Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 1625, del 19-09-1991 (1991/822647)

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 1991, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la ampliación y modificación de la estación transformadora de 220/132/66/20/11 kV en Sagunto (Valencia).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   1625

Fecha DOGV
:   19-09-1991

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1991/822647


Fecha del documento
:   08-07-1991

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCION de 8 de julio de 1991, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza la ampliación y modificación de la estación transformadora de 220/132/66/20/11 KV en Sagunto (Valencia).  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, a instancia de Hidroeléctrica Española, SA, con domicilio en Madrid, calle Hermosilla, número 3, en que solicita autorización para ampliar una estación transformadora y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en el Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.  
Visto el informe emitido por el órgano instructor del expediente y que no se han presentado reclamaciones con motivo de la información pública en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la Provincia.  
Esta Dirección General de Industria y Energía ha resuelto:  
Primero  
Autorizar a Hidroeléctrica Española, SA la ampliación y modificación de la estación transformadora de 220/132/66/20/11 kV en Sagunto (Valencia) en el Camino del Mar, a 350 m del cruce con el ferrocarril Valencia-Barcelona, cuyas características principales son:  
Sistema de 220 kV  
- Instalación de un nuevo parque de 220 kV compuesto por un único embarrado con dos posiciones de línea (L/La Eliana y L/La Plana), una posición de transformación y un autotransformador de 225 MVA y relación 225/136 kV (AT-1).  
Montaje de bastidores de relés que alojarán los relés de protección, así como equipos de control y medida. Estos bastidores se ubicarán en la sala prevista a tal fin en el Edificio de Control.  
Sistema de 132 kV  
- Ampliación de un nuevo módulo (el nº 5) equipándolo para una posición de transformadores destinada a la conexión del secundario del AT-1. En este mismo módulo quedará una posición de reserva sin equipar.  
- Completar el equipamiento de una de las posiciones de reserva existentes en el módulo 4, para utilizarlo como posición de línea Asland, que se traslada de lugar y queda libre su celda para amarrar en ella la nueva posición de línea Puerto Sagunto.  
- Sustitución del cable de los juegos de barras 1 y 2 por conductor el de aluminio de características adecuadas a las nuevas condiciones de carga previstas para la red. Asimismo se sustituirán las actuales cadenas de aisladores por otras constituidas por elementos de vidrio. También se sustituirá el actual material de conexión de los embarrados por material nuevo, provisto de tornillería inoxidable.  
- Montaje de nuevos bastidores de relés en los que se dispondrán los relés de protección y los equipos de control y medida. Estos bastidores se situarán en la sala prevista para tal fin en el edificio de control.  
Sistema de 66 kV  
- Cambio de denominación de las posiciones de líneas que quedarán de la siguiente forma: Cuatro salidas de línea que se llamarán: Moncofa, Paterna 1, Paterna 2 y Segorbe; Dos celdas de línea en reserva (equipadas) y dos celdas de línea en reserva (sin equipar).  
Sustitución de cuatro (4) interruptores y sus transformadores de intensidad, correspondientes a la celda del transformador T-1 y a las líneas Moncofa, Paterna 1 y Paterna 2.  
- Montaje en el edificio de Control de bastidores de relés de nueva construcción en los que se dispondrán los relés de protección y equipo de control y medida.  
Sistema de 20 kV  
- Sustitución del transformador actual de Servicios Auxiliares por otro de 100 KVA, alojado en su propia celda de alimentación.  
- Sustitución de las baterias de condensadores BC-1 y BC-2 de 5.400 KVAr, por una sola de 7.200 KVAr.  
Cuadro de 11 kV  
- Sustitución del transformador actual de Servicios Auxiliares por otro de 100 KVA, montado en intemperie sobre soporte.  
Sistemas complementarios  
Con el fin de mejorar la fiabilidad de la instalación, además de las modificaciones expuestas anteriormente, se realizarán las siguientes:  
- Montaje de un nuevo cuadro de control que alojará los equipos de medida y control necesarios para la explotación local de la instalación.  
- Montaje de nuevos cuadros generales de Servicios Básicos de c.a. y c.c.  
- Montaje de nuevos equipos de suministro de c.c.  
- Instalación de alumbrado normal y de emergencia en el cuadro de intemperie de 220 kV.  
La finalidad que se persigue es atender la creciente demanda de energía eléctrica en la zona de Sagunto.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución de acuerdo con el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, el Decreto 1775/1967, de 22 de julio, y las condiciones siguientes:  
a) Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
b) El plazo de puesta en marcha será de seis meses contados a partir de la presente resolución.  
c) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
d) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Valencia, 8 de julio de 1991.- El Director General de Industria y Energía: Luis Doménech Bernabéu.