Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9436, del 27-09-2022 (2022/8404)

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto ampliación y renovación de la ST132/66/20 kV Corral del Cuervo, y modificación de L/132 kV doble circuito (DC) Corral del Cuervo-Vallat y L/66 kV simple circuito Corral del Cuervo-Alcora, para su conexión a futuras posiciones en la ST Corral del Cuervo, en el polígono 8, parcela 208, en el término municipal de Onda (Castellón). Expediente (1650587) 118/7467-MDI.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9436

Fecha DOGV
:   27-09-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/8404


Fecha del documento
:   28-04-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
    * Onda
    * impacto ambiental

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto ampliación y renovación de la ST132/66/20 kV Corral del Cuervo, y modificación de L/132 kV doble circuito (DC) Corral del Cuervo-Vallat y L/66 kV simple circuito Corral del Cuervo-Alcora, para su conexión a futuras posiciones en la ST Corral del Cuervo, en el polígono 8, parcela 208, en el término municipal de Onda (Castellón). Expediente (1650587) 118/1192-GBM. [2022/8404]  
«Declaración de impacto ambiental  
Expediente: (1650587) 118/7235-RVQ  
Título: Ampliación y renovación de la ST132/66/20 kV Corral del Cuervo; y modificación de L/132 kV doble circuito (DC) Corral del Cuervo-Vallat y L/66 kV simple circuito Corral del Cuervo-Alcora, para su conexión a futuras posiciones en la ST Corral del Cuervo.  
Promotor: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Órgano sustantivo: Dirección Territorial de Industria Energía y Minas de Castellón.  
Ref. Órgano sustantivo: ATLINE/2019/114/12, ATRCCT/2017/16/12, ATRCCT/2019/2/12.  
Localización: Polígono 8, parcela 208, en el término municipal de Onda (Castellón).  
  
Antecedentes y descripción del proyecto  
La subestación transformadora de 132/66/20 kV ST Corral del Cuervo, es una instalación existente y en funcionamiento que obtuvo autorización de la Dirección General de Energía con fecha 3 de mayo de 1982. Posteriormente se han acometido dos ampliaciones autorizadas por la Dirección General de Energía, el 21 de noviembre de 1989, y el 20 de abril de 2005.  
Se encuentra situada en el PK 8,2 de la carretera CV-21, en el paraje denominado «La Pedriza», en la parcela 208, del polígono 8 del término municipal de Onda, provincia de Castellón. Ocupa una parcela de 11.767 m².  
Se trata de una subestación de tipo convencional con sistemas de 132 kV (configuración en simple barra y 7 posiciones, 3 de ellas de línea) y 66 kV en intemperie y un sistema de 20 kV alojado en el interior del edificio de celdas y control. Cuenta con tres transformadores de potencia: dos autotransformadores (AT-1) y (AT-2) de 80 MVA cada uno y relación de transformación 132/66 kV y un transformador (T3) de 40 MVA y relación de transformación 133/20 kV.  
En los expedientes ATRCCT/2017/16/12, ATRCCT/2019/2/12, se aborda la ampliación de la subestación y la modificación de su configuración. La ampliación se desarrollará en terrenos contiguos a la ST, en la parcela 30 del polígono 8, sobre una superficie de 3.383 m². Las modificaciones sobre la configuración se refieren a:  
- Sobre el sistema de 132 kV: se realizará un cambio a configuración de simple barra partida (que permitirá explotar la red de forma desacoplada, permitiendo independizar los flujos de carga, lo que aportará flexibilidad en la maniobra y adaptación a las condiciones operativas de la misma); se ampliará el número de posiciones de línea en tres más (que permitirán la conexión futura del doble circuito de conexión con la futura ST Alcalatén y el nuevo circuito, que llegará desde la ST la Plana en sustitución del existente y ampliando la capacidad de dicho eje); paso a sistema integrado de protección, control, telecomunicaciones y medida (en adelante SIPCO) de las posiciones de línea y de las posiciones de transformadores AT-2 y T-3, renovando los doce transformadores de intensidad, de manera que cada posición tenga 3 secundarios.  
- En el sistema de 66 kV se redistribuirán las posiciones de línea para realizar el equilibrados de cargas. Asimismo, se renovarán equipos obsoletos y se procederá a la adecuación de alturas y distancias al resto de equipos Para ello se implementará un nuevo embarrado tubular, seis transformadores de tensión inductivos en cada una de las semibarras, y un conjunto híbrido en SF6 con interruptor.  
  
- Está prevista la construcción de un nuevo edificio de control de una planta y una única sala (de unos 70 m²) donde se ubicarán los nuevos armarios de control integrado SIPCO y los nuevos cuadros de sistemas auxiliares.  
No se acometen cambios sobre:  
- El parque de transformación.  
- El sistema de 20 kV.  
- Los edificios existentes.  
Por otra parte, en el expediente ATLINE/2019/114/12 se abordan los cambios que afectan a las líneas existentes en el entorno de la subestación ST Corral del Cuervo derivados de las distancias requeridas a la futura ampliación de la CV-21 y de las nuevas conexiones de línea. En particular:  
- El apoyo núm. 17-314388 de la L/66 kV C. Cuervo-Alcora está localizado dentro del ámbito de la ST Corral del Cuervo. Resulta necesario sustituir este apoyo por otro de nueva construcción que se denominará núm. 26-934001N. Este nuevo apoyo se diseña en doble cruceta. La citada L/66 kV se desmontará entre los apoyos núm. 08-045817 y núm. 78-290918 y la ST (177 m), reutilizándose los conductores y el cable de comunicaciones que pasarán a discurrir en aéreo entre los apoyos núm. 59-702665 y núm. 26-934001N; en este nuevo apoyo se realizará un entronque aéreo/subterráneo y la línea discurrirá en subterráneo hasta el pórtico de la subestación (con una longitud total de 201 m).  
- La segunda cruceta del nuevo apoyo núm. 26-934001N servirá para dar cabida al circuito L/132 kV C. Cuervo-Vallat, desde el cual se acometerá en aéreo el pórtico de la ST (61 m).  
La obra civil del proyecto incluirá la excavación de los hoyos y zanjas para las cimentaciones, incluyendo el transporte, medios auxiliares y la retirada de tierra sobrante; el vertido del hormigón, armado e izado de apoyo, montaje y tendido de cables; explanación, excavación y realización de cimentaciones, red de drenaje, zanjas y canalizaciones para cables de control y vallado de cerramiento.  
  
Tramitación administrativa  
En fecha 15 de diciembre de 2020, el Servicio Territorial de Industria Energía y Minas de Castellón (órgano sustantivo), dio traslado a este órgano ambiental de la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto promovido por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con referencia ATLINE/2019/114/12, proyecto denominado modificación de L/132 kV CH Vallat-Corral del Cuervo y L/66 kV Corral del Cuervo'Alcora, para su conexión a las futuras posiciones en la ST Corral del Cuervo; con referencia ATRCCT/2017/16/12, proyecto denominado ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20 kV ST Corral del Cuervo plan 1; y ATRCCT/2019/2/12, proyecto denominado renovación de la ST de 132/66/20 kV ST Corral del Cuervo plan 2.  
Adjuntando a la misma la siguiente documentación:  
- Solicitud del promotor para la evaluación de impacto ambiental (EIA).  
- Documentación técnica: proyecto y anteproyecto.  
- Estudio de impacto ambiental.  
- Informes recibidos durante la fase de información pública y consultas.  
De acuerdo con el certificado remitido, el órgano sustantivo realizó la información pública del expediente mediante anuncio de los citados proyectos en las siguientes fechas:  
- Línea eléctrica expediente ATLINE/2019/114/12, en el BOP de fecha 27 de junio de 2020, en el DOGV de fecha 24 de julio de 2020, en el periódico Mediterráneo el 3 de agosto de 2019 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Onda el 19 de junio de 2020.  
- Subestación ST Corral del Cuervo plan 1 expediente ATRCCT/2017/16/12, en el BOP de fecha 10 de diciembre de 2019, en el DOGV de fecha 10 de marzo de 2020, en el periódico Mediterráneo el 13 de marzo de 2020 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Onda el 20 de diciembre de 2019.  
- Subestación ST Corral del Cuervo plan 2 expediente ATRCCT/2019/2/12, en el DOGV de fecha 1 de abril de 2020.  
No habiéndose producido alegaciones de carácter ambiental durante el periodo de información pública.  
Los informes recibidos durante la fase de información pública que acompañan a la solicitud de evaluación son:  
Los referentes al ATLINE/2019/14/12:  
- El Ayuntamiento de Onda emite informe de fecha 26 de junio de 2020 en el que se indica que las obras y el estudio de impacto ambiental que se describen en los proyectos para los que se solicita información urbanística se ajustan a la normativa del Plan general de ordenación urbana.  
- La Dirección General del Agua, a fecha 18 de junio de 2020 informa que no encuentra aspectos significativos a mencionar y que deberá consultar de las posibles afecciones a las compañías explotadoras de conducciones e instalaciones hidráulicas.  
- La Confederación hidrográfica del Júcar, emite informe a fecha 30 de octubre de 2020 que se indica que el proyecto no cruza cauces ni afecta a zonas de policía de cauces, por lo que no se establecen condicionantes a la actuación propuesta.  
- La Dirección General de Salud Pública, emite informe a fecha 16 de junio de 2020 de en el que se establecen consideraciones de carácter ambiental, relativas a molestias a la población, por la generación de polvo, ruido, y generación de campos magnéticos y eléctricos. Se indica que se debe procurar la protección de la población. También se deberán tomar medidas en la fase de obras para evitar la proliferación del mosquito tigre.  
Informes referentes a la ampliación de la ST- ATCCT/2017/16/12:  
- El Ayuntamiento de Onda el 6 de febrero de 2020 emitió informe en el que se indica que las obras y el estudio de impacto ambiental que se describen en los proyectos para los que se solicita información urbanística se ajustan a la normativa del Plan general de ordenación urbana.  
- La Dirección General de Salud Pública el 11 de junio de 2020 emite informe, señalando que se deberá tener en cuenta el cumplimiento de la normativa sectorial sobre protección contra la contaminación acústica, la de calidad del aire y protección de la atmósfera, así como la relativa a líneas eléctricas de alta tensión. Se recomienda incluir medidas preventivas para evitar las molestias derivadas del tránsito de maquinaria de obra, ruido, generación de polvo, vibraciones, campos electromagnéticos, niveles de ruido, vibraciones, especialmente a la población residente en las inmediaciones de la subestación.  
  
Informes referentes al ATCCT/2019/2/12:  
- El Ayuntamiento de Onda el 29 de mayo de 2020 emitió informe en el que se indica que las obras y el estudio de impacto ambiental que se describen en los proyectos para los que se solicita información urbanística se ajustan a la normativa del Plan general de ordenación urbana.  
- La Dirección General de Salud Pública a fecha 11 de junio de 2020 emite informe en el que se establecen consideraciones en materia de sanidad ambiental. La documentación deberá contener información relativa a la población que pueda verse afectada por el proyecto. Con el fin de evitar riesgos a la población se deberán tener en cuenta el cumplimiento de la normativa sectorial sobre protección, contra la contaminación acústica, la calidad del aire y protección de la atmósfera, así como la relativa a líneas eléctricas de alta tensión. Deberá velarse para garantizar la mínima exposición posible a campos electromagnéticos de baja frecuencia en seres humanos  
Referente a la generación de residuos, se reducirá al máximo realizándose una correcta separación y tratamiento de los mismos.  
- La Dirección General de Cultura y Patrimonio a fecha 28 de septiembre de 2020 emite informe de carácter favorable a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano proyecto ampliación STR Onda y LE a 66 kV en STR Onda de L/Corral del Cuervo-Vila-Real y conexión T 66 kV. En la misma se cita que ya fue informado favorablemente el expediente ATRCC/2017/16/12 a fecha 28 de noviembre de 2018.  
- El STIEM de Castellón a fecha 24 de mayo de 2021, dio traslado de tres informes, emitidos por el Servicio de Vida Silvestre, todos ellos de fecha 17 de febrero de 2020. En los mismos, se indica que no existe afección a Red Natura y no se precisa emitir la valoración preliminar de repercusiones al no encontrarse dentro del ámbito territorial del Decreto 60/201, de 5 de abril, del Consell. En lo referente a la afección a especies de los catálogos de fauna y flora amenazada de la Comunitat Valenciana indica que no existen afecciones según sus competencias, y establece como condicionante que los apoyos de las líneas deberán cumplir la normativa establecida en el Real decreto 1432/2008 por encontrase la instalación en zona de protección a avifauna por líneas eléctricas.  
  
  
Consideraciones ambientales  
El estudio de impacto ambiental (EIA) presentado, aborda tres actuaciones la ampliación y renovación de la ST C. Cuervo, la reordenación de los circuitos de 132 kV de C. Cuervo-Vallat y de 66 kV C. Cuervo-Alcora, y la construcción de la nueva línea de 132 kV, DC, ST C. Cuervo - ST La Plana, si bien esta última actuación no se evaluara en la presente declaración de impacto, por encontrarse en un momento procedimental distinto cuando se presentó la solicitud de evaluación ambiental y así solicitarlo el promotor.  
Como se ha indicado con anterioridad la ampliación de la ST C. Cuervo, y la línea futura proveniente de la ST Alcalatén, obligan a la modificación de las posiciones de la líneas de 132 kV ST C. Cuervo-ST Vallat, y de 66 kV C. Cuervo-Alcora eliminando el apoyo en la ST y creando uno nuevo de doble cruceta, que soportará ambas líneas.  
El área afectada por la modificación se limita a la superficie de ampliación de 3.300 m aproximados, los escasos metros de sustitución de líneas y la creación del nuevo apoyo.  
El EIA analiza distintas alternativas para la ampliación en los distintos laterales de la ST, sin que haya diferencias significativas a nivel ambiental. La vegetación circundante, es similar en todos los laterales de la ST, correspondiendo a matorral y pino carrasco. Se descarta la ampliación por el oeste por la proximidad a la CV-21, y dado que las principales acciones de ampliación afectan al parque de 132 kV y situándose este al norte de la instalación, la solución desde el punto de vista técnico será la ampliación en los laterales noroeste y ligeramente por el noreste, siendo la opción técnica y ambientalmente más viable.  
El EIA analiza un área de estudio muy extensa de una superficie aproximada de 4.667 ha. No obstante, el área potencialmente afectada por la actuación se limita a un territorio de escasa extensión delimitado por la CV 21 (por el oeste) y por la CV- 189 (por el norte) encontrándose una zona urbanizada muy próxima a unos 200 m al sur de la ST C. Cuervo. El núcleo urbano de Onda se sitúa a unos 5.000 m y el polígono de Alcora a unos 3.800 m. Los sectores residenciales más próximos son el paraje Sitjar Baix y la partida de Predrissetes situados a tan solo unos 200 m.  
El entorno en el que se ubica el proyecto es prácticamente llano y de carácter forestal ocupado mayoritariamente por pastizal nitrófilo, matorral y pino carrasco. La parcela no se encuentra situada en el ámbito de ningún espacio natural protegido ni Red Natura 2000. Tampoco se observa afección a especies de los catálogos de fauna y flora amenazada de la Comunitat Valenciana, de conformidad con los informes del Servicio de Vida Silvestre.  
Cabe señalar que, la ST C. Cuervo se encuentra incluida en el ámbito del plan de ordenación de recursos naturales (PORN) Serra d'Espadá, aprobado por Real decreto 218/1997 de 30 de julio, encontrándose dentro de la zona de amortiguación de impactos, entre áreas de influencia antrópica y áreas naturales. No obstante, no se estima que las actuaciones previstas puedan tener afección sobre dicho espacio.  
De acuerdo con la información cartográfica que consta en la IDEV la superficie a ocupar por la ampliación no se ve afectada por peligro de inundación según PATRICOVA, se observa que la mayoría del terreno a ocupar está despoblada de vegetación, salvo algunos ejemplares de pino carrasco, y que la ampliación ocupará suelo forestal común según PATFOR.  
Para la ejecución del proyecto, se desmontará el vallado en la zona de ampliación y se construirá un nuevo cerramiento con una altura de 2,30 m. Será necesario el desbroce de la superficie y la tala de algunos ejemplares de pino carrasco, así como las podas necesarias para mantener las distancias de seguridad con las líneas eléctricas. No se prevén grandes movimientos de tierra derivados de excavación, (unos 110 m³) manteniéndose la misma la cota de subestación +88,00 m para albergar las infraestructuras y equipos. Para la ejecución de los trabajos no se requerirá la apertura de ningún acceso provisional para entrada o salida de maquinaria, utilizándose los existentes.  
Durante las obras, pueden generarse molestias en el entorno derivadas del acceso y movimiento de maquinaria y equipos, sobre todo a los habitantes de las urbanizaciones cercanas. Si bien la proximidad a la carretera CV21 permitirá un fácil acceso de dichos medios a la parcela, limitando la afección a terceros.  
El EIA incorpora medidas preventivas durante las obras, encaminadas a reducir la afección a la atmósfera, como disminuir el polvo en suspensión, realizando el riego de caminos y acopios de tierras, cubrir las tolvas de los camiones con lonas durante la retirada de tierras y reducir la velocidad de circulación.  
En lo que se refiere al incremento del ruido ambiental, se mantendrá el control del correcto funcionamiento de la maquinaria y los equipos de obra, así como de los horarios de trabajo establecidos, que en ningún caso serán nocturnos. Se evitará el funcionamiento simultaneo de la herramienta pesada; se realizarán revisiones periódicas de la maquinaria de obra; y no se utilizará maquinaria cuyo nivel sonoro supere los 90 dB(A) medidos a 5 m de distancia.  
La parcela está situada sobre una zona con vulnerabilidad baja de acuíferos. No obstante, se tomarán una serie de medidas preventivas en la protección al suelo y las aguas en la fase de obras, tales como minimizar las zonas de acopio, gestionar los residuos de obra por empresas autorizadas, o no realizar mantenimientos de maquinaria en las zonas de obra. Se tomarán las medidas adecuadas para la eliminación de cualquier vertido accidental y se retirarán los posibles aterramientos que puedan obstaculizar el flujo natural de las aguas superficiales.  
El proyecto incorpora el preceptivo estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, en el que se describe como a la finalización de las obras se efectuará la limpieza general de la zona, gestionando según la normativa todos los residuos y materiales excedentes o sobrantes, y se restaurarán o acondicionarán todas las infraestructuras del entorno dañadas a consecuencia de las obras: accesos, infraestructuras, cunetas, etc.  
Dado que la ampliación de la ST conlleva la instalación de equipos con aislamiento en gas SF6, el EIA indica que los trabajos a realizar con estos equipos se llevará a cabo por personal cualificado, que adoptará las medidas de precaución usuales en este tipo de operaciones de acuerdo con la normativa vigente, en concreto el Real decreto 115/2017, de 17 de febrero, que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos de las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.  
Respecto a la potencial afección sobre el patrimonio cultural el promotor ha realizado una prospección arqueológica, tras la obtención de la preceptiva autorización. Se ha obtenido informe favorable a los efectos patrimoniales del órgano competente en la materia. En todo caso si durante la ejecución de las obras se encontraran restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, en conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural.  
Las obras producirán un desplazamiento temporal de fauna si bien no se prevén afecciones relevantes por la escasa superficie a ocupar. Según se indica en los informes emitidos por el servicio de vida silvestre, la realización del proyecto no causará afecciones negativas a hábitats ni a especies protegidas en su ámbito de competencias. En el mismo informe se establece como condicionante que los apoyos de las líneas deberán cumplir la normativa establecida en el Real decreto 1432/2008 por encontrase la instalación en zona de protección a avifauna por líneas eléctricas.  
Para minimizar el riesgo de incendio se ha previsto que la maquinaria a utilizar no tendrá cantidades significativas de fluidos combustibles que puedan suponer un riesgo mayor de incendio, y se dispondrá de extintores portátiles debidamente señalizados. No obstante, por encontrarse la instalación en terrenos forestales se deberá seguir lo previsto en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, que establece el pliego de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
En fase de funcionamiento se establecerán las medidas adecuadas para minimizar los impactos. Se ha realizado un estudio teórico de los niveles sonoros de la ST que establece que durante el funcionamiento se cumplirán los límites establecidos en la normativa vigente en materia de contaminación acústica. Se ha realizado un análisis de las emisiones magnéticas en el entorno exterior de la subestación eléctrica, considerando un grado de carga máxima de los equipos. Se obtienen valores del orden de 12 µT en el borde de la parcela de la subestación, inferiores al nivel de 100 µT establecidos por la normativa europea de referencia.  
En fase de funcionamiento se seguirán las medidas ya establecidas en la ST, tales como la gestión adecuada de los residuos de engrase o los sistemas de seguridad de los transformadores, con sistemas de contención de fugas de aceites dieléctrico, desde donde será extraído para su gestión adecuada en CAT. En caso de sustitución de un transformador, el aceite será extraído y repuesto in situ por camión cisterna, para evitar derrames.  
Respecto a las posibles afecciones al paisaje, dada la escasa magnitud del proyecto y la existencia en el entorno de varias urbanizaciones y una cantera, hacen que la intrusión visual sea escasa, unido esto a que el campo visual es muy limitado restringiéndose a la cara norte de los relieves que rodean a la ST.  
El Programa de vigilancia ambiental, incluye tareas de vigilancia durante las obras de ejecución del proyecto y el seguimiento durante el funcionamiento de la instalación, comprobando la eficacia de las medidas preventivas y correctoras incorporadas al proyecto y detectando cualquier impacto no previsto. Se prevé la elaboración de informes periódicos donde se reflejarán las actuaciones realizadas y cualquier incidencia detectada.  
  
Consideraciones jurídicas  
El proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, de acuerdo con el artículo 7.1 a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en concordancia con el anexo I grupo 2 g) del Decreto 32/2006 del Consell por el que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana.  
El expediente ha observado los trámites previstos en la sección 1ª, capítulo II del título 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en las demás disposiciones que le son de aplicación.  
El artículo 13 del Decreto 176/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, atribuye a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental la competencia sobre la evaluación de impacto ambiental de proyectos.  
Por todo cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y con el visto bueno del subdirector general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que ostento resuelvo,  
  
Primero  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ampliación y renovación de la ST Corral del Cuervo y modificación de línea de 132 kV CH Vallat'Corral el Cuervo y línea de 66 kV Corral el Cuervo-Alcora para su conexión a las futuras posiciones en la ST Corral del Cuervo, promovido por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en Onda (Castellón), siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y de conformidad con las siguientes condiciones:  
- Resultan de aplicación las previsiones del Decreto 7/2004, de 23 de enero, que establece el pliego de normas de seguridad en prevención de incendios forestales durante la ejecución de las obras y tareas de mantenimiento, dada la proximidad de terreno forestal.  
- El apoyo proyectado deberá cumplir la normativa establecida en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  
- Las acciones incluidas en el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.  
- En los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto en el plazo de cuatro años. A estos efectos, el promotor notificará al órgano ambiental el comienzo de las obras.  
  
  
  
Segundo  
Conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:  
a. Ordenar la publicación de la presente declaración de impacto ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, así como en la sede electrónica.  
b. La presente declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso sin perjuicio de los que, en su caso procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.  
  
Tercero  
El órgano sustantivo deberá tener debidamente en cuenta, en el procedimiento de autorización del proyecto, la evaluación de impacto ambiental efectuada, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, referidos tanto al contenido de la autorización como a la publicidad de la decisión.  
  
València, 28 de abril de 2022.- El director general de Calidad y Educación Ambiental: Joan Piquer Huerga.»