Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6204, del 11-02-2010 (2010/1072)

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación de los proyectos de ejecución y addenda para la construcción de la red de distribución de gas natural en determinadas zonas urbanas en el término municipal de Utiel, en favor de Gas Natural Cegas, SA. Expediente número CBREDE 2004/14/46, CBREDE 2006/41/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6204

Fecha DOGV
:   11-02-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/1072


Fecha del documento
:   03-12-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación de los proyectos de ejecución y addenda para la construcción de la red de distribución de gas natural en determinadas zonas urbanas en el término municipal de Utiel, en favor de Gas Natural Cegas, SA. Expediente número CBREDE 2004/14/46, CBREDE 2006/41/46. [2010/1072]  
Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas, SA, con fecha 24 de mayo de 2004 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el proyecto y documentación complementaria para la distribución de gas natural en el término municipal de Utiel, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 2 de abril de 2004, para que le sea otorgada la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la distribución de gas natural en el municipio de Utiel, provincia de Valencia.(CBREDE/2004/14/46).  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1998), mediante el anuncio correspondiente, que se publicó en los diarios El Mundo y ABC el día 30 de diciembre de 2004, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 29 de diciembre de 2004 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 19 de enero de 2005, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Utiel.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones a la petición.  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Utiel, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones que considere oportunas referidas a la solicitud de Gas Natural Cegas, SA, no figura en el expediente la remisión del informe solicitado, pese a la reiteración efectuada por el referido Servicio Territorial.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados.   
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:  
- Gas Natural Distribución, SDG, SA, manifestando su conformidad con la ubicación del punto de entrega al que se hace mención en la documentación aportada.  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras, informando que la carretera afectada es de titularidad del Ayuntamiento de Utiel, al que se ha remitido la solicitud y documentación recibida.  
- Diputación de Valencia. Área de Carreteras, por afección a la carretera CV-470, Utiel a Mira por Camporrobles, informando desfavorablemente por cuanto el trazado propuesto no define si las canalizaciones van a discurrir por acera o por la plataforma de la carretera, debiendo presentar la documentación requerida en dicho informe.  
Trasladados los anteriores informes a la empresa solicitante, manifestó su conformidad con los dos primeros y presentó la documentación solicitada por la Diputación de Valencia, que fue nuevamente trasladada al mencionado organismo, sin que figure en el expediente contestación al efecto.  
Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas, SA, con fecha 21 de junio de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, junto con el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 31 de mayo de 2005, para que le sea otorgada la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la distribución de gas natural en los Sectores S-3 y P-3 del municipio de Utiel, provincia de Valencia.(CBREDE/2006/41/46)  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1998), constando en el expediente su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 30 de diciembre de 2006 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 11 de diciembre de 2006.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones a la petición.  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Utiel, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones que considere oportunas referidas a la solicitud de Gas Natural Cegas, SA, figura en el expediente como condicionantes remitidos por el referido ayuntamiento la previa obtención de la licencia municipal correspondiente, aprobando las especificaciones técnicas propuestas.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados.   
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, por cruzamiento de cauce público (río Magro) mediante conducción de gas natural, anclada al puente de la calle Héroes del Tollo, en el término municipal de Utiel, habiendo remitido el referido organismo la autorización de la instalación con las condiciones que en la misma se contienen  
- Gas Natural Distribución, SDG, SA, no habiendo remitido el informe solicitado, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
- Diputación de Valencia. Área de Carreteras, remitiendo informe del Servicio de Conservación y Explotación, en el que manifiesta no existir inconveniente para la legalización del trazado de la canalización, previa la obtención de los correspondientes permisos con anterioridad a su ejecución.  
Trasladados los informes contestados a la empresa solicitante, manifestó su conformidad con los mismos.  
Resultando que como precedentes de la presente resolución figuran las siguientes:  
- Resolución de 22 de octubre de 1996 de la Conselleria de Industria y Comercio sobre concesión administrativa a Repsol Butano, SA para la prestación del servicio público de suministro y distribución por canalización de combustibles gaseosos de la 2ª y 3ª familia en la localidad de Utiel (Valencia), para usos domésticos, comerciales y pequeñas industrias.  
- Resolución 24 de octubre de 2003 del Servicio Territorial de Industria de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza a la empresa Repsol Butano, SA, la ejecución material de la instalación correspondiente al proyecto de las instalaciones de almacenamiento y distribución de GLP en el término municipal de Utiel desde el centro de almacenamiento existente en el Polígono Residencial La Celadilla (CBREDE/1997/41).  
- Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 2 de diciembre de 2004 por la que se otorga a Gas Natural SDG, SA autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto denominado Ramal Chiva-Utiel y sus instalaciones auxiliares, afectando, entre otros al término municipal de Utiel, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública.(CBREDE/2003/25/46)  
- Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 7 de diciembre de 2007 por la que se otorga a Gas Natural Transporte SDG, SL autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena a Utiel y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Utiel, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. (CBREDE/2006/49/46)  
Resultando que mediante oficio de fecha 13 de febrero de 2009 la Dirección General de Energía solicitó de la empresa Repsol Butano, SA información acerca de la delimitación concreta de las instalaciones de su propiedad existentes en el término municipal de Utiel, así como la descripción de los planes de expansión de la red en la zona, habiendo presentado en fecha 10 de marzo de 2009, escrito y documentación anexa, con las manifestaciones que en el mismo se contienen.  
Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas, SA, con fecha 25 de marzo de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia en el expediente iniciado, CBREDE/2004/14/46, mediante el que se manifiesta que al objeto de integrar y completar los proyectos de desarrollo de distribución de gas natural en el municipio de Utiel presentados y así abarcar todo el casco urbano y los distintos desarrollos urbanísticos del término municipal, presenta addenda al proyecto de autorización administrativa de la red de gas natural en dicho municipio, firmada por técnico competente y visada por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 17 de marzo de 2009.  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Utiel, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, en el que hagan constar las condiciones que considere oportunas referidas a la addenda presentada por Gas Natural Cegas, SA, figura en el expediente la remisión de informe en el que se manifiesta lo siguiente:  
- Que la documentación presentada se refiere a la separata de afección a la carretera CV-470, clasificada como Suelo Urbano, Multifamiliar compacto en el Plan General de Ordenación Urbana de Utiel, reseñando la documentación y datos necesarios para aportar la solicitud de la correspondiente licencia municipal de obras y la autorización por parte del Área de Carreteras de la Diputación de Valencia para la ejecución de los trabajos referenciados.  
Trasladado el mencionado informe a la empresa solicitante, manifiesta su aceptación al mismo.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata de la addenda, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a los siguientes:  
- Diputación de Valencia. Área de Carreteras, remitiendo informe del Servicio de Conservación y Explotación, en el que manifiesta no existir inconveniente par la legalización del trazado de la canalización, previa la obtención de los correspondientes permisos con anterioridad a su ejecución.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, para cruzamiento subterráneo de cauce público (río Magro) por conducción de gas natural en el término municipal de Utiel, habiendo remitido autorización con las condiciones que en la misma se contienen.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, manifestando no encontrar inconveniente con la ejecución de la instalación solicitada.  
- EGEVASA, remitiendo informe en el que señalan los tramos de la red de colectores generales del sistema de saneamiento de Utiel que pueden verse afectados por la instalación.  
Los mencionados informes fueron remitidos a la empresa solicitante, habiendo sido aceptados sus condicionados.  
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), comunicando que de conformidad con la Ley del Sector Ferroviario no se puede autorizar un cruce de tubería por debajo de un paso inferior al ferrocarril.  
El mencionado informe desfavorable fue remitido a la peticionaria, habiendo contestado Gas Natural Cegas, SA mediante escrito con registro de entrada de 13 de octubre de 2009 mediante el que manifiesta que está analizándose con el mencionado organismo la viabilidad del cruce de la estructura ferroviaria, tanto en el punto señalado, como la posibilidad de desplazar el punto del cruce y que a efectos de proseguir la tramitación del expediente, se señala que el cruce de afección del organismo ADIF y la calle y zona suministradas aguas abajo del cruce sean retiradas como parte de la aprobación del proyecto de ejecución, las cuales serán objeto de la presentación de otra addenda II posterior y por tanto, no incluida en la presente addenda-proyecto.  
- Fue remitida igualmente separata de la addenda a la empresa Repsol Butano, SA para prestar su conformidad u oposición con las obras de dicho proyecto, que afecta a bienes dependientes de la misma, habiendo presentado la referida empresa escrito de fecha 14/07/2009, mediante el que manifiesta, en síntesis, lo siguiente: 1. Que reitera su posición ya expuesta en contestación al requerimiento efectuado por la Dirección General de Energía y que es la distribuidora que se encuentra en mejor disposición de realizar el suministro de gas canalizado a las nuevas zonas de expansión del municipio de Utiel de manera rápida y eficiente, pues posee unas instalaciones en servicio dentro del casco urbano consolidado, habiendo realizado importante inversiones económicas. 2. Que el ámbito geográfico de la autorización solicitada por Gas Natural Cegas, SA es ahora tanto para el casco urbano, como para las zonas de expansión y sin embargo, las instalaciones ya existentes para la distribución de GLP canalizado son susceptibles de prestar un servicio de distribución allí donde ya existen y a nuevas urbanizaciones o núcleos de población, sin necesidad de que se dupliquen redes de canalización. 3. Que el proyecto de Gas Natural Cegas comprende zonas ya gasificadas por Repsol Butano, SA o que van a ser gasificadas y se observa la coincidencia en algunos tramos que discurren por algunas calles lo que hace redundante el empleo de nuevos recursos para la nueva red a desarrollar, penalizando la reducción de costes y el aumento de la competitividad. 4. Que el gas propano constituye una fuente de energía limpia, segura y económica. 5. Que como condicionantes técnicos establece los que en su escrito se contienen, señalando que toda empresa distribuidora que pretenda extender sus redes en zonas ya gasificadas, previamente al inicio de las obras deberá solicitar a la empresa que está suministrando gas en esa área, las posibles afecciones que dichas obras pudieran ejercer sobre sus canalizaciones enterradas.   
Trasladado el referido informe a la empresa solicitante contesta manifestando lo siguiente:  
1. Que como desarrollo del gasoducto de transporte secundario Chiva-Utiel, se ha tramitado el expediente de la denominada antena a Utiel, con autorización de explotación de fecha 27 de julio de 2009, mediante la que se accede desde el gasoducto hasta el polígono industrial EL Tollo, donde partirá la red de distribución que dotará de suministro al casco urbano de Utiel y a los futuros sectores residenciales e industriales que puedan surgir. 2. Que el hecho de que existan redes de gases licuados derivados del petróleo (GLP) dentro del término municipal de Utiel, no impide que Cegas obtenga la aprobación del proyecto de red de distribución que ha presentado, por cuanto de las consideraciones expuestas en el informe de la Comisión Nacional de Energía de fecha 28 de febrero de 2008 sobre la compatibilidad de redes de distribución, se viene a concluir por la misma, que: «las Disposiciones incluidas en los artículos 55, 73 y 74 y Disposición Adicional Vigésima Tercera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, referentes a la distribución de gas natural y al aire propanado, no excluyen la autorización administrativa de instalaciones ajenas a dicha actividad, como son las redes de distribución de GLP a granel por canalización». Consecuentemente, la Comisión Nacional de Energía reconoce la compatibilidad de las redes de gas natural con las de GLP, admitiendo su coexistencia, resaltando, además, que el proyecto presentado pretende llevar a cabo una planificación adecuada de la expansión de las redes de gas natural, teniendo en cuenta las redes ya existentes en el municipio y garantizando que sean compatibles con las redes de GLP existentes en la zona. 3. Concluye manifestando que el proyecto debe ser autorizado, por cuanto la antena de suministro se encuentra ejecutada a la espera de la obtención de la autorización administrativa para distribución de gas natural en el término municipal de Utiel; El hecho de que existan redes de GLP en la zona que se pretende gasificar no excluye la existencia de autorizaciones para ejecutar redes de gas natural; y por último, el proyecto presentado ha tenido en cuenta la existencia de esas redes de GLP y su compatibilidad. 4. En cuanto a los condicionantes técnicos y de seguridad planteados por Repsol Butano, SA, una vez analizados los mismos, entiende que son aceptables, sin perjuicio de que Repsol Butano, SA, en cumplimiento de los dispuesto en el apartado 8 de la ITC-ICG 01 del Real Decreto 919/2006, deberá informar en la forma y plazos establecidos y en su momento, de la localización exacta de sus instalaciones, así como de las normas y obligaciones a respetar.   
Trasladado nuevamente el escrito presentado a la empresa Repsol Butano, SA, contesta manifestando su reiteración en el contenido de sus argumentos, así como que en el supuesto de que fuera concedida la autorización administrativa y aprobación del proyecto presentado para las instalaciones de gas natural en el municipio de Utiel, Repsol Butano, SA dará cumplimiento estricto a lo recogido en el apartado 8 de la ITC-ICG 01 «Prevención de afecciones por terceros» de manera que sus instalaciones no resultaran afectadas por las actuaciones de Gas Natural Cegas.  
Resultando que por la empresa Repsol Butano, SA, se ha presentado escrito de fecha 15 de abril de 2009 (CBREDE/2009/11/46) ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, mediante el que se hace entrega de la «Memoria para la ampliación de red de suministro de gas canalizado de GLP» de conformidad con el apartado 2 de la ITC-ICG 01 del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de combustibles gaseosos aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, que contiene la previsión de ampliación de la red a realizar en el año 2009 para determinados municipios, entre ellos el de Utiel.   
Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas, SA, con fecha 13 de octubre de 2009 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia en el expediente iniciado, CBREDE/2004/14/46, mediante el que se detalla la delimitación geográfica del proyecto de ejecución y addenda, con descripción del área y viales, así como las fases de ejecución del mismo.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA, reúne los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título II del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Considerando que en la fecha que es dictada la presente resolución, constan justificadamente acreditados a esta Dirección General de Energía por parte de Gas Natural Cegas, SA los datos referidos a los siguientes extremos:  
- La zona geográfica delimitada adecuadamente y definida la instalación principal de la red, dentro de zonas urbanizadas o con proyecto de urbanización aprobado.  
- Referencia al plan de expansión de la red en la zona para la llegada del gas a los distintos puntos de suministro incluidos en el ámbito de la autorización.  
- Identificación de los límites y distancias existentes de las zonas objeto de solicitud, limitada la expansión a suelo clasificado como urbano o urbanizable con proyecto de urbanización aprobado.  
- Punto de conexión de la infraestructura de gas, su emplazamiento geográfico, titular y características que lo definen.  
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con la solicitud y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones, es dotar de infraestructura gasista al municipio como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial y la diversificación energética.  
Resultando el contenido del informe del Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b) de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Considerando el Informe de la Comisión Nacional de Energía de fecha 28 de febrero de 2008 sobre compatibilidad de redes de distribución, así como las consideraciones y conclusiones que en el mismo se contienen respecto a las disposiciones incluidas en los artículos 55, 73 y 74, y Disposición Adicional Vigésima Tercera de la referida Ley 34/1998.  
Considerando lo dispuesto en el Capítulo V «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», del Título IV «Ordenación del suministro de combustibles gaseosos por canalización» de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando lo dispuesto en el artículo 73.7 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007 de 2 julio por la que se modifica la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.  
Considerando que existe entre la totalidad de las solicitudes presentadas para la construcción de las red de distribución de gas natural en el término municipal de Utiel, íntima conexión a efectos de su resolución, se procede a su acumulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando las ventajas en orden a la garantía, a la conexión a la red en funcionamiento y existente de los gasoductos Ramal Chiva-Utiel y Antena a Utiel, al alcance y plan de expansión, la calidad y condiciones técnicas de los planteamientos realizados a través de las solicitudes tramitadas, en virtud de lo anteriormente establecido y que esta Dirección General de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3. d) de la Ley 34/1998 y con el artículo 18 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en determinadas zonas urbanas en el término municipal de Utiel, provincia de Valencia, que se concreta en los siguientes pronunciamientos:  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d) y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 10.708'37 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el punto 4 del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad con el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública  
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
2. Gas Natural Cegas, SA cumplirá con las obligaciones que se señalan estrictamente en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en particular referida al ámbito geográfico de la presente autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
4. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
5. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
6. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural, se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
7. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
8. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
9. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha su notificación.  
Segundo  
Aprobar a Gas Natural Cegas, SA los proyectos de ejecución y addenda firmados por técnico competente y visados por el Colegio Oficial correspondiente, en fechas 2 de abril de 2004, 31 de mayo de 2005 y 17 de marzo de 2009, para la construcción de la red de distribución de gas natural en la localidad de Utiel, provincia de Valencia y cuyas características principales son:  
- Sujeto: Gas Natural Cegas, SA.  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Punto de Conexión:   
Salida desde la válvula de la estación de regulación y medida del gasoducto Antena a Utiel, que dispone de autorización administrativa de fecha 7 de diciembre de 2007, de esta Dirección General de Energía y autorización de explotación de fecha 27 de julio de 2009 del Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
- Estación de Regulación y Medida (ERM)  
Está situada en recinto cerrado, en el polígono industrial El Tollo y junto a la ERM antes referida del gasoducto Antena a Utiel. Con rango de presión MOP-10/MOP-0'4(1) y caudal de consumo de 2500 m³(n)/h.  
- Red de distribución. Trazado:  
Desde la ERM anteriormente descrita, parte la red general, con las tuberías de material polietileno-100, calidad SDR 17'6 y 200 mm de diámetro, en zanja compartida y presiones respectivas MOP-0'4 y MOP-10(1), cruzando el río Magro y por las calles del casco urbano Héroes del Tollo, Nicolás Ruiz, Dos de Mayo, y av. Marín Lázaro, en dónde finaliza la tubería con la presión de MOP-10(1).  
Las longitudes previstas son de 3.050 ml (presión MOP-10) y 2.600 ml (presión MOP-0'4) con diámetro 200 mm.  
Los diferentes ramales de las redes secundarias partirán de la red general descrita, con una presión MOP-0'4(1), con las mismas características de calidad de las tuberías. La distribución de realiza con diámetros de 160 mm, 110 mm y 90 mm, siendo las longitudes de 1.215 ml, 3.235 ml y 1.350 ml, respectivamente, para la alimentación del resto del casco urbano y sectores residenciales cercanos.   
Las tuberías discurren, en condiciones normales, a una profundidad mínima desde la generatriz superior de 0'60 m en las aceras, y a 0'80 m en otro tipo de terreno.   
Particularmente, se tendrán en cuenta los condicionados establecidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que determinan que el cruzamiento de las conducciones paralelas previstas bajos el río Magro, en el punto de dicho cauce con la calle Héroes del Tollo se instalará mediante perforación dirigida en polietileno 100 de 200 mm de diámetro, en vaina de protección de 315 mm de diámetro, y que fueron aceptadas por la empresa autorizada.  
- Descripción de las zonas geográficas solicitadas y Plan de Expansión:  
Fase I. (1ª anualidad desde la autorización administrativa).  
Viene delimitado por la poligonal definida por las siguientes calles:  
San Isidro, Unión Musical Utielana, Masa Coral Utielana, Agricutor Utielano, El estrecho, El Milagro, Cruz Roja, Héroes del Tollo, Madrid, José Echegaray, Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez, Jacinto Benavente, Benito Pérez Galdós, Nicolás Ruiz (Parcial entre nº 2-22), av. Río Magro, Paseo Alameda (Parcial entre nº 2-18 y nº 1ª-15), av. Ramón y Cajal, Padre Jesús Gómez, García Berlanga (Parcial entre nº 1-39), Teruel (Parcial entre nº 1-29), Rafael Duyos, La Torre, Instituto, Aragón (Parcial entre nº 1-79 y nº 2-44), Villagordo del Cabriel (Parcial entre nº 2-38), Las Cuevas, Las Casas, Los Corrales, Rafael Ponce, pl. Generoso Planells, Canónigo Múñoz (Parcial entre nº 2-26), García Berlanga, pl. Fausto Pérez, Eduardo Dato (Parcial entre nº 2-26), Las Cruces (Parcial entre nº 1-53 y nº 12-62), Delicias, Doctor Siguenza, Del Canal, Sinarcas, Castilla, Parchel, Cuenca, Francisco Viñez, Paz, Peñuela, Aragón, Dos de Mayo, Bilbao, Colón, Barcelona, Villagordo del Cabriel, Marín Lázaro, Nuestra Señora, Padilla, Comuneros de Castilla, Actor Rambla, Maldonado, Bailén Bravo, Sevilla, pl. Estación, De la Vid, Doncellas, Felipe Martínez, Felipe Hernández, Zaragoza, Las Cruces, Cervantes, Despedida, Lope de Vega, San Sebastián, Isabel La Católica, San Fernando, Barcelona (Parcial entre nº 2-88 y nº 33-113), Estación (Parcial entre nº 1-17 y nº 12-14), Doctor Gómez Ferrer, Doctor Alejandro García (Parcial entre nº 2-38 y nº 27-43), y Abarca; así como las siguientes calles pertenecientes al sector industrial El Tollo (denominación En Proyecto), y las calles Nuevo Tollo H, Nuevo Tollo G, Nuevo Tollo D, Nuevo Tollo B, Nuevo Tollo A, Nuevo Tollo E y Nuevo Tollo F.  
Se ejecutarán las infraestructuras de distribución para pasar entre zonas de suministro en los viales anteriores, y en la av. Marín Lázaro y pl. Mesilla Virgen, para enlazar con el Sector S-6 y la calle del Canal para enlazar con el Sector P-1, que será objeto de la Fase II.  
Fase II. (2ª anualidad desde la autorización administrativa).  
Viene delimitado por la poligonal definida por las siguientes calles:  
Ferrocarril, Pedro I, Cervantes, San Cristóbal, Síndico, Ballesteros, Lepanto, San Gabriel, Travesía de la Merced, Pintor Sorolla, De la Merced (Parcial entre nº 1-29 y nº 16-30), La Nogueras, Pintor Ribera, Doctor Fleming, Requena, av. de Madrid, de Las Aldeas, Río Luar, Río Cabanas, Río Viñuelas, Quevedo (Parcial entre nº 1-41 y nº 12-30), San Ildefonso (Parcial entre nº 12-80 y nº 55-105), Aseo, Arcos, Alamos, Oriente (Parcial entre nº 2-34 y nº 19-41), Puerta Nueva, Plaza Castillo y Tetuán; así como las calles Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Celadilla, Castilla, San Antonio y Tuejar; y los viales incluidos en los sectores S-1, S-2, P-1, P-2 y S-6 de Utiel.  
Fase III. (3ª anualidad desde la autorización administrativa).  
Viene delimitado por la poligonal definida por las siguientes calles:  
Sectores P-4, P-3 (calles La Vesana, Charco Tizón, El Requejo, Mercado, Camino Batanejo, Julián López Tarín y palomar) unidad de ejecución UA-1, así como el sector industrial El Nuevo Tollo que comprende las calles: Nuevo Tollo D, Nuevo Tollo C y Nuevo Tollo A.  
El ámbito geográfico de las fases antes descritas, queda definido con mayor detalle en el plano de la Addenda: nº 0489-RK 6.1. Rev 00.  
- Quedan excluidos como parte de la presente aprobación, de conformidad con la solicitud de Gas Natural Cegas, SA recogida en su escrito de 13 de octubre de 2009, el cruce de afección con el Organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), así como la calle y zona suministradas aguas abajo del referido cruce que será objeto, en su caso, de la aprobación de una Addenda posterior.  
- Presupuesto total conjunto: 535.418'64 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y addenda presentados, en los plazos establecidos en las fases anteriormente descritas, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio. De igual forma, las instalaciones se deberán ajustar a las zonas urbanas calificadas como tales en el vigente Plan General de Ordenación Urbana y aquellas otras actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
2. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial, así como los requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas incluidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias conforme al Real Decreto 919/2006 antes citado.  
3. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 3 de diciembre de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.