Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5515, del 18-05-2007 (2007/5982)

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al terme municipal de Vinaròs a la província de Castelló. Expedients: CBREDE/2004/5/12 i CBREDE/2005/1/12.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5515

Data del DOGV
:   18-05-2007

Secció del DOGV
:   V. ANUNCIS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2007/5982


Data del document
:   19-04-2007

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Vinaròs
    * empresa privada
    * gas

Vista la sol·licitud inicialment presentada per Gas Natural Cegas, SA, en l'expedient CBREDE/2004/5/12, amb data 20 d'abril de 2004, davant de la Unitat Territorial d'Energia de Castelló, de la conselleria d'Infraestructures i Transport, junt amb el projecte de la xarxa bàsica de distribució de gas natural a Vinaròs i addenda a este firmats ambdós per l'enginyer industrial, Sr. Federico Arroyo Gómez i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana amb dates respectivament de 23 de gener de 2004 i 1 d'abril del mateix any, perquè li siga atorgada l'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al municipi de Vinaròs, província de Castelló, amb destí als mercats domèstic comercial i industrial.  
Vist que va ser realitzada la informació pública, a què fa referència l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE de 8 d'octubre de 1998), per mitjà de l'anunci corresponent que es va publicar en els diaris Mediterráneo i El Mundo el 8 juny de 2004; en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 29 de juny de 2004, i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 17 de juny de 2004, sense que conste en l'expedient presentació d'al·legacions a la sol·licitud realitzada.  
Vist que sol·licitat per la Unitat Territorial d'Energia informe a l'Ajuntament de Vinaròs, de conformitat amb l'article 80 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lació de gas natural, en el qual facen constar les condicions en què hauran d'efectuar-se les obres a què es referix la sol·licitud de Gas Natural Cegas, SA, es remet l'acord per mitjà del qual s'informa desfavorablement fins al moment en què es dissenye una estructura bàsica de distribució lògica dins de la trama urbana del municipi, per a així compatibilitzar-la amb els diferents servicis urbanístics existents o projectats.  
El mencionat informe es va traslladar per la Unitat Territorial d'Energia de Castelló a Gas Natural Cegas, SA, que va sol·licitar l'ampliació del termini per a aportar la documentació requerida per l'Ajuntament, atés que implicava una modificació del projecte presentat inicialment.  
Vist l'escrit de Gas Natural Cegas, SA, motivat per l'informe de l'Ajuntament abans referit i presentat amb data 22 de febrer de 2005 junt amb el nou projecte de la xarxa bàsica de distribució de gas natural a Vinaròs, firmat per l'enginyer industrial, Sr. Federico Arroyo Gómez i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana en data 11 de febrer de 2005 en el mencionat expedient CBREDE/2004/5/12.  
Vist que es va realitzar la informació pública del nou projecte presentat, per mitjà de l'anunci corresponent que es va publicar en els diaris Mediterráneo i El Mundo, l'11 de maig de 2005; en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de 26 de maig de 2005, i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 12 de maig de 2005, sense que conste en l'expedient presentació d'al·legacions a la sol·licitud realitzada.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia ha sol·licitat informe a l'Ajuntament de Vinaròs, de conformitat amb l'article 80 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lació de gas natural, i s'ha remés la separata corresponent al nou projecte, en el qual es fan constar les condicions en què hauran d'efectuar-se les obres a què es referix la sol·licitud de Gas Natural Cegas, SA, no consta en l'expedient l'informe referit, a pesar de la reiteració efectuada.  
RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2007, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al terme municipal de Vinaròs a la província de Castelló. Expedients: CBREDE/2004/5/12 i CBREDE/2005/1/12. [2007/5982]Conselleria d'Infraestructures i TransportVist que de conformitat amb el que establix l'article 80 del Reial Decret 1434/2002 es va remetre separata del projecte, que contenia les característiques generals de la instal·lació, a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general afectats, concretament al:  
Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres a la Comunitat Valenciana. Unitat de Carreteres de Castelló; sobre encreuament de canalització de gas en la carretera N-340, PK 1048,800 i 1051,486, i s'ha remés un últim informe favorable segons consta en l'expedient, amb les condicions que este conté i en què sol·licita el projecte detallat i la sol·licitud d'autorització de l'encreuament.  
El referit informe es va traslladar a l'empresa sol·licitant, que va acceptar les condicions reflectides en este i va acompanyar els plans amb les modificacions acordades amb el dit organisme.  
Vist que amb data d'eixida d'11 d'abril de 2005, el Servici Territorial d'Energia de Castelló va sol·licitar, entre altres, a Gas Natural Cegas, SA, les dades referides als aspectes que a continuació es mencionen:  
Plans de detall de les estacions de regulació i mesura amb rang de pressió MPB/MPA(1).  
Zona geogràfica per a la qual se sol·licita l'autorització administrativa.  
Plans d'expansió i el temps previst per a completar la gasificació del municipi.  
A la referida petició, l'empresa va contestar i va aportar la documentació sol·licitada, denominada Pla d'Expansió de la Xarxa Bàsica de distribució de gas natural al municipi de Vinaròs, visada en data 27 de juny de 2005 i firmada per l'enginyer industrial Sr. Joaquín Costa Moreno, i es va complementar posteriorment amb la delimitació i la concreció de les fases d'execució i zones l'autorització de la qual se sol·licita.  
Vist la petició presentada per la companyia Gas Alicante, SAU, en l'expedient CBREDE/2005/1/12, de 5 de gener de 2005, davant del Servici Territorial d'Energia de Castelló junt amb el projecte d'autorització administrativa i l'autorització d'execució per a xarxa de distribució de gas natural canalitzat a Vinaròs (Castelló), firmat per l'enginyer industrial, Sr. Pedro Vinaches Almiñana i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana, Demarcació d'Alacant, en data 23 de desembre de 2004, perquè li siga atorgada l'autorització administrativa i d'execució per a la construcció i l'explotació d'instal·lacions de distribució de gas natural canalitzat al terme municipal de Vinaròs.   
Vist que va ser realitzada la informació pública, a què fa referència l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs (BOE de 8 d'octubre de 1998), per mitjà de l'anunci corresponent que es va publicar en els diaris Mediterráneo i El Mundo el dia 24 de juny de 2005; en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 7 de juliol de 2005 i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 28 de juny de 2005, sense que conste en l'expedient presentació d'al·legacions a la sol·licitud realitzada.  
Vist que de conformitat amb el que establix l'article 80 del Reial Decret 1434/2002, se va remetre separata del projecte, que contenia les característiques generals de la instal·lació, a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general afectats, concretament al:  
Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres a la Comunitat Valenciana. Unitat de Carreteres de Castelló; sobre afectació a la futura autovia N-340, remetent un últim informe favorable segons consta en l'expedient, amb les condicions que este conté i reiterant la sol·licitud de pla general de la instal·lació de gas al terme municipal de Vinaròs i possibles afectacions a l'autovia referida.  
Del referit informe es va traslladar a l'empresa sol·licitant, sense que conste en l'expedient contestació a este efecte.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de Castelló va sol·licitar, entre altres, a Gas Alicante, SAU, les dades referides als aspectes que a continuació es mencionen:  
Zona geogràfica per a la qual se sol·licita l'autorització administrativa.  
Plans d'expansió i el temps previst per a completar la gasificació de la zona.  
Punt de connexió de la infraestructura de gas, assenyalant el punt o punts de la xarxa existent a què es pretén connectar les instal·lacions de què se sol·licita l'autorització.  
A la referida petició, l'empresa va contestar assenyalant que els aspectes sol·licitats, puntualitzats l'un darrere de l'altre en el seu escrit, es reflectien i incloïen en el projecte presentat junt amb la sol·licitud inicial.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de Castelló va comunicar a l'empresa en concurrència, Gas Natural Cegas, SA, la presentació de la sol·licitud de Gas Alicante, SAU, i va manifestar, en síntesi, que el projecte no reflectix amb exactitud el punt de connexió a la xarxa amb pressió APA(1); que no queda garantit el subministrament de gas a tota la zona d'expansió de sòl de municipi, ja que es limita a deu trams de carrers que es concreten; i aspectes referits a la insuficiència del cabal previst per al subministrament al municipi, a més d'afegir les argumentacions jurídiques que considera d'aplicació.   
Vist que les característiques bàsiques contingudes en el projecte presentat per Gas Alicante, SAU, són les següents:  
Punt de connexió:  
- Gasoducte la Jana-Vinaròs-Benicarló  
- Possibilitats d'instal·lar depòsits de GNL mentre no puga executar-se la connexió amb el gasoducte mencionat.  
Característiques de les instal·lacions i zona geogràfica sol·licitada.  
- Dos estacions de regulació i mesura (ERM) en APA/MPA(1) i MPB/MPA(1), amb cabals respectius de 2.000 Nm³/h i 750 Nm³/h.  
- Xarxa de distribució en MPB(1) amb tub de polietilé soterrat, de 160 mm de diàmetre i longitud 1.310 m, que comprén l'av. Saragossa, av. Gil d'Atrocillo, carrer Joan XXIII i av. Pius XII.  
- Xarxa de distribució en MPA(1) amb tub de polietilé soterrat, amb diàmetres de 200, 160, 110 i 90 mm, i longituds respectives 50 m, 20 m, 380 m i 570 m. Total longitud, 1.020 m, que comprén el carrer Pablo Ruiz Picasso, av. Pius XII, carrer Ferrer de la Torre, carrer Sant Francesc i les prolongacions dels carrers Tarrasa, Sant Ferran i Cervantes.  
Vist que per Resolució de la Direcció General d'Energia, de 23 de setembre de 2005, es va atorgar a Gas Natural Distribución SDG, SA, l'autorització administrativa per a la construcció de set dels dotze trams de les instal·lacions corresponents al denominat gasoducte de gas natural la Jana-Vinaròs-Benicarló, i les seues instal·lacions auxiliars, als termes municipals de la Jana, Traiguera, Sant Jordi, Càlig, Vinaròs i Benicarló, a la província de Castelló, es va aprovar el projecte d'execució i l'addenda 1ª a este i es va declarar en concret la seua utilitat pública.   
Vist que per Resolució de la Direcció General d'Energia, de 5 de maig de 2006, es va atorgar a Gas Natural Distribución SDG, SA, l'autorització administrativa per a la construcció dels cinc trams que completen les instal·lacions corresponents al denominat gasoducte de gas natural la Jana-Vinaròs-Benicarló, als termes municipals de la Jana, Sant Jordi, Càlig i Benicarló, a la província de Castelló, es va aprovar l'addenda 2ª del projecte d'execució i una part del projecte originari d'execució i es va declarar en concret la seua utilitat pública.   
Vist que en la data que és dictada esta resolució, consta justificadament acreditada a esta Direcció General d'Energia per part de Gas Natural Cegas, SA, les dades referides als punts següents:  
- La zona geogràfica per a la qual se sol·licita l'autorització administrativa, delimitada adequadament i definida la instal·lació principal de la xarxa, dins de zones urbanitzades o amb projecte d'urbanització aprovat.  
- Referència al pla d'expansió de la xarxa en la zona per a l'arribada del gas als distints punts de subministrament inclosos en l'àmbit de l'autorització.  
- Identificació dels límits i distàncies existents de la zona objecte del dit pla, limitada l'expansió a sòl classificat com a urbà o urbanitzable amb projecte d'urbanització aprovat.  
- Punts de connexió de la infraestructura de gas, el seu emplaçament geogràfic, titular i característiques que el definixen.  
Per la seua banda, Gas Alicante, SAU, únicament ha posat de manifest allò que s'ha descrit en la seua contestació a requeriment del Servici Territorial de Castelló.  
Vist que tant Gas Natural Cegas, SA, com Gas Alicante, SAU, reunixen els requisits establits en el capítol II del títol II del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, per a l'exercici de l'activitat de distribució.  
Atés els informes tècnics emesos pel Servici Territorial d'Energia de Castelló de la conselleria d'Infraestructures i Transport, sobre les sol·licituds presentades d'autorització administrativa per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al terme municipal de Vinaròs.  
Vist que la finalitat que es perseguix, d'acord amb les sol·licituds i la documentació presentada, amb la construcció de les instal·lacions és dotar d'infraestructura gasista al municipi com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial i la diversificació energètica.  
Vist que per aplicació de l'article 55 punt 1 apartat b) de l'esmentada Llei 34/1998, de 7 d'octubre, les instal·lacions de distribució de gas natural requerixen autorització administrativa prèvia.  
Atés que s'han complit els tràmits reglamentaris en l'expedient instruït a este efecte.  
Atés els avantatges amb vista a la garantia, a la connexió, a l'abast, la qualitat i les condicions tècniques dels plantejaments realitzats a través de les sol·licituds tramitades, en virtut de l'anteriorment establit i que esta Direcció General d'Energia és competent per a dictar esta resolució d'acord amb l'article 73.2 i l'article 3.3. d) de la Llei 34/1998 i amb l'article 16 del Decret 182/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia, resol:  
Primer  
La concurrència de peticionaris a l'autorització administrativa per a la gasificació del municipi de Vinaròs i atorga a Gas Natural Cegas, SA, l'autorització administrativa per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural a la localitat de Vinaròs, a la província de Castelló.  
Esta autorització administrativa s'atorga a l'empara del que disposen els articles 3.3 apartat d) i 73.2 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:  
Primera. El titular d'esta constituirà en el termini d'un mes, a partir de la data de la notificació d'esta resolució una garantia per valor de 9.858,66 euros, import del dos per cent del pressupost de la instal·lació que figura en l'expedient de sol·licitud, que s'ha de presentar en el Servici Territorial d'Energia de Castelló, per a garantir el compliment de les seues obligacions, de conformitat amb el que assenyala el punt 4 de l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i de conformitat amb l'article vint-i-huit del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.  
La dita fiança es constituirà en la Tresoreria del Servici Territorial de Castelló, de la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de conformitat amb l'Orde de 14 de febrer de 1986 i l'Orde de 16 de desembre de 1996, de la conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances. La fiança serà tornada al titular d'esta autorització una vegada que el Servici Territorial d'Energia de Castelló formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què es referix esta resolució.  
Segona. Gas Natural Cegas, SA, complirà amb les obligacions que s'assenyalen estrictament en l'article 74 Obligacions dels distribuïdors de gas natural i en el punt 1 de l'article 83 Obligacions i drets dels distribuïdors i comercialitzadors en relació amb el subministrament de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com en el punt 3 de l'article 10 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. En especial, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució, en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, quan siga necessari atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjuí del que resulte de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.   
Tercera. El titular d'esta autorització disfrutarà, com a distribuïdor, dels drets que assenyalen els articles 75 i 83 de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com els que s'assenyalen en l'article 10 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
Quarta. Esta autorització s'entén sense perjuí i independentment de les concessions, llicències, permisos o autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'este o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que resulten aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, i de conformitat amb l'article vint-i-huit del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.   
Cinquena. Esta autorització en cap cas es concedirà amb drets exclusius d'ús, tal com indica l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, modificat per l'article vint-i-huit del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març.  
Sisena. La determinació de les tarifes i del règim econòmic que s'apliquen per al subministrament de gas natural es regiran per les disposicions vigents en cada moment.  
Setena. Esta autorització s'atorga sense perjuí de tercers i deixa fora de perill els drets particulars.  
Huitena. Serà causa de revocació d'esta autorització administrativa l'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
Novena. Esta autorització entrarà en vigor l'endemà de la data la seua notificació.  
Segon  
Aprovar a Gas Natural Cegas, SA, el projecte d'execució firmat per l'enginyer Sr. Federico Arroyo Gómez i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, en data 11 de febrer de 2005, i la documentació complementària a este per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural al municipi de Vinaròs, província de Castelló i les característiques principals del qual són:  
- Subjecte: Gas Natural Cegas, SA.  
- Tipus de gas: gas natural.  
- Punt de connexió:  
Gasoducte la Jana-Vinaròs-Benicarló, amb pressió de subministrament APA(1) i situat a l'av. Saragossa, entre el c/ En Projecte, núm. 4 i l'av. Gil Atrocillo, on s'ubica l'Estació de Regulació i Mesura (ERM), dissenyada en APA/MPB(1).  
Traçat  
De l'eixida de l'ERM abans citada, ixen tres ramals en MPB(1), amb direccions sud, nord-oest (en direcció cap al nucli urbà) i nord respectivament.  
Tres armaris de regulació i mesura per als subministraments: el primer d'estos, nucli urbà, sector Joan XXIII i sector SUD-09; el segon, sector les Salines; i el tercer, zona Nord.  
Rang de pressió en MPB/MPA(1) i cabals 2.500 m³(n)/h, 1.000 m³(n)/h i 1.000 m³(n)/h, respectivament .  
- Delimitació geogràfica  
Les zones urbanes tal com queden reflectides en el projecte, compreses en les Fases I, II i III, de l'apartat següent, qualificades com a tals d'acord amb el vigent Pla General d'Ordenació Urbana, i aquelles actuacions urbanístiques amb planejament aprovat, les quals s'acreditaran per mitjà del certificat urbanístic oportú.  
- Característiques de les instal·lacions i plans d'expansió:   
Fase I: 1ª anualitat (s'ha de comptabilitzar des de la notificació d'esta resolució).  
·Distribució de la xarxa en mitjana pressió B (0'4 bar < P (4 bar), amb canonada de polietilé, PE 100, sdr 17'6, de diàmetre 200 mm, i longitud, 6.256 m.  
· Distribució de la xarxa en mitjana pressió A (0'05 bar < P (0'4 bar), amb canonada de polietilé, PE 100, sdr 17'6, de diàmetres 200, 160, 110 i 90 mm, i longituds respectives, 3.174 m, 3.920 m, 7.850 m i 4.575 m. Total longitud, 19.519 m.  
Total longitud d'ambdós xarxes de distribució: 25.775 m.  
- Delimitació geogràfica. Descripció de l'àrea compresa:  
· Nucli urbà, delimitat a l'est pel passeig de Forà Forat, passeig de Blasco Ibáñez, carrer Raimundo Alós i Aldea de Pablo Béjar, al sud pel carrer Capità Cortés, a l'oest per l'autopista A-7 i al nord pel riu Cérvol.  
· Sector Joan XXIII, delimitat per l'autopista A-7, camí de Capsades i Aldea de Benet XIII.  
· Sector SUD-09, delimitat a l'est per l'av. Gil d'Atrocillo, a l'oest pel límit del ferrocarril i al sud per l'Hospital.  
· Sector les Salines, delimitat al nord pel carrer Cala Puntal AF, a l'est pel carrer Cala Puntal W, al sud pel barranc d'Aigua Oliva i a l'oest per l'autopista A-7.  
Fase II: 2ª i 3ª anualitat (s'ha de comptabilitzar des de la finalització de la 1ª anualitat).  
· Distribució de la xarxa en mitjana pressió A (0'05 bar < P (0'4 bar), amb canonada de polietilé, PE 100, sdr 17'6, de diàmetres 200, 160, 110 i 90 mm, i longituds respectives, 1.855 m, 1.482 m, 2.811 m i 1.473 m. Total longitud, 7.621 m.  
· Delimitació geogràfica. Descripció de l'àrea compresa:  
- Es correspon amb les ampliacions de la xarxa definida en la Fase I i es troba delimitada al nord pel carrer de Capità Cortés, a l'est per Aldea de Pablo Béjar, al sud pel carrer barranc de les Salines i a l'oest per l'autopista A-7.  
- Inclou igualment la urbanització Vistabella i el Sector SUD-10, comprés entre el camí d'en Borràs i la carretera N-232.  
Fase III: 4ª i 5ª anualitat (s'ha de comptabilitzar des de la finalització de la 3ª anualitat).  
· Distribució de la xarxa en mitjana pressió B (0'4 bar < P (4 bar), amb canonada de polietilé, PE 100, sdr 17'6, de diàmetre 200 mm, i longitud, 5.056 m.  
· Distribució de la xarxa en mitjana pressió A (0'05 bar < P (0'4 bar), amb canonada de polietilé, PE 100, sdr 17'6, de diàmetres 200, 110 i 90 mm, i longituds respectives, 5.332 m, 11.652 m i 7.198 m. Total longitud, 24.182 m.  
Total longitud d'ambdós xarxes de distribució: 29.238 m.  
· Delimitació geogràfica. Descripció de l'àrea compresa:  
- Comprén l'àrea d'ampliació de la xarxa definida en la Fase II, que es troba delimitada al nord per l'Aldea de Francisco de José Balada, a l'est pel carrer Costa Nord, Costa Mar fins a arribar al riu Cérvol i a l'oest per l'autopista A-7.  
Pressupost total del projecte presentat: 492.933,20 euros  
Les condicions a què està sotmesa la mencionada aprovació són les següents:  
1ª. Les instal·lacions que cal establir es faran d'acord amb el projecte presentat, amb les variacions que si és el cas se sol·liciten i autoritzen, en els terminis de distribució temporal d'instal·lacions assenyalats anteriorment, a partir de la data de la notificació d'esta resolució, i, en tot cas, es referiran als elements compresos en l'àmbit d'aplicació del reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovat per Reial Decret 919/2006 de 28 de juliol (BOE 4 de setembre 2006). Estes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïments flexibles i segurs.  
2ª. El titular de l'esmentada instal·lació donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de Castelló, als efectes de reconeixement, i presentarà l'oportú certificat de direcció, subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial, així com els requisits tècnics essencials i mesures de seguretat mínimes incloses en les instruccions tècniques complementàries de conformitat amb el Reial Decret 919/2006 abans citat.  
3ª El titular de la instal·lació notificarà per escrit al Servici Territorial d'Energia de Castelló el començament dels treballs per a efectuar inspeccions d'estos, en cas de considerar-ho convenient.  
4ª. L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en el cas que s'observe l'incompliment de les condicions imposades per esta. En els dits supòsits, l'administració, previ l'oportú expedient, acordarà l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'orde administratiu i civil que es deriven, segons les disposicions legals vigents.  
5ª. Esta resolució s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació de territori i al medi ambient  
Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 19 d'abril de 2007.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.