Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6416, del 14-12-2010 (2010/13935)

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación y reforma de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Rojales, ubicada en el término municipal de Rojales, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución addenda al mismo y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2008/633/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6416

Fecha DOGV
:   14-12-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/13867


Fecha del documento
:   22-11-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación y reforma de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Rojales, ubicada en el término municipal de Rojales, provincia de Alicante, se aprueba el proyecto técnico de ejecución addenda al mismo y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATASCT/2008/633/03. [2010/13645]  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en La Moraleja, Alcobendas, 28476 Madrid, paseo Conde de los Gaitanes, nº 177, en fecha 2 de diciembre de 2008, ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitando se le conceda autorización administrativa para la ampliación y reforma de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Rojales, con acceso desde la rotonda de la salida 745 de la autopista del Mediterráneo (AP-7), en el término municipal de Rojales, provincia de Alicante, aprobación del proyecto técnico de ejecución y declaración, en concreto, de su utilidad pública (ATASCT/2008/633/03).  
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 23 de octubre de 2008.  
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 20 de enero de 2009 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ampliación de la subestación a 220 kV ST Rojales, en la provincia de Alicante, al considerar que se trata de una instalación de transporte secundario de titularidad del Gestor de la Red de Transporte.  
Resultando que figura en el expediente informe de fecha 3 de julio de 2008 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en el que se determina la amplitud y nivel de detalle que debe tener el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía; en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, y en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 10 de febrero de 2009, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del día 4 de febrero de 2009, en el diario La Verdad de fecha 13 de febrero de 2009 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Rojales, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del estudio de impacto ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Rojales de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modificado por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente contestación por parte del mencionado Ayuntamiento de Rojales.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, habiendo remitido su conformidad con la instalación solicitada.  
- Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, sobre compatibilidad territorial y urbanística de la instalación proyectada, habiendo remitido informe favorable en el que manifiesta, en síntesis, que desde el punto de vista de la compatibilidad urbanística, el suelo afectado por la actuación está calificado como no urbanizable común natural y desde el de la compatibilidad territorial, la actuación no se encuentra afectada por ningún plan de acción territorial que le sea de aplicación y tampoco afecta a ningún espacio protegido por razones medioambientales.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sin que figure en el expediente contestación al efecto.  
Trasladados los informes contestados a la empresa solicitante, manifiesta su conformidad con los mismos.  
Considerando que con fecha 29 de junio de 2009 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales el proyecto de ampliación y reforma de la subestación transformadora denominada ST Rojales 220 kV, promovida por Red Eléctrica de España, SAU, en la partida 35 del polígono 9 del término municipal de Rojales, según lo previsto en el proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Visto el escrito presentado ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante en fecha 20 de mayo de 2010 por Red Eléctrica de España, SAU, en el expediente referenciado ATASCT/2008/633/03, mediante el que expone que junto al proyecto de ejecución se incluyó una relación de bienes y derechos afectados de la que, como consecuencia de la tramitación del expediente y en el desarrollo de las actuaciones previas, se ha visto necesaria la modificación de las superficies a considerar, así como la relación de las propias parcelas afectadas, para lo cual se ha elaborado una Addenda al proyecto de ampliación y reforma de la subestación de transporte a 220 kV ST Rojales, en la que se reflejan los bienes y derechos necesarios para el establecimiento de la instalación y cuya aprobación solicita.  
Se acompaña la mencionada addenda firmada por técnico competente y visada por el colegio oficial correspondiente en fecha 13 de mayo de 2010.  
Resultando que fue realizada la información pública de la addenda presentada a los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en los artículos 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía y en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana del día 16 de julio de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del día 16 de junio de 2010, en el diario La Verdad de fecha 9 de julio de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Rojales, único afectado por el proyecto.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, se han presentado los siguientes escritos de alegaciones:  
- Por parte de la mercantil Quesada y Quesada, SA, se manifiesta que al examinar los expedientes no se hace mención a la normativa medioambiental ni a la existencia de declaración de impacto ambiental, pues al tratarse de un suelo no urbanizable y de una ampliación de la subestación, resulta necesaria la misma, con independencia de que pueda existir en el proyecto originario, ya que habría que constatar su procedencia para este nuevo proyecto o ampliación del originario, debiendo ser subsanado ese trámite esencial.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, alega, en síntesis, lo siguiente: 1. Que tiene reconocido un derecho de construcción y paso por el camino de acceso a la subestación eléctrica que discurre por las parcelas catastrales 35 y 54 propiedad de Quesada y Quesada, SA, camino que quedará afectado por la ampliación y que deberá, en su caso, tenerse en cuenta en la relación de bienes y derechos afectados, debiendo quedar el derecho de paso por el citado camino, en cualquier caso, garantizado con carácter previo a la aprobación de este expediente. 2. Que la demanda de energía actual y futura no justifica la aprobación del proyecto para el nuevo acceso, por cuanto no resulta necesario para alimentar a los clientes de Hidrocantábrico, basando su oposición en que la previsión de cargas realizada por Hidrocantábrico ha resultado muy superior a los valores reales; a que considerando los parámetros de previsión de demanda de energía eléctrica y del PIB, la punta de potencia en la provincia de Alicante para Hidrocantábrico será de 10'5 MW, y a que en el horizonte de planificación, la carga actual de ST Elche-HC es inferior al 20%. Por otra parte, en el informe de viabilidad de acceso a la red de transporte en la ST Rojales a 220 kV, la demanda prevista para el año 2011 es de 50 MW, previsión que a fecha de estas alegaciones no se cumple en ningún caso. Añade que en la ST Elche-HC, la demanda máxima de energía para el año 2009 fue de 6,5 MW, frente a los 120 MW de potencia instalada, por lo que desde esta subestación y desde otras instalaciones preexistentes de Iberdrola, de la cuales hace mención en su escrito, se puede atender a las necesidades de los clientes actuales y futuros de la comarca de la Vega Baja. 3. Que la demanda de potencia eléctrica de la zona no justifica el sobrecoste que para el Sistema supondrá la ampliación de la Subestación, pues aquella puede ser atendida desde las instalaciones de distribución preexistentes y debe ser Hidrocantábrico quien acredite la justificación de la necesidad de acometer el proyecto. 4. En todo caso, no procede la aprobación de la segunda unidad de transformación solicitada por Hidrocantábrico Distribución, que fue rechazada en su momento por Red Eléctrica en el informe complementario al de viabilidad de acceso a la red de transporte del mes de septiembre de 2005, sin que se haya acreditado que la evolución de la potencia demandada en la zona aconseje la aprobación de un segundo transformador. 5. Concluye añadiendo que la aprobación de la ampliación concentrará excesiva potencia en transformación en una misma instalación y, en consecuencia, una innecesaria concentración de riesgo para el suministro eléctrico de la Vega Baja en caso de avería.  
Resultando que de los escritos de alegaciones se dio traslado a la empresa peticionaria, habiendo contestado manifestando, en síntesis, lo siguiente:  
- En cuanto a la primera alegación, significa que según consta en el expediente administrativo, la instalación proyectada cuenta con declaración de impacto ambiental favorable de fecha 29 de junio de 2009 y que la addenda al proyecto que se tramita no supone un cambio en cuanto a las características técnicas de la instalación y sus posibles afecciones sobre el medio ambiente, contemplando la declaración de impacto la comunicación al órgano ambiental de la posibles modificaciones que impliquen nuevos impactos, a fin de que éste pueda estimar la adopción de medidas correctoras adicionales, pero no el sometimiento a una nueva evaluación de impacto.  
- Respecto a la segunda alegación, manifiesta que: 1. La instalación proyectada se encuentra incluida en el documento denominado «Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016. Desarrollo de las Redes de Transporte», aprobado a propuesta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008. La referida planificación eléctrica es vinculante para Red Eléctrica, como sujeto que efectúa las funciones de transportista en el Sistema Eléctrico conforme al artículo 4 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y, teniendo en cuenta que la instalación proyectada es una instalación de transporte, viene obligada a desarrollar esta infraestructura. 2. La empresa Hidrocantábrico Distribución Eléctrica ha obtenido del operador del sistema el acceso correspondiente en el nudo de Rojales a 220 kV. Tras efectuar los análisis y comprobaciones oportunas, el operador del sistema ha accedido a suscribir con la citada empresa el correspondiente contrato técnico de acceso a la red de transporte y el contrato de conexión, sin apreciar inconveniente en el desarrollo de la instalación proyectada y considerando injustificadas las alegaciones formuladas por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado al Ayuntamiento de Rojales de la separata de la addenda al proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición.  
No figura en el expediente contestación por parte del mencionado Ayuntamiento de Rojales.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto 88/2005, de 29 de abril, se remitió separata de la addenda al proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, sobre compatibilidad territorial y urbanística de la instalación proyectada, habiendo remitido informe favorable.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sin que figure en el expediente contestación en el sentido solicitado.  
Trasladados los informes contestados a la empresa solicitante, manifiesta su conformidad con los mismos.  
Visto el informe técnico favorable emitido por el Servicio Territorial de Energía de Alicante y remisión del expediente.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se ejecutará en terrenos anexos a la que ocupan las instalaciones actuales de la ST Rojales, concretamente en las parcelas 35, 66 y 69 del polígono nº 9 del Paraje Torrejón San Bruno en el término municipal de Rojales, provincia de Alicante.  
Resultando que el proyecto y addenda presentados cuentan entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, están suficientemente detallados y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de redes de transporte eléctrica.  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad solicitada de la subestación transformadora, es aumentar el apoyo a la red de distribución existente desde la red de transporte actual, dado el incremento de potencia instalada demandada, constituida por el desarrollo urbanístico e industrial en la zona de Alicante al tiempo de lograr una mejora en el servicio de la red de transporte en dicha zona geográfica.  
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación y reforma de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST Rojales, con acceso desde la rotonda de la salida 745 de la Autopista del Mediterráneo (AP-7), en el término municipal de Rojales, provincia de Alicante, y cuyas características principales son:  
- Sistema eléctrico de 220 kV:  
Fase I:  
Adaptación a la configuración de doble barra con acoplamiento y reforma de espacios para ubicar:  
· Ejecución de embarrado en la posición de reserva, en la calle 14.  
· Construcción de la nueva reubicación de la Línea Elche, en la calle 12.  
· Reubicación de la Línea Campoamor, en la calle 8 (nueva).  
· Nuevas posiciones de transformador de distribución TF-5 y TF-4, en las calles 6 y 7 (nuevas) para Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU.  
Fase II:  
· Obra civil y montaje aparamenta del transformador TF-5 en la calle 6.  
· Obra civil y montaje aparamenta del transformador TF-4 en la calle 7.  
- En cuanto a protecciones, se instalarán una red de tierras inferiores (nuevas posiciones y nuevo edificio de mando y control) y otra de tierras superiores (nuevas posiciones de intemperie).  
- Servicios auxiliares de 400/230 V de corriente alterna.  
- Edificio de control, de una planta y superficie 12'4 x 22'4 m.  
- Presupuesto total: 4.445.037 euros.  
Segundo   
Aprobar el proyecto de ejecución y addenda al mismo, para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, firmados por técnico competente y visados por el colegio oficial correspondiente en fechas 23 de octubre de 2008 y 13 de mayo de 2010, respectivamente.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Red Eléctrica de España, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto y addenda presentados. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución y addenda aprobados.  
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 29 de junio de 2009:  
1. El efluente de salida de la fosa séptica con filtro biológico se almacenará en depósito estanco, que será vaciado periódicamente y gestionado a través de depuradora o entidad autorizada. No se procederá en ningún caso a su vertido al terreno mediante pozo filtrante o zanja filtrante.  
2. Las operaciones de manejo del gas SF6, se realizarán mediante equipos que impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.  
3. Con relación a las afecciones sobre el patrimonio cultural, se estará a lo que informe la conselleria competente. En cualquier caso, la aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificar inmediatamente a la Conselleria de Cultura y Deporte.  
4. A la puesta en marcha de la instalación, se realizará una auditoria acústica al efecto de comprobar que no se transmiten al entorno de la parcela, niveles sonoros superiores a los establecidos en la legislación en materia de contaminación acústica, incorporándose los resultados al programa de Vigilancia Ambiental.  
5. Las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la subestación transformadora se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.  
6. En el diseño de las líneas eléctricas que se conecten con la ST, debe tenerse en cuenta la relativa proximidad de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, al efecto de evitar afecciones sobre las mismas.  
7. Las acciones incluidas en el programa de Vigilancia Ambiental, así como la adopción de los condicionantes expuestos, deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
8. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el estudio de impacto ambiental, deberán ser comunicados al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13   
Relació dels béns i dels drets afectats per la instal·lació  
  
\* \* \* \* \*  
Relación de bienes y derechos afectados por la instalación  
de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 22 de noviembre de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.