Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6296, del 24-06-2010 (2010/6754)

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, SA, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica aérea de transporte de alta tensión, doble circuito, a 220 kV, Quart de Poblet-Torrent, entre los apoyos número 263 y número 266, en el término municipal de Aldaia, provincia de Valencia. Expediente número ATLINE/2008/1133/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6296

Fecha DOGV
:   24-06-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/6754


Fecha del documento
:   26-05-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, SA, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica aérea de transporte de alta tensión, doble circuito, a 220 kV, Quart de Poblet-Torrent, entre los apoyos número 263 y número 266, en el término municipal de Aldaia, provincia de Valencia. Expediente número ATLINE/2008/1133/46. [2010/6754]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2008/1133/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia a instancias de Red Eléctrica de España, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en 28249 Alcobendas, Madrid, paseo Conde de los Gaitanes, 177, relativo a la solicitud de 12 de noviembre de 2008 sobre aprobación de proyecto de ejecución, para la modificación de la línea eléctrica aérea de transporte de alta tensión, doble circuito, a 220 kV Quart de Poblet-Torrent, entre los apoyos nº 263 y nº 266, en el término municipal de Aldaia, provincia de Valencia.  
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente con fecha 14 de octubre de 2008.  
Resultando que conforme lo previsto en el artículo 3.3, apartado c, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, tras su nueva redacción dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, con relación a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la citada ley, fue solicitado por esta Dirección General a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el informe pertinente a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 21 de mayo de 2010 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la modificación de la instalación de la línea eléctrica a 220 kV Quart de Poblet-Torrent, en el término municipal de Aldaia, al considerar que se trata de una instalación de transporte secundario de titularidad del gestor de la red de transporte.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía y en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana del día 3 de febrero de 2010.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que conforme al Decreto 88/2005, de 29 de abril, antes referido, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se dio traslado al Ayuntamiento de Aldaia de la separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa administración, a efectos de prestar su conformidad u oposición. Simultáneamente se dio traslado al mencionado ayuntamiento y de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, modificado por el articulo 72 de la Ley 16/2008, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente contestación del ayuntamiento mencionado a la petición del Servicio Territorial de Energía.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, se dio traslado de la separata correspondiente para que prestaran su conformidad u oposición y en su caso el condicionado técnico procedente a la autorización solicitada, a los diferentes organismos afectados por la instalación, concretamente a:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sin que figure en el expediente contestación al efecto de la mencionada comunidad.  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras, habiendo remitido informe favorable a la instalación solicitada.  
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), sin que figure en el expediente remisión del informe solicitado.  
- Telefónica de España, SA, indicando su conformidad con la instalación, con los condicionados genéricos que en su informe se contienen.  
- Diputación de Valencia. Área de Carreteras, manifestando en su informe los condicionados genéricos y particulares que en el mismo se contienen.  
Remitidos los informes recibidos a la empresa solicitante, manifiesta su conformidad con los mismos.  
Resultando que consta en el expediente resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, de 17 de febrero de 2003, por la que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el estudio informativo del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Madrid-Albacete/Valencia. Subtramo: Motilla del Palancar-Valencia, así como la Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 14 de enero de 2003, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo del Proyecto antes mencionado (BOE 04.02.2003), de la Dirección General de Ferrocarriles de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es la modificación sin variación de trazado de la línea, doble circuito, Quart de Poblet-Torrent, con motivo de la adaptación para la construcción del ferrocarril de Alta Velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, en el término municipal de Aldaia.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la autorización de la misma.  
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a la empresa Red Eléctrica de España, SA, la modificación de la línea eléctrica aérea de transporte de alta tensión, doble circuito, a 220 kV, Quart de Poblet-Torrent, entre los apoyos número 263 al número 266, y las adaptaciones correspondientes, en el término municipal de Aldaia, provincia de Valencia, y cuyas características principales son las siguientes:  
- Tensión nominal: 220 kV y 132 kV (1ª categoría).  
- Tipología constructiva: aérea.   
- Trazado: la modificación no tiene significación alguna sobre la traza actual y consiste en la instalación de dos nuevos apoyos, el nº 264 y el nº 265, de la línea eléctrica a 220 kV que tendrán función de amarre.  
El nuevo apoyo nº 264, se sitúa en el vano nº 263-nº 264 (existente), y el nuevo apoyo nº 265, se sitúa en el vano nº 265-nº 266 (existente). Se desmontan los apoyos actuales, que tienen función de alineación, nos 263, 264 y 265.  
- Modificación que se produce en el vano nº 264-nº 265:  
· Número de circuitos: dos.  
· Tipo de circuito y conductores: duplex, con conductor tipo HEN de aluminio-acero de 22,4 mm de diámetro y 298,07 mm² de sección para la parte de 220 kV. El circuito de 132 kV, tiene las mismas características anteriores de conductor, siendo su configuración sencilla.  
· Cables de tierra: uno compuesto tierra-óptico, del tipo OPGW con diámetro de 17,9 mm.  
· Aislamiento: para cada circuito, tanto 220 kV como el de 132 kV, constituido por cadenas dobles, con aislador de material composite.  
· Apoyos nº 264 y nº 265: metálicos, están constituidos por perfiles de angulares de lados iguales galvanizados, del tipo Drago 2500 H51, de 30 m. Su puesta a tierra se ejecutará con anillos cerrados de varilla de acero descarburado o cable de cobre.  
· Cimentaciones: independientes para cada pata de apoyo, de hormigón en masa y calidad HM-20/P/40.  
· La modificación referida, conlleva a su vez, de forma complementaria, la necesaria adecuación del circuito de esa misma línea, con tensión de 132 kV y que corresponde a la línea denominada Torrent-El Oliveral, siendo su propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y cuyas características quedan recogidas en el apartado anterior.  
- Longitud total de la modificación: Incluye los vanos nº 263-nº 264; nº 264-nº 265; y nº 265-nº 266: 915 ml.  
- Presupuesto total: 412.050'84 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la modificación autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado en el colegio oficial correspondiente en fecha 14 de octubre de 2008, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de cuatro meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SA, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 26 de mayo de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.