Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6097, del 08-09-2009 (2009/9935)

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2009, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcción de la línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito, conductor LA-180, desde ST Betxí a polígono industrial de la carretera de Onda (L-14 Insca y L-15 Esmalglas) en Betxí y Vila-real, provincia de Castellón, se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: ATLINE/2007/336/12 (proyecto Iberdrola. 355/07).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6097

Fecha DOGV
:   08-09-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/9935


Fecha del documento
:   06-07-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2009, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcción de la línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito, conductor LA-180, desde ST Betxí a polígono industrial de la carretera de Onda (L-14 Insca y L-15 Esmalglas) en Betxí y Vila-real, provincia de Castellón, se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: ATLINE/2007/336/12 (proyecto Iberdrola. 355/07). [2009/9935]
Visto el expediente ATLINE/2007/336/12 (proyecto Iberdrola. 355/07), incoado por Servicio Territorial de Energía de Castellón, a instancia de la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en la avenida Hermanos Bou, 239 de Castellón, relativo a la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito, conductor LA-180, desde ST Betxí a polígono industrial de la carretera de Onda (L-14 Insca y L-15 Esmalglas) en Betxí y Vila-real, provincia de Castellón.
Resultando que el 15 de noviembre de 2007, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, solicitó autorización para la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito, conductor LA-180, desde ST, Betxí a polígono industrial de la carretera de Onda (L-14 Insca y L-15 Esmalglas) en Betxí y Vila-real, provincia de Castellón.
Resultando que el expediente ATLINE/2007/336/12 (proyecto Iberdrola 355/07), fue sometido a información pública mediante la publicación de anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 4 de marzo de 2008, en el Boletín Oficial de la Provincia del 22 de marzo de 2008 y en el periódico Mediterráneo del 10 de marzo de 2008 y mediante exposición pública en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de Betxí y Vila-real.
Resultando que con fecha 5 de diciembre de 2007 se remitió separata al Ayuntamiento de Betxí, habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en fecha 15 de enero de 2008 (AR 17.01.08)
Resultando que con fecha 5 de diciembre de 2007 se remitió separata al Ayuntamiento de Vila-real, habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en fecha 15 de enero de 2008 (AR 17.01.08)
Resultando que con fecha 5 de diciembre de 2007 se remitió separata a Telefónica, habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en fecha 15 de enero de 2008 (AR 17.01.08)
Resultando que con fecha 5 de diciembre de 2007 se remitió separata a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (Vías Pecuarias), habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en fecha 5 de marzo de 2008 (AR 06.03.08)
Resultando que con fecha 5 de diciembre de 2008 se remitió separata a la Confederación Hidrográfica del Júcar, habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, directamente en fecha 5 de mayo de 2008 (AR 06.05.08).
Resultando que durante el periodo de información publica no se han presentado alegaciones.
Resultando que de acuerdo con la legislación medioambiental, se remitió el estudio de impacto ambiental con fecha 5 de mayo de 2008 al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, remitiéndose a su vez certificado de no alegaciones así como la copia de las publicaciones. Con fecha 7 de mayo de 2009 se ha dictado por la directora general de Gestión del Medio Natural la Estimación aceptable condicionada de Impacto Ambiental, expediente 158/08-AIA.
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, esta suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el día 4 de enero de 2008, por parte de personal técnico del Servicio Territorial de Energía, se emitió informe técnico sobre el proyecto.
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat así como lo establecido por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a lo preceptuado en los Decretos 162/90, de 15 de octubre, sobre Impacto ambiental y 32/06 que lo modifica.
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Este Servicio Territorial de Energía de Castellón, resuelve:
Primero
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito, conductor LA-180, desde ST Betxí a polígono industrial de la carretera de Onda (L-14 Insca y L-15 Esmalglas) en Betxí y Vila-real, provincia de Castellón, correspondiente al expediente con referencia ATLINE/2007/336/12 (proyecto Iberdrola 355/07), y cuyas características principales son las siguientes.
Titular y domicilio: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, avenida Hermanos Bou, 239, CP 12395 Castellón.
Lugar donde se va a establecer la instalación: partidas Corralet, F Caminer y Pinella, en los términos municipales de Betxí y Vila-real, provincia de Castellón.
Presupuesto: 128.892,24 euros.
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por la ingeniera técnica industrial Judiht González Díaz y visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, con fecha 27 de agosto de 2007, sometiéndolo a las condiciones siguientes:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
2. En la ejecución del proyecto el peticionario deberá tener en cuenta las prescripciones dispuestas en los reglamentos vigentes, así como los condicionados impuestos por los organismos afectados.
3. Las instalaciones deberán estar terminadas dentro del plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta resolución.
4. El titular dará cuenta de la terminación de las obras mediante la presentación de la solicitud de autorización de explotación, en los términos establecidos en los artículos 12 o 18 del Decreto 88/2005, según el tipo de instalación de que se trate.
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
7. En el caso de que, para finalizar la ejecución de la instalación objeto de proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, se procederá de acuerdo con las siguientes condiciones:
Presentación de solicitud de finalización de ejecución, a la que se acompañará, por triplicado ejemplar, el certificado de finalización parcial de obra,, suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, acreditativo de que la parte de la instalación ya ejecutada es conforme a los reglamentos técnicos en la materia.
La finalización de la ejecución se realizará bajo la misma dirección de obra que la anterior certificación, y se ajustará a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.
La empresa distribuidora efectuará cuantas actuaciones considere necesarias de forma que quede garantizado tanto el mantenimiento de las condiciones reglamentarias de la propia red ya existente como la no perturbación a otras instalaciones o equipos.
Se deberá presentar en el plazo máximo de 10 días desde la completa ejecución de la instalación, la solicitud de autorización de explotación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005.
Transcurrido un mes desde que por este Servicio Territorial se diligenció y entregó el certificado de finalización parcial de obra sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión. Caso de que dicha instalación ya estuviera en tensión, el peticionario deberá proceder a su desconexión a la finalización de dicho plazo.
8. Condiciones medioambientales:
1. No se instalará ningún apoyo dentro del suelo calificado como forestal.
2. Si en el desarrollo de las obras o en la fase de funcionamiento de las actuaciones previstas se observaran daños a terceros o impactos no detectados en la presente evaluación de impacto ambiental, se procederá a su estudio y corrección, en coordinación con esta Dirección General de Gestión del Medio Natural.
3. Se deberá obtener el Informe de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia acerca de la conformidad del proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural de acuerdo al art. 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Asimismo, la aparición de yacimientos arqueológicos o paleontológicos determinará la obligación de suspender los trabajos, delimitar el perímetro de afección y notificarlo inmediatamente a la conselleria competente.
4. Se restaurarán a sus condiciones iniciales, todas aquellas áreas que se hayan visto alteradas por las obras y se procederá a la correcta gestión de los residuos generados.
5. Deberá llevarse un registro documentado del Programa de Vigilancia Ambiental incluido en el Estudio de Impacto Ambiental a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.
6. De acuerdo con el artículo 4 del CYI 7768/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, e incorporado en el artículo 14 del RDL 1/2008, de 11 de enero, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental (por escrito), con la suficiente antelación, la fecha de comienzo de ejecución del proyecto.
7. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberá ser comunicado al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Energía, (calle Colón, 1, 46034 Valencia), en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Castellón, 6 de julio de 2009.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Esteban Santamaría Coria.