i 132 kV i per ampliació de la potència de transformació de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Vilamarxant, situada al terme municipal de Vilamarxant, província de València.  
- Autorització administrativa de construcció de la indicada ampliació.  
- Declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic administratiu de l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Vilamarxant, de data març de 2017, per a l'execució de l'esmentada instal·lació, signat per un tècnic o tècnica competent i acompanyat de la declaració responsable del tècnic o tècnica de data 5 de juny de 2017.  
- Separata tècnica del projecte en format electrònic, per a remetre a l'Ajuntament de Vilamarxant i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si escau, empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la instal·lació.  
- Còpia de l'actuació duta a terme per la interessada davant l'òrgan ambiental, a fi d'obtindre el pronunciament ambiental de la instal·lació sol·licitada.  
- Declaració responsable, signada per un representant de la interessada, de data 6 de juny de 2017, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte, de conformitat amb el que estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.  
Amb data 1 de setembre de 2017, la sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat.  
Posteriorment, en data 26 de març de 2018, la interessada presenta aclariment sobre els dos sistemes de mesura de tensió existents en els embarrats del parc de 132 kV.  
Per requeriment del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, amb data 26 de novembre de 2018, la interessada presenta justificació de la necessitat de sol·licitar la declaració d'utilitat pública de la instal·lació objecte d'aquestes autoritzacions i manifesta, en síntesi, que:  
- El Servei Territorial ha instruït l'expedient d'acord amb el procediment reglat de sol·licitud de declaració d'utilitat pública, i ha realitzat les informacions públiques (DOGV, BOP, premsa i tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Vilamarxant) i les consultes tècniques pertinents.  
  
- La sol·licitud té com a objectiu, en aquells casos en què no és necessària la tramitació ulterior de cap procediment d'expropiació, aconseguir una major celeritat en l'execució de les instal·lacions, tal com es recull en el capítol XX, De les infraestructures del sector energètic, de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana, modificat per la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, pel qual s'eximeix per a l'execució de les instal·lacions d'aplicació de tràmits urbanístics davant l'Administració local.  
  
- La declaració d'utilitat pública dota la instal·lació dels efectes establits en l'article 149 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
En relació amb la sol·licitud de declaració d'utilitat pública de la instal·lació objecte d'aquesta autorització, es fa notar que la interessada manifesta, de conformitat amb la relació de béns i drets afectats presentada, ser l'única titular de la parcel·la on s'emplaça la subestació ST Vilamarxant.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATASCT/2017/82/46, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
Amb data 9 de juliol de 2019, ha sigut publicat en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (núm. 129) la inscripció del canvi de denominació social d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, per la denominació I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.  
  
En el mateix sentit, en data d'aquesta, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible des del lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats esmentades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
La instal·lació de distribució d'energia elèctrica per a la qual se sol·licita autorització es localitza en el km 15,91 de la carretera VP-6166 de Riba-roja de Túria a Vilamarxant, concretament a l'interior de la subestació transformadora de distribució existent, ST Vilamarxant 132/66/20 kV, de la parcel·la amb referència cadastral: 37645B46127 4320000PX, i amb coordenada georeferenciada UTM (fus 30, ETRS89) següent: X: 706760 / Y: 4381144, titularitat de la interessada I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, com així consta en la relació de béns i drets afectats.  
Consten com a antecedents de la subestació els actes administratius següents:  
 Resolució de 13 de setembre de 2002, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, relativa a l'acta de posada en servei de l'ampliació de la subestació ST Vilamarxant [expedient ATASCT/2002/52].  
 Resolució de 28 de maig de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorització administrativa i s'aprova el projecte d'execució per a l'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV, denominada ST Vilamarxant, al terme municipal de Vilamarxant, província de València. [Expedient ATASCT/2008/162/46]. Publicada en el DOGV núm. 6071 / 04.08.2009.  
 Resolucions de 23 de juny de 2009 i 15 de febrer de 2012, del Servei Territorial d'Energia de València, relativa a les autoritzacions d'explotació de l'ampliació de la subestació ST Vilamarxant [expedient ATASCT/2008/162/46].  
 Resolució de 26 de juliol de 2013, del Servei Territorial d'Energia de València, relativa a autorització administrativa i aprovació de projecte d'ampliació de la subestació transformadora de 132/66/20 kV denominada ST Vilamarxant [expedient ATASCT/2012/115/46]. Publicada en el DOGV núm. 7121 / 30.09.2013.  
  
 Resolució, d'11 de novembre de 2015, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, relativa a l'autorització d'explotació de l'ampliació de la subestació ST Vilamarxant [expedient ATASCT/2012/115/46].  
 Resolució de 10 de setembre de 2019, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, de nova acta de posada en servei de part de la instal·lació elèctrica d'alta tensió de la xarxa de distribució actualment en explotació de l'ST Vilamarxant 132/66/20 kV, titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SL Unipersonal, acollida a la disposició transitòria tercera del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió [expedient ATASCT/2015/72/46].  
Per la qual cosa la subestació actualment té la següent configuració autoritzada en els sistemes objecte d'aquesta modificació:  
 En la transformació:  
 Un (1) transformador de potència trifàsic, denominat T-4, de 40 MVA de potència nominal i relació 132/21,5 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), proveït de regulació de tensió en càrrega en el costat d'alta tensió (AT) i grup de connexió Ynd11.  
 Un (1) autotransformador de potència trifàsic, denominat AT-2, de 80 MVA de potència nominal i relació 132/69,3/21,3 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), proveït de regulació de tensió en càrrega en el costat d'AT i grup de connexió YNa0d11.  
  
 En el sistema de 132 kV, de tipus convencional d'intempèrie, en configuració de doble barra (DB), està compost per:  
 Huit (8) posicions de línia equipada amb interruptor.  
 Dues (2) posicions de transformador de potència equipada amb interruptor, per a l'AT-2 i el T-4.  
 Una (1) posició d'acoblament de barres equipada amb interruptor.  
  
 Una (1) posició de bateria de condensadors equipada amb interruptor.  
 Dues (2) mesures de tensió en barra sense interruptor, instal·lades en un extrem de l'embarrat principal.  
 En el sistema de 66 kV, de tipus convencional d'intempèrie en configuració de simple barra partida (SPB), està compost per:  
 Dues (2) posicions de línia equipada amb interruptor.  
 Una (1) posició de transformador de potència equipada amb interruptor, per a l'AT-2.  
 Una (1) posició de partició de barres només amb seccionador.  
 Dues (2) mesures de tensió en barra sense interruptor, instal·lades en un extrem de cadascun dels embarrats.  
La sol·licitud d'autorització administrativa de construcció de la instal·lació i de reconeixement, en concret, de la seua utilitat pública, ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 de l'esmentat Decret 88/2005, de 29 d'abril, i en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, respectivament, durant el termini de vint dies en:  
 El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'11 de juliol de 2018 (DOGV 8336).  
 El Butlletí Oficial de la Província de València, de 29 de juny de 2018 (BOPB núm. 125).  
 El diari de premsa Levante El Mercantil Valenciano, edició València, de 18 de juliol de 2018.  
Amb la mateixa finalitat i el mateix termini, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València va remetre a l'Ajuntament de Vilamarxant, per a la seua exposició al tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica. Consta en l'expedient el certificat de publicació al tauler d'anuncis, acreditatiu de l'exposició.  
  
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, no s'hi han presentat al·legacions.  
D'acord amb el que es preveu en l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat Valenciana, i en l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, al si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València va sol·licitar en el mateix acte a l'Ajuntament de Vilamarxant i al Servei Territorial d'Urbanisme de València un informe amb la finalitat d'obtindre les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte d'aquest procediment al planejament urbanístic que resultara aplicable, així com un informe on es prestara la conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si escau, el condicionat tècnic procedent, amb el resultat que, en síntesi, es detalla, després de reiterar la petició dels esmentats pronunciaments:  
- Ajuntament de Vilamarxant. Mitjançant sengles escrits de dates 18 de juliol i 2 d'agost de 2018, els serveis tècnics manifesten no tindre inconvenients d'ordre tècnic per a l'execució de la instal·lació projectada, així com la compatibilitat urbanística de l'actuació projectada amb el planejament municipal vigent.  
 Servei Territorial d'Urbanisme de València. Mitjançant un informe de data 27 de novembre de 2018, els serveis tècnics manifesten que:  
  
· La instal·lació objecte d'aquesta autorització està situada en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable, protecció viària de la carretera amb nomenclatura actual CV-37, en les normes subsidiàries de planejament municipal de Vilamarxant de 1989, actualment en vigor, per la qual cosa caldrà obtindre l'informe favorable del titular de l'esmentada carretera.  
· En el cas que, derivat del projecte, calga establir noves determinacions en l'ordenació urbanística vigent, s'hauran de promoure plans especials o, si escau, modificacions puntuals del planejament general afectat.  
- Remés l'esmentat informe a la interessada, aquesta, mitjançant un escrit de data 11 de febrer de 2019, manifesta les objeccions següents:  
· Les actuacions sol·licitades es desenvoluparan a l'interior de la subestació existent ST Vilamarxant, per la qual cosa no comportarà noves determinacions en l'ordenació urbanística vigent, i  
· D'acord amb els plans justificatius adjunts, l'ampliació projectada en la subestació es troba fora de la zona de protecció de la carretera, per la qual cosa no és procedent per a aquesta actuació l'informe del titular de la carretera.  
- Remeses les objeccions al Servei Territorial d'Urbanisme de València, aquest, mitjançant un escrit de data 5 de març de 2019, manifesta considerar correctes les justificacions aportades.  
Consta en l'expedient l'informe (exp. 82/8573-SAF) de la cap de servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental de data 24 d'agost de 2017, en el qual, en atenció i aplicació de la normativa bàsica estatal i autonòmica en matèria d'avaluació ambiental, i de conformitat amb l'Informe sobre projectes de reforma en subestacions de data 22 d'agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental al qual ens remetem per precisió i per evitar reproduccions innecessàries (accessible en el web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació ambiental - Avaluació d'impacte ambiental (tramitació NO telemàtica) - Procediment de tramitació i aprovació de projectes), es conclou que el projecte d'ampliació de l'ST Vilamarxant, sense ampliació de la parcel·la barrada de la subestació, no es troba sotmés a avaluació d'impacte ambiental, en no tindre efectes adversos significatius sobre el medi ambient.  
  
La modificació plantejada en el projecte tècnic presentat de l'ST Vilamarxant, relativa a aquesta resolució té com a objecte, en síntesi:  
  
 L'ampliació en la potència de transformació, amb la incorporació d'un segon autotransformador de potència (denominat AT-1) de relació 132/66/21,5 kV i 80 MVA.  
 L'ampliació dels sistemes de 66 kV i 132 kV, amb dues noves posicions (una per a cada tensió) de protecció del nou autotransformador AT-1.  
 I la modificació de l'embarrat dels sistemes de 66 kV (simple barra partida) i 132 kV (doble barra), mitjançant la seua adequació i ampliació, així com la reculada del sistema de mesures de tensió de barres existent en el sistema de 66 kV.  
I no es preveu cap modificació en la resta d'instal·lacions.  
  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar per la sol·licitant i a avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, està determinada, essencialment, d'acord amb el que expressa la distribuïdora en la documentació, pel creixement de la demanda en l'àrea d'influència de l'ST Vilamarxant, que fa necessari incrementar la dotació de potència elèctrica per al subministrament de la zona, i es requereix la instal·lació d'una nova unitat d'autotransformació 132/66/21,5 kV (AT-1, de 80 MVA), la qual cosa suposarà la millora de la fiabilitat del sistema davant una eventual fallada de l'actual unitat d'autotransformació existent (AT-2), també de 80 MVA, així com una millora en els marges operatius de les xarxes de 66 kV en la zona.  
S'ha d'entendre que la instal·lació no generarà incidències negatives en el sistema, tenint en consideració que la instal·lació en qüestió forma part d'un conjunt d'actuacions la finalitat de les quals és atendre les necessitats d'infraestructura elèctrica de la zona per a prestar el servei a què està destinada.  
A l'efecte de la seua justificació, ha d'indicar-se que l'ampliació de la subestació de transformació ST Vilamarxant, objecte d'aquesta resolució, ha sigut prevista en els plans d'inversió anuals i triennals presentats per la I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, concretament:  
- En el Pla d'inversió anual 2018 i triennal 2018-2020, que tenen informe favorable d'aquesta direcció general, es va recollir: l'ampliació de l'autotransformador de 132/66/20 kV i 80 MVA de la subestació ST Vilamarxant, com a inversió prevista per al 2018, codi d'obra 660041415, i inversió bruta d'1.543.279 ?, estant previstos ingressos sufragats per tercers per un valor d'1.052.542 ?.  
- En el Pla d'inversions anual 2020 i triennal 2020-2022, s'actualitza la inversió bruta de l'esmentada actuació a 1.442.563 - per al 2019, sense que hi haja referències a la previsió d'ingressos sufragats per tercers.  
Ha d'assenyalar-se que no consta en el dia de hui que la secretària d'estat d'Energia de l'Administració General de l'Estat haja aprovat la quantia màxima del pla d'inversions de la xarxa de distribució per a l'any 2018 a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.  
Consta en l'expedient la proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines adscrita a aquest centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i en el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució d'aquest procediment.  
D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l'article 38.1 de la Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, en l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i en l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten; tot això, sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que, potestativament, puga atorgar l'Administració per als qui exercisquen l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l'article 7.1.a i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (d'acord amb la nova terminologia introduïda per l'esmentada Llei 24/2013).  
De conformitat amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'estableix que serà objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada qualsevol modificació de les característiques d'un projecte consignat en l'annex I o en l'annex II, diferents de les modificacions descrites en l'article 7.1.c ja autoritzats, executat o en procés d'execució, quan valorades per l'òrgan ambiental competent tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, de conformitat amb els criteris de valoració definits en l'esmentat article 7.2.c. En relació amb aquest pronunciament, s'ha tingut en consideració l'Informe sobre projectes de reforma en subestacions de data 22 d'agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, al qual ens remetem per precisió i per evitar reproduccions innecessàries (accessible en el web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació ambiental - Avaluació d'impacte ambiental (tramitació NO telemàtica) - Procediment de tramitació i aprovació de projectes).  
  
D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte d'aquest procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria; en aquest cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
D'acord amb els articles 52 i 53.1 de la Llei 24/2013 i 140 del Reial decret 1955/2000, la declaració d'utilitat pública de les instal·lacions elèctriques de generació, transport i distribució d'energia elèctrica, es realitza a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i l'exercici de la servitud de pas, i és necessària per al reconeixement en concret de la utilitat pública de les instal·lacions al·ludides la presentació, per part de l'empresa que ho sol·licite, una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que considere d'expropiació necessària. Doncs bé, en la present sol·licitud no hi ha causa per a la declaració d'utilitat pública concreta als efectes d'expropiació que preveu la llei, com tampoc de cap dels efectes establits en l'article 54 de l'esmentada norma legal (ni de l'article 149 del Reial decret 1955/2000 que invoca la distribuïdora) que haja acreditat la peticionària, atés que l'únic ben identificat en l'esmentada relació és de la seua titularitat i tots els treballs necessaris per a la construcció de les instal·lacions autoritzades per aquesta es desenvoluparan dins del perímetre de l'actual subestació.  
  
Quant a l'aplicació del capítol XX, De les infraestructures del sector energètic, de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, que argumenta la peticionària en els termes recollits en el bloc d'antecedents, ha d'assenyalar-se que les normes contingudes en aquest capítol XX són aplicables una vegada formulada la declaració d'utilitat pública, en concret, de la corresponent instal·lació, declaració que ha de fer-se després de valorar si es donen els supòsits legals per a efectuar-la, els quals, com s'acaba de motivar en el paràgraf precedent, no concorren en aquesta sol·licitud, encara que aquesta s'haja instruït completament d'acord amb el que s'ha instat per a la seua corresponent resolució.  
De conformitat amb el que s'estableix en la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en aquest decret llei en tràmit a la seua entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguen presentar una nova sol·licitud.  
Atés això anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, entesa com el dret a realitzar la modificació, per adequació i ampliació de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 132/66/20 kV, denominada ST Vilamarxant, objecte de l'expedient de referència ATASCT/2017/82/46, situada al terme municipal de Vilamarxant, província de València, amb l'abast que s'indica a continuació:  
  
 Instal·lació d'una (1) posició de transformador de tipus convencional, amb interruptor en aïllament en SF6, al parc intempèrie de 132 kV, amb configuració en doble barra (DB), dotada amb l'aparellatge següent:  
· Un (1) interruptor automàtic tripolar intempèrie en aïllament en SF6 amb autobufament, de tensió d'aïllament assignada 145 kV, intensitat assignada de servei continu 3.150 A i intensitat de curtcircuit assignada (3s) de 40 kA.  
· Un (1) seccionador tripolar de tipus pantògraf d'intempèrie, de pols independents, amb tensió d'aïllament assignada 145 kV, i intensitat nominal de 2.500 A.  
· Un (1) seccionador tripolar de connexió de barres, de pols independents, amb obertura giratòria, tensió d'aïllament assignada 145 kV, i intensitat nominal de 2.500 A.  
· Tres (3) transformadors d'intensitat juntament amb l'interruptor de 132 kV per a protecció i mesura, de tensió d'aïllament assignada 145 kV, i relació de transformació 400-800/5-5-5 A.  
· Tres (3) autovàlvules a instal·lar juntament amb les entrades subterrànies de la línia de 132 kV i el més pròxim a l'autotransformador AT-1, de tensió assignada d'aïllament 132 kV, i 10 kA d'intensitat nominal de descàrrega.  
 Instal·lació d'una (1) posició de transformador de tipus convencional, amb interruptor en aïllament en SF6, al parc intempèrie de 66 kV, amb configuració en simple barra partida (SBP), dotada amb l'aparellatge següent:  
· Un (1) interruptor automàtic intempèrie de comandament tripolar en aïllament en SF6, de tensió d'aïllament assignada 72,5 kV, intensitat assignada de servei continu 2.000 A, i intensitat de curtcircuit assignada (3s) de 25 kA.  
· Un (1) seccionador tripolar de connexió de barres, de pols independents, amb obertura giratòria i comandament manual, tensió d'aïllament assignada 72,5 kV, i intensitat nominal de 1.250 A.  
· Tres (3) transformadors d'intensitat juntament amb l'interruptor de 66 kV per a protecció i mesura, de tensió d'aïllament assignada 72,5 kV, i relació de transformació 6500-1.200/4-3 J.  
· Tres (3) autovàlvules a instal·lar el més pròxim a l'autotransformador AT-1, de tensió assignada d'aïllament 66 kV, i 10 kA d'intensitat nominal de descàrrega.  
· Tres (3) aïlladors suport de tipus columna per a suport de la connexió del cable que connectarà el nou seccionament d'aïllament del transformador amb l'embarrat principal.  
 Adequació amb ampliació de l'embarrat principal del sistema de 66 kV i 132 kV, fins i tot reculada dels transformadors de tensió de barres existents en el sistema de 66 kV.  
 Un (1) autotransformador de potència trifàsic de tipus intempèrie, denominat AT-1, de 80 MVA de potència nominal i relació 132/66/21,5 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), proveït de regulació de tensió en càrrega en el costat d'alta tensió i grup de connexió YNa0d11.  
 Instal·lació dels armaris de control i proteccions per a les dues noves posicions de transformació (de 66 kV i 132 kV), situats en l'edifici de control, on es troba el sistema de control integrat existent.  
  
En conseqüència, la instal·lació autoritzada resultant en la part afectada per aquesta modificació (sistemes de 132 kV, 66 kV i transformació), quedarà amb la composició final següent:  
  
Emplaçament:  
- Municipi (província): Vilamarxant (València).  
- Referència cadastral parcel·la: 89507N81677 4320000PX.  
- Superfície parcel·la: 14.149 m².  
- Coordenades UTM, fus 30, dàtum: ETRS89: X: 706760 / I: 4381144  
Instal·lacions i equips:  
 En la transformació:  
· Un (1) transformador de potència trifàsic, denominat T-4, de 40 MVA de potència nominal i relació 132/21,5 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), proveït de regulació de tensió en càrrega en el costat d'alta tensió i grup de connexió Ynd11.  
  
· Un (1) autotransformador de potència trifàsic, denominat AT-2, de 80 MVA de potència nominal i relació 132/69,3/21,3 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), proveït de regulació de tensió en càrrega en el costat d'alta tensió i grup de connexió YNa0d11.  
· Un (1) autotransformador de potència trifàsic de tipus intempèrie, denominat AT-1, de 80 MVA de potència nominal i relació 132/66/21,5 kV, en bany d'oli amb refrigeració natural (ONAN) i forçada (ONAF), proveït de regulació de tensió en càrrega en el costat d'alta tensió i grup de connexió YNa0d11; autoritzat per aquesta resolució.  
  
 En el sistema de 132 kV, de tipus convencional d'intempèrie en configuració de doble barra (DB), està compost per:  
· Huit (8) posicions de línia equipades amb interruptor.  
· Tres (3) posicions de transformador de potència equipades amb interruptor, per a l'AT-2, el T-4 i l'AT-1, aquesta última autoritzada per aquesta resolució.  
· Una (1) posició d'acoblament de barres equipada amb interruptor.  
  
· Una (1) posició de bateria de condensadors equipada amb interruptor.  
· Dues (2) mesures de tensió en barra, sense interruptor, instal·lades en un extrem de l'embarrat principal.  
 En el sistema de 66 kV, de tipus convencional d'intempèrie en configuració de simple barra partida (SPB), està compost per:  
· Dues (2) posicions de línia equipades amb interruptor.  
· Dues (2) posicions de transformador de potència equipades amb interruptor, per a l'AT-2 i l'AT-1 (aquesta última autoritzada per la present resolució).  
· Una (1) posició de partició de barres només amb seccionador (sense interruptor).  
· Dues (2) mesures de tensió en barra, sense interruptor, instal·lades en un extrem de cadascun dels embarrats.  
El pressupost total del projecte d'ampliació de la instal·lació objecte d'aquesta autorització és d'un milió tres-cents setze mil set-cents huitanta-dos euros (1.316.782,00 ?), valor que consta en el projecte d'execució, i sense perjudici dels valors d'inversió bruta recollits en els plans d'inversió, tal com s'ha indicat en els antecedents de fet següents:  
  
 En el Pla d'inversió anual 2018 i triennal 2018-2020, que tenen l'informe favorable d'aquesta direcció general, consta l'actuació següent: l'ampliació de l'autotransformador de 132/66/20 kV i 80 MVA de la subestació ST Vilamarxant, com a inversió prevista per al 2018, codi d'obra 335753052, i inversió bruta d'1.543.279 ?, estant previstos ingressos sufragats per tercers per un valor d'1.052.542 ?.  
  
 En el Pla d'inversions anual 2020 i triennal 2020-2022, s'actualitza la inversió bruta de l'esmentada actuació a 1.442.563 - per al 2019, sense que hi haja referències a la previsió d'ingressos sufragats per tercers.  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siga necessari obtindre per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
El titular d'aquesta autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i els requisits establits en aquesta autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran originar-ne la revocació.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció del projecte tècnic d'execució de data març de 2017, redactat per tècnic titulat o tècnica titulada competent i acompanyat de declaració responsable de data 5 de juny de 2017, presentat per a la construcció de l'ampliació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució, i habilitar I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, per a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per aquesta instal·lació i que han sigut acceptats pel titular. En cas que fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular d'aquesta resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent autorització.  
  
2. La instal·lació a executar haurà de complir, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de tretze (13) mesos des de l'endemà de la seua notificació. No obstant això, amb anterioritat a la finalització, se'n podrà sol·licitar una ampliació concreta mitjançant una sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. El titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit, amb la diligència adequada, les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
5. Així mateix, el titular d'aquesta resolució estarà obligat a complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjudici d'allò previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes, en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils, ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València als efectes de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per un facultatiu o facultativa competent, que acredite que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte d'aquesta autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable d'acord amb el que s'indica en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
8. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en aquest procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general.  
9. Aquesta direcció general, després del tràmit previ del corresponent procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o la inobservança de les condicions imposades en aquesta.  
10. Amb la sol·licitud d'autorització d'explotació, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, indicarà expressament les instal·lacions, equips i elements objecte d'aquella que hagen sigut objecte d'ajudes i aportacions de fons públics o mesures d'efecte equivalent, o hagen sigut cedides i finançades totalment o parcialment per tercers. En aqueix cas, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 31 del Reial decret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s'estableix la metodologia per al càlcul de la retribució de l'activitat de distribució d'energia elèctrica, aquesta autorització haurà de ser objecte de declaració com a instal·lació cedida i finançada totalment o parcialment per tercers a incloure en l'informe a què fa referència aquest precepte.  
  
Tercer  
Desestimar la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació autoritzada en el punt primer de la present resolució, d'acord amb l'argumentació jurídica recollida en els fonaments de dret d'aquesta resolució.  
  
Quart  
Ordenar:  
- La publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificació d'aquesta resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o haurien d'haver emés, condicionat tècnic al projecte d'execució, i les que van informar, o haurien d'haver informat, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública, als titulars de béns i drets afectats, així com a la resta d'interessats en l'expedient, d'acord amb el que es preveu en l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.  
  
Tot això, de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 11 de novembre de 2020.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: M.ª Empar Martínez Bonafé.