Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5080, del 29-08-2005 (2005/8823)

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2005 del director general de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas SA. (Renomar) para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, entre la subestación ST Torre Miró y la subestación ST Morella, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (expedientes ATLINE/2003/68 y ATLINE/2003/68/12).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5080

Fecha DOGV
:   29-08-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2005/8823


Fecha del documento
:   20-07-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Morella
    * Forcall
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2005 del director general de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas SA. (Renomar) para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, entre la subestación ST Torre Miró y la subestación ST Morella, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (expedientes ATLINE/2003/68 y ATLINE/2003/68/12). [2005/8823]
  
Vistos los expedientes con referencias ATLINE/2003/68 y ATLINE/2003/68/12 incoados por el Servicio Territorial de Energía de Castellón, a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar), con domicilio en la Calle Doctor Romagosa, nº 1 de Valencia, relativos a la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto firmado por el ingeniero industrial D. Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 18 de octubre de 2004, y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una nueva línea eléctrica a 132 kV, entre la subestación transformadora ?ST Torre Miró?, y la subestación ?ST Morella?, en la provincia de Castellón.
  
Resultando que el expediente ATLINE/2003/68, ?Línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, ST Torre Miró - ST Morella- fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón nº 84 de fecha 10.07.03, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.547 de fecha 18.07.03, el diario de prensa El Periódico Mediterráneo de fecha 04.07.03 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del citado Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.
  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.
  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 06.07.05 se otorgó autorización administrativa a Renomar para la instalación del Parque Eólico denominado ?Torre Miró- que incluye la ?ST Torre Miró?.
  
Resultando que dicho parque eólico forma parte la zona 1 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2001 del Gobierno Valenciano.
  
Resultando que, mediante Resolución de 21 de septiembre de 2004, el director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula Declaración de Impacto Ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 1, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, incluido el sistema de evacuación eléctrica, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental, que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica.
  
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Renomar presentó con fecha octubre de 2004 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón escrito solicitando continuar con la tramitación del expediente, al que adjunta ?Anexo de modificación del proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 132 kV, ST Torre Miró - ST Morella?, firmado por el ingeniero industrial D. Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha octubre de 2004, iniciando el nuevo expediente con referencia ATLINE/2003/68/12 y dejando sin efecto el antiguo.
  
Resultando que el citado Anexo de modificación del proyecto fue tramitado con el número de expediente ATLINE/2003/68/12 citado y sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 21 del día 17 de febrero de 2005, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4.984 del 17 de febrero de 2005, en el diario de prensa Levante del día 14 de febrero de 2005, y mediante exposición en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afectados, Morella y Forcall, habiéndose presentado en síntesis las siguientes alegaciones:
  
- Al Ayuntamiento de Morella, manifiesta a través de informe del Técnico Municipal de 16.05.05 y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 01.06.05, que se sugiere el traslado del tramo de línea entre la torre T-11 a la T-18, para no ser visible desde la población de Chiva de Morella y por otra parte se sugiere también el traslado de la torre T-62 a suelo clasificado como No Urbanizable Común.
  
- El Ayuntamiento de Forcall, solicita el enterramiento de la línea desde el apoyo 49 al apoyo 58, por la proximidad de las líneas al municipio y por el impacto visual del mismo. Añade, que también deberá ir enterrada la línea que rompa la estética paisajística y desfavorezca la compatibilidad con el turismo y su desarrollo, señalando como ejemplo el valle del Río Caldés, Rio Cantavieja y Mola de Roc. Además, manifiesta a través de informe del Arquitecto Municipal de fecha 19 de enero de 2005, que el área de servidumbre de la línea puede afectar a instalaciones agropecuarias en uso y que su trazado puede afectar a los estudios preliminares de la variante de la carretera Forcall-Morella.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón afectados por el proyecto, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente. En contestación a dicho escrito, las Entidades Locales afectadas han informado, en síntesis, lo siguiente:
  
- El Ayuntamiento Morella, solicita mediante informe del Ingeniero Municipal la presentación de un plano de emplazamiento de la línea eléctrica sobre los planos de planta general del Plan General de Ordenación Urbana de Morella en los que quede perfectamente reflejado el trazado en planta sobre los distintos tipos de suelo no urbanizable (protegido o común). Con fecha 13 de junio de 2005, se remite Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 01.06.05, en la que se acuerda por unanimidad la emisión de informe favorable con las alegaciones indicadas en el Resultando anterior.
  
- El Ayuntamiento de Forcall, manifiesta a través de informe del Arquitecto Municipal que el trazado de la línea es visible desde la población, que afecta a los términos municipales lindantes de Forcall y Todolella, considerando que se debe tener en cuenta el impacto sobre el paisaje. Se añade que el trazado de la línea puede afectar a los estudios preliminares de la variante de la carretera Forcall-Morella. Se añaden al informe otras consideraciones de carácter urbanístico.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el citado artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió asimismo separata del proyecto técnico de la línea eléctrica proyectada a:
  
- Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Ebro
  
- Red Eléctrica de España
  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras
  
- Telefónica
  
- Electra del Maestrazgo
  
- Conselleria de Territorio y Vivienda, Servicio Territorial de Castellón
  
Al objeto de que emitieran, el condicionado técnico procedente, que trasladadas al solicitante todas ellas fueron aceptadas, resultando todos los pronunciamientos favorables por parte de estos organismos.
  
Resultando que remitidas al solicitante las alegaciones expresadas y los condicionados presentados por el resto de afectados por el proyecto no mencionados en el párrafo anterior, para que prestasen su conformidad o formularan los reparos que estimaran procedentes, manifestó, en síntesis, que:
  
- Con respecto al pronunciamiento del Ayuntamiento de Morella, el solicitante aporta la documentación requerida, solicitando se prosiga con la tramitación del expediente.
  
- Con respecto al pronunciamiento del Ayuntamiento de Forcall, el solicitante se remite a lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental, solicitando se prosiga con la tramitación del expediente.
  
Resultando que remitidas a los ayuntamientos afectados las contestaciones del solicitante, en orden a que muestren su conformidad o reparos a dicha contestación, no se ha presentado pronunciamiento alguno por parte del Ayuntamiento de Morella, entendiéndose su conformidad con la contestación al condicionado efectuada por el peticionario.
  
El Ayuntamiento de Forcall, se reitera en lo indicado en el informe del técnico municipal, indicando que el trazado de la línea es visible desde la población, que presenta un impacto visual alto, que no se ha minimizado el impacto ambiental y que no se ha tenido en cuenta la circunstancia del emplazamiento.
  
Resultando que se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación habiendo presentado dichos informes los dos ayuntamientos afectados, Morella y Forcall.
  
Las manifestaciones de los citados entes locales han sido, en síntesis las siguientes:
  
- El Ayuntamiento de Morella solicita mediante informe del Ingeniero Municipal de 7 de marzo de 2005 la presentación de un plano de emplazamiento de la línea eléctrica sobre los planos de planta general del Plan General de Ordenación Urbana de Morella en los que quede perfectamente reflejado el trazado en planta sobre los distintos tipos de suelo no urbanizable (protegido o común). Con fecha 13 de junio de 2005, se remite Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la que se acuerda por unanimidad la emisión de informe favorable con las alegaciones indicadas anteriormente.
  
- El Ayuntamiento de Forcall manifiesta mediante informe del Arquitecto Municipal de fecha 19 de enero de 2005, que las obras objeto del Proyecto se encuentran en suelo clasificado en el Plan de Delimitación del Suelo como no Urbanizable, que el área de servidumbre puede afectar a instalaciones agropecuarias en uso, añadiendo que se deberá tramitar la preceptiva Autorización Previa, además de otras consideraciones de carácter no urbanístico.
  
Resultando que la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía producida en los parques eólicos de las zonas 1 y 2 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y reforzar el sistema eléctrico.
  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente con fecha 23 de noviembre de 2004.
  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c), el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico corresponde a la administración autonómica las autorizaciones de instalaciones producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al artículo articulo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y al artículo 16 del Decreto 118/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía, resuelve
  
Primero. Otorgar a Energías Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar) autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, entre la subestación ?ST Torre Miró- y la subestación ?ST Morella?, que discurre por los términos municipales de Morella y Forcall en la provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:
  
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
  
- Tipología constructiva: aérea y subterránea
  
- Frecuencia: 50 Hz.
  
TRAMO AEREO (ST Torre Miró - Apoyo 47 y Apoyo 48 € ST Morella)
  
- Potencia máxima a transportar: 131 MVA por circuito.
  
- Número de circuitos: uno (ST Torre Miró - Apoyo 47) y dos (Apoyo 48 € ST Morella)
  
- Conductores: aluminio-acero tipo (Al-Ac), tipo HAWK de 281,1 mm2 de sección total.
  
- Cables de tierra: uno, tipo OPGW-14-24, de acero galvanizado con fibra óptica en su núcleo de 104 mm2 de sección.
  
- Aislamiento: constituido por aislador de composite, tanto en las cadenas de suspensión como de amarre, tipo U120AB132.
  
- Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de acero S275JR y S355J2G3, organizados en forma de celosía.
  
- Tomas de tierra: Sistema mixto de picas y anillo. Dos montantes opuestos quedarán unidos a tierra por medio de electrodos constituidos por barras de acero cobreado, de 19 mm de diámetro y 2,00 metros de longitud, conectados a los montantes mediante cable de Cu de 50 mm2 de sección. Los otros dos montantes quedarán puestos a tierra mediante un anillo formado por varilla de cobre enterrada a una profundidad mínima de 0.5 m.
  
- Número de apoyos tramo: 65
  
- Longitud tramo aéreo: 12.674 m (ST Torre Miró - Apoyo 47) y 5.047 m (Apoyo 48 € ST Morella). Suma tramo aéreo: 17.721 m
  
TRAMO SUBTERRANEO (Apoyo 47 € Apoyo 48)
  
- Potencia máxima a transportar: 175 MVA por circuito.
  
- Número de circuitos: dos
  
- Conductores: tres por circuito de aislamiento seco LA 180 de 400 mm2 Al para un circuito y LA 280 de 800 mm2 Al para el otro circuito, tensión 76/132 kV, aislamiento tipo EPR, con cable de comunicaciones por F.O. dieléctrico.
  
- Puesta a tierra: puesta a tierra de las pantallas del cable en uno de los extremos sin cruzamiento de pantalla.
  
- Longitud tramo subterráneo: 1.778 m
  
- Longitud total de la línea:19.499 m.
  
- Presupuesto total: 3.532.196,79 euros.
  
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial D. Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha octubre de 2004, con las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de ejecución de la obra será de nueve meses desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Renomar podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a los efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
  
4. Renomar deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.
  
Además, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 21 de septiembre de 2004 del director general del Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
Tercero. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la parte dispositiva de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
Cuarto. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 20 de julio de 2005.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.