Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9267, del 31-01-2022 (2022/528)

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de transporte secundario denominada línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de tensión nominal 220 kV de doble circuito para hacer entrada/salida en la nueva subestación transformadora de 220/66 kV, denominada «ST El Serrallo», desde la línea 220 kV La Plana - El Ingenio, que discurre por el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente ATLINE/2018/29/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9267

Fecha DOGV
:   31-01-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2022/528


Fecha del documento
:   15-11-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de transporte secundario denominada línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de tensión nominal 220 kV de doble circuito para hacer entrada/salida en la nueva subestación transformadora de 220/66 kV, denominada «ST El Serrallo», desde la línea 220 kV La Plana - El Ingenio, que discurre por el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente ATLINE/2018/29/12. [2022/528]  
  
  
Antecedentes  
Con fecha 19 de marzo de 2018, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal (en adelante, también REE), a través de representante debidamente acreditado, presentó en el registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa previa de las instalaciones de transporte secundario denominada, línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de tensión nominal 220 kV de doble circuito para hacer entrada/salida en la nueva subestación transformadora de 220/66 kV, denominada «ST El Serrallo», desde la línea 220 kV La Plana - El Ingenio, que discurre por el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón,  
- autorización administrativa de construcción de la instalación,  
- y declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación solicitada.  
Al escrito de presentación de estas peticiones se acompañó la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico de «modificación de la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, E/S ST El Serrallo de L/ ST La Plana - ST. El Ingenio» (sic) de fecha enero de 2018, para la ejecución de la citada instalación, acompañado de declaración responsable de fecha 8 de marzo de 2018, y firmados ambos documentos por la misma persona técnica competente proyectista,  
- Relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación, incluida dentro del proyecto técnico,  
- Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico,  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación, y  
- Estudio de impacto ambiental, documento de síntesis y estudio de integración paisajística, acompañado de la solicitud normalizada de evaluación de impacto ambiental ordinaria, al objeto de ser remitidos al órgano ambiental, para la obtención del correspondiente pronunciamiento ambiental tras el trámite de información pública y consultas ambientales correspondiente.  
Consta en el expediente, la acreditación en fecha 9 de mayo de 2018, del abono de las tasas administrativas asociadas al trámite instado.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes fue tramitado con el expediente de referencia ATLINE/2018/29/12, incoado al efecto por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.  
Los puntos de conexión, origen y final, de la instalación solicitada son titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal. Concretamente la línea de doble circuito tiene su origen en el nuevo apoyo de entronque número 6.1, situado bajo la traza de la línea de tensión nominal 220 kV La Plana - El Ingenio a la cual hace conexión, desde donde parte discurriendo en aéreo durante 2.227 m hasta el apoyo de transición aéreo- subterráneo número 11, a partir del cual continuará en subterráneo durante otros 249 m hasta las correspondientes posiciones de línea del sistema GIS de 220 kV de la subestación «ST El Serrallo», ejecutándose todo su trazado por el término municipal de Castelló de la Plana (Castellón).  
La solicitud de autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica fue objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de impacto ambiental, en el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 162/1990 y en el anexo II de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, durante el plazo de treinta días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 10 de enero de 2019, (DOGV 8461).  
- el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de 1 de enero de 2019, (BOPC 1).  
- el diario de prensa El Periódico Mediterráneo, de 17 de enero de 2019.  
Se hace constar que la información pública realizada en el diario de prensa citado no contenía la relación de bienes y derechos afectados por la línea. No obstante, como se indicará más adelante, la relación de bienes y derechos afectados resultante de la modificación de la línea sí ha sido objeto de información pública completa en todos los medios preceptivos por el plazo reglamentario, por lo que debe entenderse cumplido correctamente este trámite.  
Con la misma finalidad y plazo, el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón remitió al Ajuntament de Castelló de la Plana, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquel, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
El proyecto, asimismo, ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica www.indi.gva.es/es/web/energia/inicio, en castellano y www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, fue presentada la siguiente alegación, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- M.C.J., en nombre y representación de la mercantil Castellonense de Obras y Fomento Industrial, SL, con NIF \*\*\*077, presentó escrito, de fecha 8 de febrero de 2019, en el que alegaba: la instrucción en un único expediente de expropiación de las dos parcelas afectadas (estas son, parcelas 154 y 264, del polígono 155 de Castelló de la Plana); que se reserva la facultad de medir y comprobar las afecciones a su propiedad; que se deberán garantizar durante y después de la ejecución de la obra, todos los accesos y caminos a las parcelas, así como los servicios que dispone; que se deberá contemplar los perjuicios tanto presentes como los futuros de las explotación en producción que hay en las parcelas; que el tránsito se deberá realizar dentro de la zona de afección, debiendo quedar reflejado en el acta de ocupación los metros de ocupación temporal empleados, no autorizándose otros accesos; que sea la administración expropiante la que sufrague los cargos de los costes de la expedición del certificado de dominio y cargas del registro de la propiedad si fueran requeridos; que se valora a precio de «expropiación» los árboles que se eliminarán y la producción presente y futura o lucro cesante; y que es la administración expropiante responsable de toda lesión o perjuicio que pudiera sufrir los bienes o derechos de la propiedad como consecuencia del normal o anormal funcionamiento de los servicios y obras públicas.  
Cabe advertir respecto a las alegaciones indicadas en el párrafo anterior, que ninguna versa sobre la oposición de la alegante a la construcción de la instalación objeto de esta resolución, y que el proceso expropiatorio no se ha solicitado, ni por tanto iniciado, contrayéndose la petición de REE a la declaración de utilidad pública de la concreta instalación de transporte que pretende implantar con el trazado que afectará a la alegante.  
Remitido el escrito de alegaciones a la interesada, esta manifestó en relación con la tramitación de un único expediente para ambas parcelas, que ostentan referencia catastral distintas, además de estar divididas por la parcela 9004 del polígono 155, identificada como camino municipal, por lo que se trata de fincas independientes, además de que la propiedad no ha acreditado que se hallen inscritas o fueren susceptibles de inscripción bajo un mismo número, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Hipotecaria, como así establece la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa; en relación con la medición de las afecciones, el mantenimiento de los accesos y servicios, y los perjuicios a la explotación, manifiesta que la infraestructura eléctrica que nos ocupa a su paso por las parcelas afectadas es compatible con la explotación de los cultivos sin que establezca barreras arquitectónicas que dividan las fincas, sin perjuicio de que ambas parcelas, ya se encuentren divididas por un camino municipal; en relación con las ocupaciones temporales, estas serán recogidas en el acta previa a la ocupación y valoradas posteriormente en el momento procedimental oportuno, siempre y cuando no se llegue a un acuerdo con la propiedad; en relación con la acreditación de la propiedad de las parcelas afectadas, esta se deberá aportar previo al pago del justiprecio, no precisando un certificado de dominio, siendo suficiente mediante escritura o cualquier medio fehaciente que acredite la titularidad; y en relación con la valoración de la zona de afección, esta se llevará a cabo durante el transcurso del expediente expropiatorio, recordando que la infraestructura que nos ocupa es compatible con la infraestructura eléctrica, por lo que no procede ese demérito en las valoraciones, debiendo de estar, entre otros, a los dispuesto en el artículo 156 del Real decreto 1955/2000, que trascribe, no obstante que la propiedad podrá incluir en su hoja de aprecio el valor en que estime el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estime pertinentes.  
Por lo que respecta a la responsabilidad de la administración expropiante de toda lesión o perjuicio que pudiera sufrir los bienes o derechos de la propiedad como consecuencia del normal o anormal funcionamiento de los servicios y obras públicas, cabe indicar que, en su caso, se estará a lo dispuesto en la normativa legal que regula la responsabilidad patrimonial de la administración, sin que sea el momento actual para valorar tal demanda.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Consta escrito del Servicio de Ordenación del Territorio, de fecha 1 de marzo de 2019, en el que reitera la compatibilidad de la instalación con la normativa del PATRICOVA manifestada en su anterior escrito de fecha 16 de julio de 2018, en el cual se concluyó que «el Proyecto de modificación de línea eléctrica a 220 kv, doble circuito, e/s st el Serrallo de l/ st. la Plana - st. el Ingenio (sic), en Castellón de la Plana no se encuentra afectado por riesgo de inundación y es compatible con las determinaciones normativas del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana», así como escrito de conformidad de la interesada con este.  
- Consta escrito de la Comunidad de Regantes de Castellón, de fecha 11 de junio de 2018, por el que el Sindicato de Riegos acuerda dar autorización para la realización de la instalación al comprobar que no se verán afectadas sus instalaciones.  
- Consta escrito de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense - FACSA, de fecha 24 de enero de 2019, por el que manifiesta la conformidad con la instalación, adjuntado croquis de la zona con sus infraestructuras y «Criterios generales para obra con posible afección a la red de abastecimiento» que se deberá tener en consideración durante la ejecución de las obras, así como escrito de conformidad de la interesada con este.  
- Consta escrito de NEDGIA CEGAS, SA, de fecha 3 de enero de 2019, por el que manifiesta la conformidad con la instalación, adjuntado plano de la zona con sus infraestructuras que se deberá tener en consideración durante la ejecución de las obras, así como escrito de conformidad de la interesada con este.  
- Consta escrito de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (actualmente como I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU) de fecha 5 de febrero de 2019, por el que manifiesta «no encontrar inconveniente para la tramitación del proyecto de ejecución de la citada Línea Eléctrica a 220 kV, DC» (sic), siempre y cuando se respeten todas las instalaciones eléctricas actuales de su propiedad y se mantengan las servidumbres existentes sobre las mismas, así como la conformidad de la interesada con este.  
- Consta escrito del Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado, Unidad de Carreteras en Castellón, de fecha 25 de enero de 2019, por el que manifiesta la afección de la línea objeto de autorización al trazado del nuevo acceso de conexión de la autovía CS-22 con la Dársena Sur del Puerto de Castellón, así como al trazado del nuevo acceso ferroviario a dicho puerto, por lo que la interesada deberá analizar la compatibilidad de la línea con dichas infraestructuras, presentado la documentación resultante. Remitido a la interesada, esta mediante escrito, de fecha 22 de abril de 2019, manifiesta que habiendo analizado la compatibilidad de la línea eléctrica con los proyectos que se indican, se ha procedido a modificar tres apoyos (estos son, apoyos número 6, 10 y 11, y por tanto sus vanos), habiendo comunicado esta actuación a la Unidad de Carreteras del Estado en Castellón, para lo cual acompaña justificante de presentación y copia de los documentos aportados a dicho organismo. En el mismo escrito la interesada informa a esta administración la presentación en breve de un anexo de modificación del proyecto, donde se recogerán los cambios indicados. Tras la remisión de la documentación requerida y complementaria al citado organismo, con fecha 10 de enero de 2020, resuelve emitir informe favorable a la instalación, con sujeción a las condiciones particulares y generales que constan en él. Remitido el informe a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, solicitó en el mismo acto al Ajuntament de Castelló de la Plana, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente. De igual modo, el Servicio Territorial remitió al citado Ayuntamiento, la URL de consulta de los documentos estudio de impacto ambiental, documento de síntesis del estudio de impacto ambiental y el estudio de integración paisajística, junto al proyecto técnico de la instalación, conforme al procedimiento reglamentariamente establecido en los artículos 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y al objeto de que, en el plazo de treinta días, estableciese los condicionantes ambientales procedentes. En atención a los anteriores informes solicitados, el ayuntamiento emitió informe conjunto, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Castelló de la Plana. Mediante informe, fechado el 1 de febrero de 2018, no obstante que las firmas electrónicas que validan la expedición del mismo sean del 1 y 4 de febrero de 2019, los servicios técnicos municipales manifiestan: en relación con la compatibilidad urbanística y una vez analizada la afección al planeamiento urbanístico vigente, esto es a las Normas Urbanísticas Transitorias de Urgencia vigentes, y a la versión inicial del Plan General Estructural y del Plan de Ordenación Pormenorizada, ambos, actualmente en tramitación, concluyen en estimar que el proyecto es compatible siempre y cuando el informe previo de la conselleria competente en urbanismo acredite la inexistencia de valores y se cumpla lo indicado en el punto 3.2. de dicho informe, estableciendo como condicionados la observancia de lo previsto en el planeamiento en tramitación respecto a los desarrollos industriales previstos en el ámbito del trazado de la línea, así como la sujeción de la línea a licencia de construcción; en relación con los aspectos ambientales. Tras analizar y exponer los informes emitidos por las distintas administraciones en el trámite de consultas previas para la emisión del Documento de Alcance Ambiental, todos ellos recogidos en el anexo II del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, manifiestan una serie de consideraciones al objeto que se incorporen nuevas medidas de integración paisajística al proyecto, concretamente lo indicado en el informe emitido por el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural, en relación con la afección al yacimiento L'Alquería de Les Monges - Bien Cultural, Área de Vigilancia Arqueológica -; finalmente en relación con los aspectos paisajísticos, y en línea con los ambientales, establecen como condicionados la revisión del Estudio de integración Paisajística, que deberá incluir un estudio de visuales desde los principales caminos que enmarcan el trazado, proponiendo medidas correctoras tendentes a minimizar el impacto visual de las torres desde los caminos de mayor afluencia, por ser parte de la Infraestructura Verde municipal y en los entornos de mayor interés, debiendo de incorporar un nuevo Plan de Participación Pública, si bien, se podrá hacer referencia al ya realizado. Acompaña al informe Anejos con ejemplos de propuesta de integración paisajística en distintos entornos paisajísticamente sensibles de la línea.  
Remitido informe a la interesada esta presenta escrito de reparos en el que manifiesta que: en relación con los condicionados urbanístico, consta en el expediente Informe del Servicio Territorial de Urbanismo, en el que el citado órgano manifestó la compatibilidad de la instalación con lo establecido en el artículo 199 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, el cual prevé que en esta clase de suelo puedan llevarse a cabo «obras públicas o construcciones e instalaciones de servicio público esencial o actividades de interés general que precisen ubicarse en suelo no urbanizable», en este sentido, la instalación objeto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre de 2015, constando informe favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas a este proyecto, y recordando conforme establece la Ley del Sector eléctrico, que corresponden a los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes, por lo que el Plan General del Ayuntamiento de Castellón, en tramitación, deberá tener en cuenta la infraestructura que nos ocupa; por otro lado, en relación con la sujeción de la línea a licencia de obras, la interesada trae a colación el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, modificada por la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, para justificar que el proyecto objeto no está sometido a licencia de obras; en relación con los condicionados paisajísticos y en concreto la consideración de la revisión del Estudio de Integración Paisajística, la interesada aporta nuevo Estudio de Integración Paisajístico, el cual además de recoger las consideraciones del ayuntamiento, incorpora las modificaciones sobre los apoyos número 6, 10 y 11, en cumplimiento del requerimiento de la Demarcación de Carreteras del Estado, Unidad de Carreteras en Castellón, solicitando la remisión de este al Ayuntamiento.  
Remitido el escrito de reparos junto con la documentación que le acompañaba al ayuntamiento, este emite Informe Complementario, de fecha de firma 28 de enero de 2020, en el que manifiesta en relación con los reparos a los condicionados urbanísticos la compatibilidad urbanística del proyecto, al que se le aplicarán todas las exenciones que procedan y que la Ley permita respecto de la sujeción de la instalación a la licencia de construcción; en relación con los condicionados ambientales advierte que no observando nueva documentación al respecto, cabe presuponer el cumplimiento de lo indicado en el informe municipal; finalmente en relación con los reparos a los condicionados paisajísticos, el organismos manifiesta que las medidas de integración paisajísticas propuestas por la interesada en el nuevo Estudio de Integración Paisajística se consideran claramente insuficientes al no haberse introducido nuevas medidas de integración paisajística que, al menos, disminuyeran el impacto visual en las áreas sensibles advertidas, en el sentido en el que se proponían los ejemplos adjuntos en el apartado anejos del informe inicial, además de no haberse aportado Plan de Participación Pública. No obstante, concluye el ayuntamiento, la remisión en cualquier caso, a las consideraciones que efectúe sobre el Estudio de integración Paisajística la dirección general con competencias en Infraestructura Verde y Paisaje, a la que solicitan tenga en cuenta este informe municipal y el anterior, en el sentido que en ellos se expresa.  
Remitido el citado informe complementario a la interesada, esta mediante escrito, de fecha 18 de febrero de 2020, manifiesta la conformidad con el informe, toda vez que las discrepancias sobre el mismo, esto es lo relativo al Estudio de Integración Paisajística, deberán analizarse por el órgano competente, solicitando la continuación de los trámites tendentes a la emisión de las autorizaciones solicitadas.  
En igual sentido, el Servicio Territorial solicitó en el mismo acto al Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, conforme al texto legal citado a este respecto anteriormente, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón. Mediante informe, de fecha 28 de noviembre de 2018, los servicios técnicos informan que la actuación se considera compatible con la normativa urbanística vigente en el municipio de Castelló de la Plana. Remitido el informe a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido y al objeto de que, en el plazo de treinta días, presten su conformidad u oposición a los documentos ambientales y/o establezcan los condicionantes ambientales procedentes, el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, remitió sendos escritos a las siguientes administraciones y organismos, remitiendo a la URL de la información pública para la consulta de los documentos presentados: estudio de impacto ambiental, documento de síntesis del estudio de impacto ambiental y el estudio de integración paisajística, así como del proyecto técnico de la instalación, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Consta informe favorable del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, de la Dirección General de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje, de fecha 4 de junio de 2019, siempre que se lleve a cabo las condiciones fijadas en el Estudio de Integración Paisajística. Consta en el citado informe respecto de la falta de justificación de los resultados del proceso de participación pública, que no será necesaria la emisión de nuevo informe por parte de ese Servicio en caso de no haberse presentado alegaciones u observaciones de carácter paisajístico en la fase de información pública realizada. Remitido el informe a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
- Consta informe de la Unidad de Inspección de Patrimonio Cultural Valenciano, del Servicio Territorial de Cultura y Deporte, de fecha de firma 29 de enero de 2019, estableciendo como cautelas para la emisión de informe favorable, las siguientes: - Seguimiento arqueológico presencial y a tiempo total de las obras del apoyo 2 que afectan al yacimiento Camí de Vinamargo y del apoyo 4 que afecta al yacimiento L'Alqueria de les Monges, y - Excavación de sondeos en la zona afectada por el apoyo 5 de la línea eléctrica, que afecta al yacimiento de L'Alqueria de les Monges; así como informe favorable de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, de fecha de firma 19 de febrero de 2019, estableciendo como condicionantes las mismas cautelas recogidas en el informe citado anteriormente de la Unidad de Inspección de Patrimonio Cultural Valenciano. Remitidos ambos informes a la interesada, esta manifiesta la conformidad con los mismos.  
- No constan el informe solicitado a los efectos indicados de la Dirección General de Salud Pública.  
En atención al requerimiento de la Demarcación de Carreteras del Estado, Unidad de Carreteras en Castellón, por el cual la línea objeto de esta autorización debía ser compatible con los proyectos del nuevo acceso de conexión de la autovía CS-22 con la Dársena Sur del Puerto de Castellón y al trazado del nuevo acceso ferroviario a dicho puerto, con fecha 4 de junio de 2019, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, presentó a través del Registro Telemático de la Generalitat Valenciana, y al objeto de instruir en el expediente la parte modificada del trazado de la línea proyectada inicialmente, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa previa de las instalaciones de transporte secundario para la modificación de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de tensión nominal 220 kV de doble circuito para hacer entrada/salida en la nueva subestación transformadora de 220/66 kV, denominada «ST El Serrallo», desde la línea 220 kV La Plana - El Ingenio, que discurre por el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón,  
- autorización administrativa de construcción de la referida modificación, y  
- declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación modificada.  
Al escrito de presentación de estas peticiones se acompañó la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico titulado «Anexo de Modificación de la Línea Eléctrica a 220 kV, Doble Circuito, E/S ST El Serrallo de L/ ST La Plana - ST. El Ingenio» (sic), de fecha mayo de 2019, para la ejecución de la citada instalación, acompañado de declaración responsable, de fecha 27 de mayo de 2019, y firmados ambos documentos por la misma persona técnica competente proyectista,  
- Relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación de la parte relativa a las parcelas y bienes afectados por la modificación,  
- Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación.  
Posteriormente, en fechas 9 y 29 de agosto de 2019, la interesada presenta en sendas entregas la siguiente documentación complementaria relacionada con la modificación solicitada:  
- «Hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica», de fecha 9 de agosto de 2019, firmada por la persona técnica competente proyectista y por la titular de la instalación.  
- Anexo de modificación del documento «Presupuesto» del proyecto inicial, donde se recoge el incremento de la valoración económica motivada por la modificación solicitada. En atención a esta modificación, el presupuesto total de ejecución de esta instalación, incluida la modificación, asciende a dos millones ciento sesenta y tres mil ochocientos veintisiete euros con ochenta y ocho céntimos (2.163.827,88 ? ?), y  
- Justificante de abono de la tasa administrativa de la parte correspondiente al incremento del presupuesto de ejecución material por la modificación solicitada.  
Posteriormente, con fecha 6 de febrero de 2020, la interesada presenta aclaración respeto a la relación de administraciones y organismos afectados por la instalación, a efectos de la obtención de la conformidad u oposición, así como del establecimiento, en su caso, de los condicionados técnicos de la instalación solicitada.  
Finalmente, en respuesta al requerimiento formulado por esta unidad administrativa, con fecha 4 de noviembre de 2021, la interesada presenta escrito de la misma fecha en el que manifiesta en síntesis: en relación con la discrepancia entre el presupuesto del proyecto y el consignado en el Plan de Inversión de la Red de Transporte (2022-2024) por la interesada, esta actualiza el presupuesto del proyecto al valor indicado en el plan de inversión, esto es al valor de 4.204.032 ?, acompañando al escrito justificante del abono de la tasa complementaria; en relación con la falta de conformidad de la interesada a diversos informes condicionados, esta advierte que ya fue presentada la conformidad con el informe condicionado, de fecha 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, manifestando, no obstante en el escrito, la conformidad con el informe de 13 de enero de 2021, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio; en relación con las longitudes finales de la línea y contenido de la primera información pública en prensa realizada en fecha 17 de enero de 2019, esta aporta aclaraciones al respecto, quedando recogidas a lo largo de la resolución; finalmente la interesada se sirve del escrito de respuesta al requerimiento para modificar el plazo de ejecución material de la instalación, modificando el plazo a 12 meses. Acompaña al escrito, además, Plano de Planta, Perfil y Cruzamientos del trazado subterráneo objeto del anexo de Modificación, también requerido.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado igualmente con el expediente de referencia ATLINE/2018/29/12, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
La modificación del trazado proyectado es de escasa relevancia, concretamente contempla la modificación de la altura del apoyo número 6, y la modificación de altura y ubicación de los apoyos número 10 y número 11, de modo que se garantice el cumplimiento de las distancias horizontales mínimas al futura acceso sur al puerto, tanto al vial, como a la infraestructura ferroviaria. La longitud modificada de la línea asciende a 693 m, de los cuales 648 m, corresponden al tramo aéreo comprendido entre los apoyos número 9 y 11, y los 45 m restantes a los primeros metros del tramo subterráneo desde el apoyo de transición aéreo-subterráneo número 11, no afectando la modificación del apoyo número 6 a la longitud de la línea. Así las cosas, la longitud final de la línea de doble circuito, incluyendo el alcance de la modificación, es de 2.480 m, de los cuales 2.231 m corresponde al tramo aéreo y 249 m al tramo subterráneo.  
Consta como antecedentes relevante y vinculado estrechamente a la presente línea de 220 kV objeto de esta autorización:  
- Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorgan a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de transporte secundario de la nueva subestación transformadora de 220/66 kV, denominada «ST El Serrallo», a ubicar en el término municipal de Castelló de la Plana y se declara, en concreto, la utilidad pública de dichas instalaciones [Expedientes ATRCCT/2017/32/12 y ATASCT/2018/21/12], publicada en el DOGV núm. 9165 / 02.09.2021.  
Mediante esta resolución, se autorizó las instalaciones de transporte de la subestación «ST El Serrallo», a las cuales hace conexión la línea objeto de esta autorización.  
- Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorgan a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación, por ampliación de la capacidad de transformación y del sistema de 66 kV y eliminación del nivel de tensión nominal de 132 kV, de las instalaciones de distribución de la subestación transformadora, denominada «ST El Serrallo» (220/66 kV), a ubicar en el término municipal de Castelló de la Plana (Castellón) y se declara, en concreto, la utilidad pública de dichas instalaciones [Expedientes de referencia ATASCT/2017/45/12 y ATRCCT/2018/29/12], publicada en el DOGV núm. 9165 / 02.09.2021.  
Mediante esta resolución, se autorizó las instalaciones de distribución las cuales hacen conexión con las instalaciones de transporte de la subestación.  
El objeto por tanto de la presente instalación es conectar la nueva ST El Serrallo, con la red de transporte existente, de modo que esta, de conformidad con el documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, permita el apoyo a la red de distribución desde la red de transporte, atendiendo así las necesidades de energía eléctrica del municipio de Castelló de la Plana y poblaciones colindantes, de modo que la autorización solicitada es congruente y estrictamente necesaria para la funcionalidad de la subestación.  
De igual modo, constan como antecedentes de la línea el siguiente acto administrativo:  
- Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acepta el desistimiento de Red Eléctrica de España, SA. Unipersonal a la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública correspondiente a la instalación de transporte secundario denominada, «Línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) a 220 kV, DC, E/S en ST El Serrallo desde la L/220kV ST La Plana - ST El Ingenio», que discurre por el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón [Expediente ATLINE/2012/109/12/E], accesible a través de la dirección URL: https://www.tramita.gva.es/csv- front/index.faces'cadena=I7TF6AJP:DUHPKRDN:QLTXPCBF, CSV: I7TF6AJP:DUHPKRDN:QLTXPCBF.  
Mediante esta resolución se resolvió aceptar el desistimiento de la interesada al proyecto inicial tramitado bajo el expediente de referencia ATLINE/2012/109/12/E, por lo que el alcance del proyecto instruido bajo el expediente objeto de esta resolución sustituye al de aquel.  
La solicitud de autorización administrativa de construcción de la modificación de la instalación y de reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, en el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 162/1990, y en el anexo II de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y en el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 162/1990, en la que se ha expuesto, entre otros documentos, una nueva relación de bienes y derechos afectados completa, en la que se han incluido los bienes y derechos afectados por la modificación y la actualización, en su caso, de su afección, durante el plazo de treinta días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 13 de mayo de 2020, (DOGV 8810).  
- el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de 17 de marzo de 2020, (BOPC 33)  
- el diario de prensa el Periódico Mediterráneo, de 22 de mayo de 2020.  
Con la misma finalidad y plazo, el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón remitió al Ajuntament de Castelló de la Plana, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica de toda la línea eléctrica, incluida la modificación, requiriendo de aquel, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
El anexo del proyecto, asimismo, ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica www.indi.gva.es/es/web/energia/inicio, en castellano y www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico «Anexo de Modificación de la Línea Eléctrica a 220 kV, Doble Circuito, E/S ST El Serrallo de L/ ST La Plana - ST. El Ingenio» de la instalación, se remitió separata de este, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Comunidad de Regantes de Castellón. Sindicato de Riegos. Mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2020, el citado organismo manifiesta la conformidad con la instalación, adjuntando planos con la red de tuberías he hidrantes a considerar durante los trabajos de construcción. Remitido el escrito a la interesada junto con la documentación que le acompaña, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
- Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado, Unidad de Carreteras en Castellón. Mediante informe de fecha 15 de junio de 2020, y tras advertir que la documentación de consulta difiere de la analizada en el anterior informe de conformidad, de fecha 10 de enero de 2020, requiere a la interesada la subsanación de las deficiencias observadas en la documentación y referenciadas en el informe. Remitido el citado informe a la interesada, esta con fecha 10 de julio de 2020, presenta escrito y adecuación de la documentación. No obstante, a pesar de la remisión de la documentación requerida al citado organismo, este mediante informe, de fecha 30 de julio de 2020, solicita una nueva documentación complementaria de detalle, la cual es aportada por la interesada. Finalmente, el citado organismo, emite informe, de fecha 8 de octubre de 2020, por el que resuelve informar favorablemente a la instalación solicitada, con sujeción a las condiciones particulares y generales que constan en él. Remitido el informe a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
- Nedgia Cegas, SA. Mediante escrito, de fecha de firma 28 de febrero de 2020, esta manifiesta la conformidad al proyecto presentado, estableciendo como condicionado técnico, la obligación de realizar las comunicaciones dispuestas en el Real decreto 919/2006. Remitido el escrito a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Mediante escrito, de fecha de firma 11 de mayo de 2020, los servicios técnicos manifiestan la conformidad con las obras, siempre que estas se ajusten a lo estipulado en el Real decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, debiendo de disponer de la ocupación temporal de los terrenos afectados, siendo necesario, además, que los trabajos e instalaciones a ejecutar, sean compatibles con posteriores actuaciones que pueda realizar ADIF en la zona, y previa autorización de este órgano. Remitido el escrito a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
- Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Mediante escrito, de fecha 3 de marzo de 2020, el citado organismo informa con carácter general las autorizaciones en materia de servidumbre aeronáutica que son de su competencia, de acuerdo al Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, siendo preceptivo a cualquier construcción, instalación o plantación en los espacios y zonas afectados por servidumbre aeronáutica la resolución favorable de AESA, informando del procedimiento de solicitud de autorización y los plazos de resolución. Remitido el escrito a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo, no obstante, la instalación objeto de autorización no afecta a las servidumbres aeronáuticas.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados a Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA, I- DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, Servicio de Ordenación del Territorio (PATRICOVA), así como a Red Eléctrica de España, SAU, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, solicitó al Ajuntament de Castelló de la Plana, como autoridad urbanística municipal competente, en el mismo oficio en que requería la conformidad u oposición al proyecto y condicionado técnico, que evacuara informe sobre la adaptación del proyecto de la nueva subestación al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, disponía del plazo de un mes para la emisión del informe mencionado, pasado el cual se entendería evacuado en sentido favorable. De igual modo, el Servicio Territorial remitió al citado Ayuntamiento, la URL de consulta del documento revisado Estudio de Integración Paisajística, junto al proyecto técnico Anexo de modificación de la instalación, conforme al procedimiento reglamentariamente establecido en los artículos 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y al objeto de que, en el plazo de treinta días, estableciese los condicionantes ambientales procedentes. En atención a los anteriores informes solicitados, el ayuntamiento emitió informe, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Castelló de la Plana. Mediante informe, con fechas de firmas 2 y 5 de marzo de 2020, los servicios técnicos municipales manifiestan, tras exponer como antecedentes los anteriores informes evacuados por dicho servicio, que las ligeras variaciones del proyecto original presentadas en el anexo al proyecto, cuyo sentido es compatibilizar el trazado propuesto con las afecciones observadas por las infraestructuras presentes o futuras, no varían las conclusiones del último informe de fecha 28 de enero de 2020, por lo que se reitera lo que allí se expuso. Remitido el escrito a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
En igual sentido, el Servicio Territorial solicitó en el mismo acto al Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente al Anexo de modificación del proyecto, conforme al texto legal citado a este respecto anteriormente, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón. Mediante informe, de fecha 24 de febrero de 2020, los servicios técnicos manifiesta, tras exponer la normativa de aplicación, que el informe previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, debe solicitarse en todo caso al Ayuntamiento correspondiente, y que a la actuación le aplica el artículo 199 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana (actualmente artículo 213, del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje), al tratarse de una actividad de interés general que se implanta en suelo no urbanizable, concluyendo en relación con sus competencias en materia de urbanismo ninguna objeción a la instalación propuesta. Remitido el escrito a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido y al objeto de que, en el plazo de treinta días, presten su conformidad u oposición a los documentos ambientales y/o establezcan los condicionantes ambientales procedentes, el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, envió sendos escritos a las siguientes administraciones y organismos, remitiendo a la URL de la información pública para la consulta del documento revisado Estudio de Integración Paisajística, así como del proyecto técnico de Anexo de modificación de la instalación, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Consta informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, de fecha de firma 13 de enero de 2021, por el que, tras exponer los informes precedentes, ratifica el informe patrimonial favorable emitido en fecha 19 de febrero de 2019, así como las condiciones a las que se supeditó. Remitido el informe a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo mediante el escrito de fecha 4 de noviembre de 2021, de respuesta al requerimiento de esta dirección general.  
- Consta informe de la Dirección General de Salud Pública, de fecha 2 de marzo de 2020, por el que se establece una serie de consideraciones en relación con: la información que debe contener el proyecto respecto a la población y su exposición al riesgo ambiental que se determine; los trabajos de construcción y el cumplimiento de la normativa sectorial sobre protección contra la contaminación acústica, la calidad del aire y protección de la atmósfera; la minimización, reutilización, reciclado- valorización y eliminación de los residuos generados y su gestión; los campos magnéticos y campos eléctricos y la obligación de garantizar la mínima exposición posible a los campos electromagnéticos de baja frecuencia en seres humanos que permanezcan o residan en la proximidad de las líneas eléctricas; y la minimización del movimiento de máquinas en zonas próximas a las captaciones de agua de consumo humano en las distintas fases de instalación, funcionamiento anormal, parada o desmantelamiento de la instalación, debiendo comunicar a dicha Dirección General, cualquier modificación significativa susceptible de generar riesgos ambientales de interés para la salud de la población.  
Remitido el escrito a la interesada, esta presenta escrito de conformidad con reparos a la parte relativa a la información que debe contener el proyecto respecto a la población y su exposición al riesgo ambiental, para la cual la interesada manifiesta que en el Estudio de Impacto Ambiental, se recogen diversas mediciones de campo eléctrico y campo magnético de distintitos tipos de líneas de transporte, obteniendo valores muy inferiores a los establecidos en el Real decreto 1066/2001, de 28 de diciembre, concluyendo que para la línea eléctrica en proyecto el impacto de exposición no es significativo.  
Remitido el escrito de conformidad con reparos al citado organismo, y no constando respuesta de este en el plazo establecido por la regulación, conforme a esta, se entiende la conformidad con la contestación efectuada por la interesada.  
- No constan el informe solicitado a los efectos indicados del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, de la Dirección General de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Paisaje.  
Instruido el trámite de información pública y consultas, de acuerdo con las previsiones del Decreto 88/2005, de 29 de abril, y con la legislación en materia de evaluación ambiental, el Servicio Territorial, envió a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental los informes recibidos durante la fase de consultas, remitiendo a la dirección electrónica oportuna para la consulta de los documentos técnicos y ambientales del expediente, a los efectos del pronunciamiento ambiental de la instalación objeto de esta autorización.  
En relación con el pronunciamiento ambiental, consta en el expediente copia de la Declaración de impacto Ambiental (DIA) (Exp. 104/8494-CQP), de fecha 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, por la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de modificación de la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, entrada-salida en la ST El Serrallo desde la línea eléctrica ST La Plana-ST El Ingenio, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, cuyo trazado discurre por el término municipal de Castellón de la Plana (Castellón), siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con el estudio de impacto ambiental, el proyecto y el resto de la documentación presentada y con los condicionantes establecidos en esta DIA: El citado pronunciamiento es accesible en la URL: https://www.tramita.gva.es/csv- front/index.faces'cadena=91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J, CSV: 91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J.  
En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, dispone de la capacidad exigible para promover el presente proyecto.  
Con fecha 12 de julio de 2018, la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM), del entonces Ministerio para la Transición Ecológica, emitió informe favorable solicitado por esta dirección general a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del Sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Conforme a lo dispuesto en el referido informe de la DGPEM, la instalación objeto de la presente resolución consta incluida en el último Plan de Inversión anual (2022) y trienal (2022-2024), bajo el proyecto de código J-9556-L6878, denominado «E/S Serrallo L/Ingenio-La Plana1 220kV» (sic), y con el siguiente alcance e inversión a retribuir:  
- Península 220 Línea DC dx < 10 (código de instalación 015-05430-LI), con una longitud de 2,227 km y volumen previsto de inversión retribuible (VPI) de 1.727.820 ?.  
- Península 220 Cable DC Cu 2000 mm² < 2.2 km (código de instalación 015-05468-LI), con una longitud de 0,249 km y volumen previsto de inversión retribuible (VPI) de 2.476.212 ?.  
Respecto a la necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, cabe indicar que, al tratarse de una instalación de la red de transporte, la misma está incluida en el anexo I.1 (pág. 24) de la «Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020», de carácter vinculante, siendo su motivación el apoyo a la distribución, estando prevista su fecha de puesta en servicio para el año 2018.  
Debe considerarse que la instalación de transporte solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, debiendo remitirse al pronunciamiento favorable del informe, de 12 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evalúa las posibles afecciones de la instalación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema.  
Consta en el expediente propuesta del Servicio de Energía, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 1/2021, de 6 de abril, y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento, al tratarse de una instalación de transporte.  
De acuerdo con el artículo 34.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de transporte secundario de energía eléctrica.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 121 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, sin perjuicio de la exención que contempla este último para las empresas que vengan ejerciendo la actividad de transporte, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten.  
De acuerdo con los artículos 35 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.  
De acuerdo con el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 9.6 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la presente instalación requiere la solicitud de informe previo a la Administración General del Estado (actualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), en el que esta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red (los actuales aprobados por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de octubre de 2015, publicado mediante la Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, «BOE» núm. 254, de 23.10.2015), a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en la citada ley. Dicho informe deberá tenerse en cuenta en el otorgamiento de la autorización.  
De conformidad con el artículo 1 de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, y su desarrollo a través del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, en concordancia con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la instalación objeto de esta autorización será objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria, al estar comprendida en epígrafe 2.g del anexo I de la citada ley, observando los trámites previstos en el reglamento que la desarrolla.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una línea eléctrica de transporte con tensión igual o superior a 132 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, la instalación objeto de la presente autorización, requerirá solicitar informe a la administración urbanística competente sobre la adaptación de la instalación al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al tratarse de una instalación de transporte.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de transporte de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en lo que resulte de aplicación del artículo 159 y 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. La servidumbre de paso comprenderá igualmente el establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los conductores, así como, el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para el establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones. Para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones industriales, en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.   
De igual modo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y en lo que resulte de aplicación del artículo 158 y 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal y comprenderá: el vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan, así como, el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para el establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario. En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas, queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección  
De conformidad con lo dispuesto de la Disposición Transitoria Primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, entendida como el derecho a realizar la instalación de transporte denominada, línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de tensión nominal 220 kV de doble circuito para hacer entrada/salida en la nueva subestación transformadora de 220/66 kV, denominada «ST El Serrallo», desde la línea 220 kV La Plana - El Ingenio, que discurre por el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón, y cuyas principales características son:  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de instalación Línea eléctrica aéreo-subterránea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
Núm. de circuitos 2  
Capacidad máxima de transporte (MVA × circuito) 413,82  
Longitud total de la línea (m) 2.480  
Longitud tramo aéreo (m) 2.231  
Longitud tramo subterráneo (m) 249  
Municipios afectados Castelló de la Plana  
Provincia afectada Castellón  
  
Origen instalación Nuevo apoyo número 6.1, a instalar entre los apoyos número 6 y 7, bajo la traza de la línea L/220 kV La Plana - El Ingenio  
Final instalación Posiciones de línea en el sistema GIS de 220 kV de la nueva ST el Serrallo  
  
  
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECORRIDO AÉREO  
Longitud tramo aéreo (m) 2.231  
Inicio tramo aéreo Nuevo apoyo número 6.1 a instalar entre los apoyos número 6 y 7 bajo la traza de la línea L/220 kV La Plana - El Ingenio  
Final tramo aéreo Apoyo número 11 de transición aéreo-subterránea  
Número de circuitos 2  
Número de conductores por fase 2 (dúplex)  
Configuración Hexágono  
Potencia máxima admisible conforme apartado 4.2.2. de la ITC-LAT 07 (MVA × circuito) 622  
Tipo de conductor de fase LA-455 (CÓNDOR AW)  
Material conductor de fase Aluminio-Acero (Al-Ac)  
Sección total conductor de fase (mm²) 454,5  
Tipo de cable tierra-óptico OPGW 25kA, 48 fibras  
Tipo aislador Bastón Tipo 11  
Tensión más elevada de la Red (kV eficaces) 245  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo  
lluvia (50Hz) (kV eficaces) 460  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s  
(kV cresta) 1050  
Número total de nuevos apoyos 12  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) 22D18B/B12 (1), D2A2-AC (2), D2A3-AE (1), D2A3-A0 (2), D2A2-AB (1),  
D2A3-AA (1), 22TK/B12 (1), 22TK/B10 (1), D2A3-AB (1) y D2B-AC (1)  
Forma de los apoyos Están formados por una cabeza prismática, cuerpo y tramos de base troncopiramidales en doble celosía, y cuernos para cables de tierra y crucetas piramidales.  
Material de los apoyos Metálicos, de celosía y sección cuadrada, configurados con perfiles angulares de lados iguales y chapas fabricados en acero laminado y galvanizado en caliente en calidades S355J2 y S275JR según Norma UNE-EN 10399. Las uniones se resuelven con tornillos fabricados en  
acero de calidad 5.6 y grado C.  
Cimentación Cimentaciones tipo «pata de elefante» monobloque y maciza de hormigón en masa tipo Portland CEM II/AS 32,5, según dimensiones de proyecto.  
  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto.  
  
  
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS RECORRIDO SUBTERRÁNEO  
Longitud tramo subterráneo (m) 249  
Inicio tramo subterráneo Apoyo número 11 de transición aéreo-subterránea  
Final tramo subterráneo Posiciones de línea en el sistema GIS de 220 kV de la nueva ST el Serrallo  
Número de circuitos 2  
Número de conductores por fase 1 (simplex)  
Disposición de los cables Tresbolillos  
Potencia máxima admisible (MVA × circuito) 413,82  
Tipo de cable de fase RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220kV 1x2000mm² + T375Al  
Material del cable de fase Cobre (Cu)  
  
Material del aislamiento XLPE  
Tensión máxima soportada (kV) 245  
Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV) 1050  
Tipo de cable de fibra óptica OSGZ1 - 48FO  
Número cables fibra óptica comunicaciones 2  
Número tubos comunicaciones 4 bitubos de 2x40 mm  
Diámetro bitubo (mm) 40  
Tipo de terminales exteriores Unipolar tipo exterior de paso aéreo a subterráneo  
Tipo de terminales interiores Unipolar tipo GIS  
Tipo de canalización Entubada bajo prisma de hormigón  
Núm. Tubos de cable de potencia 6  
Diámetro exterior tubo corrugado para cable de potencia (mm) 250  
Zanja de 1,80 m de ancho por 1,45 m de profundidad, con hormigón HM- 20/B/14/I  
Número de empalmes No hay  
Sistema de puesta a tierra   
de pantallas Single Point  
  
  
Con independencia de las características técnicas de la instalación que se autoriza por la presente, detalladas en las tablas anteriores, y de las modificaciones que eventualmente pudieran ser certificadas por la persona directora facultativa de la obra a su finalización, y recogidas en la autorización de explotación, se hace constar a los efectos retributivos que puedan corresponder que de acuerdo al presupuesto material de ejecución total que consta en el proyecto, al anexo de proyecto de las instalaciones objeto de la presente autorización, y a la actualización realizada por la interesada al valor consignado en su Plan de Inversión de la Red de Transporte (2022-2024) tras requerimiento, su coste es de cuatro millones doscientos cuatro mil treinta y dos euros (4.204.032 ?).  
Por otro lado, cabe informar que la longitud de la línea eléctrica aérea-subterránea (cable) de tensión nominal 220 kV de doble circuito para hacer entrada/salida en la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada «ST El Serrallo», desde la línea 220 kV La Plana - El Ingenio, prevista en la «Planificación Energética. Plan de desarrollo de las redes de transporte de energía eléctrica 2015-2020», aprobada por el Consejo de Ministros, es de 5 km de línea de doble circuito, correspondiendo 3 km del tramo aéreo y 2 km del tramo subterráneo, mientras que la longitud de la línea autorizada por la presente resolución es de 2,480 km, siendo 2,231 km del tramo aéreo y 0,249 km del tramo subterráneo.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización estará sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de impacto Ambiental (Exp. 104/9913-IPB), de fecha 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, las cuales se integran en la presente resolución, estando el citado pronunciamiento accesible en la dirección URL: https://www.tramita.gva.es/csv- front/index.faces'cadena=91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J, CSV: 91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar Autorización Administrativa de Construcción del proyecto técnico de ejecución, de fecha enero de 2018, firmado por persona técnica competente y acompañado de declaración responsable de fecha 8 de marzo de 2018, de la misma, así como del proyecto «Anexo de Modificación de la línea», de fecha mayo de 2019, acompañado de declaración responsable de fecha 27 de mayo de 2019, y firmados ambos documentos por la misma persona técnica competente proyectista, presentados para la construcción de la instalación descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y autorizada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC- LAT 01 a 09, así como en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de doce (12) meses desde el día siguiente a su notificación, debiendo ser coordinada con la construcción de la nueva ST El Serrallo 220/66 kV a la cual hace conexión (Expedientes: ATRCCT/2017/32/12 y ATASCT/2018/21/12, y ATASCT/2017/45/12 y ATRCCT/2018/29/12), de modo que pueda producirse de forma racional y óptima para el Sistema Eléctrico la puesta en servicio efectiva de estas instalaciones. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado, así como el abono de la tasa asociado al trámite de prórroga.  
4. El titular de la presente autorización estará sujeto, adicionalmente a las medidas adoptadas en el proyecto, a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de impacto Ambiental (Exp. 104/4043-ZDA), de fecha 13 de julio de 2021, de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, que se transcriben (no obstante, íntegramente accesible en https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J, CSV: 91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J):  
1) Se establecerá lo indicado en el informe de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, remitido el 16 de octubre de 2020, y recogido en la parte expositiva de la presente declaración de impacto ambiental, en cuanto a cumplimiento por el promotor del condicionado establecido en dicho informe.  
2) Se establecerá un programa de vigilancia ambiental a los efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia, que abarcará al menos los parámetros indicados en la parte expositiva de esta resolución. De este programa se llevará un registro documentado que incluirá el resultado de los controles y autocontroles periódicos legalmente exigibles.  
3) Cualquier modificación del proyecto será objeto de evaluación ambiental cuando sea un supuesto exigido por la normativa sectorial de evaluación ambiental vigente en el ámbito de la Comunitat Valenciana, aplicando el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la misma.  
5. A los efectos previstos en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal comunicará al órgano ambiental, la fecha de comienzo de ejecución del presente proyecto autorizado. Por otro lado, conforme a lo previsto en el artículo 52.2 del citado texto legal, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, remitirá al servicio territorial el programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación de las medidas prevista en él, para su publicación en la sede electrónica del órgano sustantivo, previa comunicación al órgano ambiental, así como informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en la declaración de impacto ambiental, el cual deberá además, ser remitido también al órgano ambiental.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
7. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
8. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
9. Finalizadas las obras de construcción de la instalación autorizada por la presente, la titular de esta autorización, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Cuando este centro directivo sea el competente para autorizar la explotación de la instalación objeto de esta resolución, el correspondiente servicio territorial realizará la instrucción de este procedimiento y elevará a esta Dirección General la documentación pertinente para emitir la respectiva autorización de explotación, junto con su informe.  
10. Esta Dirección General, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la línea eléctrica de transporte autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.  
- la publicación en la sede electrónica del órgano sustantivo una referencia al diario oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental y al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el que se publique la presente resolución de autorización, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, junto con el resto de documentos, en su caso, previsto en el artículo 52.2 del citado texto legal.  
- la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
- la notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.  
- dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 15 de noviembre de 2021.- La directora general de Industria, Energía y Minas: María Empar Martínez Bonafé.