Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 10756, del 18-12-2024 (2024/13261)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2024, del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, per la qual s’atorga a Solaer Clean Energy 1, SL, l’autorització administrativa prèvia i de construcció, i s’aprova el pla de desmantellament i restauració del terreny i l’entorn afectat, d’una central de producció d’energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica i la seua infraestructura d’evacuació, situada en el terme municipal de Godelleta, de potència instal·lada de 3.800 kWn denominada “FV Godelleta”. ATALFE/2020/105.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   10822

Data del DOGV
:   18-12-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/13156

CVE
:   TSZC-Q-4604-17513

Data del document
:   13-09-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

*Antecedents*

Una vegada vista la sol·licitud del 25/11/2020 d’autorització administrativa prèvia i d’autorització administrativa de construcció, relativa a la instal·lació elèctrica les característiques de la qual s’indiquen a continuació, pel procediment integrat d’autorització de centrals fotovoltaiques que s’hagen d’emplaçar sobre sòl no urbanitzable, establit pel Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent (d’ara en avant, DL 14/2020) que, després de la tramitació de l’expedient, presenta les característiques finals següents:

Promotor: Solaer Clean Energy 1, S.L. (NIF T69455960)

Nom de la instal·lació: FV Godelleta

Tecnologia: fotovoltaica.

Grups generadors:

– Potència total (kWp): 3.986,82

– Nre. de mòduls: 7.452

Potència unitària (Wp): 535

– Tipologia: monofacial

– Sistema de subjecció i ancoratge: sistema d’estructura fixa bipost clavada en el terreny, evitant el segellament en el sòl.

Potència nominal de l’inversor: 1 inversor de 3.800 kVA.

Infraestructura d’evacuació:

– Centre de transformació “Estació” format per: 1 transformador d’intempèrie de 4.000 kVA, amb relació de transformació 0,69/20 kV en bancada al costat d’edifici prefabricat de 2,15 m per 1,34 m per 2,08 m que albergarà equip compacte 2L1P, 24 kV, 630 A, 16 ca, cort i aïllament SF6.

– Línia elèctrica subterrània de conductors tipus RH5Z1, AL 12/20kV, 3x1x150 mm2, de longitud total 150 m, des del centre de transformació “Estació” fins al centre d’entrega de protecció i mesura.

– Centre de protecció i mesura (CPM) situat en un edifici prefabricat de formigó, format per: 1 cel·la de mesura de sincronisme de xarxa; 1 cel·la de línia amb interruptor seccionador (eixida cap a CS); 1 Cel·la de protecció per ruptofusible (transformadors de mesura de sincronisme de xarxa); 1 cel·la d’interruptor automàtic de buit; 1 cel·la de mesura i protecció; 1 cel·la de línia amb interruptor seccionador (entrada Fv); 1 cel·la de protecció per ruptofusible (transformador d’SA) i 1 transformador d’SA de 25 kVA.

– Línia elèctrica subterrània de conductors tipus RH5Z1, AL 12/20kV, 3x1x150 mm2, de longitud total de 30 m, des del Centre de protecció i mesura (CPM) fins al Centre de seccionament de titularitat d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Xarxa a la qual es connecta: distribució, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Punt de connexió: Doble entroncament en suport nou que s’instal·larà davall de la línia existent L-14 Calicanto de l’ST de Chiva i L-16 Montserrat de l’ST de Chiva.

Ubicació: Godelleta (València)

Ubicació:

– Grups generadors en: Polígon 4, parcel·les 234, 235, 237, 351, 352, 353, 360, 356, 357, 358 i 359 de Godelleta.

– Infraestructures d’evacuació CPM i CS en: Polígon 4, parcel·la 237 de Godelleta.

– Línia d’evacuació des de CPM al CS en; Polígon 4, Parcel·la 237 de Godelleta.

Centre geomètric: Coordenades UTM fus 30: X=278.304.24; I= 1500811.47

Segons el que indica l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, la potència instal·lada és de 3.800 kW.

L’expedient s’ha sotmés a tots els tràmits que arreplega el DL 14/2020.

El 27 de gener de 2023 es presenta, a este expedient, una al·legació a les autoritzacions de la central fotovoltaica denominada “Instal·lació elèctrica FV Godelleta” per part de la Comunitat de Regants i Usuarios San Pedro Apóstol de Godelleta (d’ara en avant CRUSPAG), per la qual manifesten la seua oposició al projecte i al·leguen diverses qüestions que es resumixen a continuació:

Existència d’obligacions econòmiques adquirides per propietaris de parcel·les (sense indicar quins).

Possibles afeccions a la xarxa hidràulica i al seu tractament.

Possibles afeccions a la xarxa electrònica i de control.

Incompliments de “criteris territorials i paisatgístics per a la implantació de les centrals fotovoltaiques” així com afeccions al desenrotllament de l’agricultura i el medi ambient.

El 21 de febrer de 2023, el promotor presenta respostes a les al·legacions formulades per la CRUSPAG. Les quals s’inclouen a continuació:

– Davant de la vaguetat de les al·legacions formulades per la CRUSPAG, en primer lloc, haurà d’informar l’empresa promotora quines parcel·les incloses en el projecte estan integrades en eixa comunitat i tenen obligacions econòmiques adquirides amb esta.

– Pel mateix motiu, i gaudint l’entitat promotora d’interés en això, la CRUSPAG ha d’informar igualment de quines parcel·les en concret deuen, a eixa comunitat de regants, les obligacions econòmiques adquirides derivades de les infraestructures per a la dotació de reg.

– A més, entenem que la CRUSPAG està donant per fetes circumstàncies no produïdes i que es desconeix si definitivament es produiran, com és, per exemple, la sol·licitud de baixa de la comunitat, que en cas de produir-se comportarà la liquidació, per qui procedisca, del deute acumulat.

– Finalment, informem la CRUSPAG que l’entitat promotora de la instal·lació fotovoltaica ha previst, en els contractes subscrits amb els propietaris de les parcel·les integrants del projecte, la totalitat de les qüestions relatives a les quotes de la comunitat de regants en les quals pogueren estar integrades, i ha previst en estos contractes situacions semblants o similars. Però, que, en qualsevol cas, s’aplicarien a partir de l’efectiva presa de possessió dels terrenys.

– En qualsevol cas, la CRUSPAG no ha de mostrar preocupació perquè suposem que en les ordenances de la comunitat de regants hi ha mecanismes articulats per a assegurar el pagament d’aquells drets que pogueren ser-los deguts, i contra aquelles persones o entitats (inclosa la promotora de la instal·lació fotovoltaica) que pogueren resultar deutors d’estos drets.

Es mencionen dos comunicacions sense fils, tecnologia WIFI i tecnologia GPRS. WIFI en una aplicació d’eixe estil el més comú és que utilitze la banda de l’espectre de 2.4 GHz, encara que també hi hauria la possibilitat que fora en 5 GHz. GPRS, que és una extensió, per dir-ho així, de GSM, i a Europa s’usen les bandes de 890–915 MHz i de 935–960 MHz.

Nosaltres en planta sempre ens comuniquem per fibra òptica soterrada, la qual cosa no suposa cap interferència, és comunicació per cable i a bastant distància d’ells. D’altra banda, la internet que ens arriba a planta va per radioenllaç Wimax en banda de 2.3GHz.

D’altra banda, encara que el nostre comptador hui dia sí que comunica per GPRS, és com si coincidixen en un mateix punt dos telefonades, no passa res, i, a més d’això, per a quan estiga esta planta construïda, les comunicacions amb comptador seran per IP de manera obligada, amb la qual cosa ja no es faran per telefonada GPRS (actualment REE només permet fer-ho per GPRS).

En este sentit, és evident que els terrenys en els quals es pretén situar la planta no es troben en zones d’alta ni molt alta capacitat agrològica segons l’institut cartogràfic de València, per la qual cosa són totalment compatibles.

Respecte a este punt, cal dir que en el procés de tramitació de les plantes fotovoltaiques és de compliment obligat fer un estudi d’integració paisatgística i un pla de desmantellament que garantisca el compliment de la legislació. Estos estudis han de ser aprovats pel Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge, el qual ja s’ha pronunciat emetent un informe favorable, ja que complix tota la normativa i les mesures compensatòries sol·licitades.

Una vegada estudiades les al·legacions i les respostes per part del promotor, queden prou justificades i es tindran en compte, considerant la CRUSPAG com a part interessada en el procediment, però, com que no s’han determinat les parcel·les afectades per l’execució, no es considerarà que l’associació és una empresa de servicis afectats per la instal·lació.

De les consultes a altres administracions o empreses de servicis resulten els condicionats que es troben en el resolc primer d’esta resolució, amb els quals el promotor està d’acord.

Una vegada transcorregut el termini corresponent, no s’ha rebut resposta d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU i s’entén que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.

Consta un informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sobre la parcel·la 9042 del polígon 4, en el terme municipal de Godelleta (València) que indica que segons la cartografia cadastral del 30 de novembre de 2020, la parcel·la “desguàs” no és de domini públic hidràulic, ja que no té la morfologia ni la continuïtat característiques dels llits naturals. Per consegüent, la CHJ cita que no té res més a al·legar.

Consta l’informe de la Diputació de València – Àrea d’Infraestructures en resposta a la sol·licitud formulada per Solaer Clean Energy 1, S.L. del dia 16-12-20, amb número de registre VIRTUAL/2020/E/74625, el qual indica que no troba cap inconvenient perquè en el tram comprés entre els punts 12+570 i 13+005, marge esquerre, tram interurbà de la carretera CV-416 Montserrat – Chiva, terme municipal de Godelleta (València), efectue les actuacions consistents en “Instal·lació de tanca diàfana sobre blocs de formigó en les parcel·les amb referencia cadastral 19504K264459799424RB i 58706W482700393944FW en el terme municipal de Godelleta”, amb indicació de diversos condicionats que hauran de ser de compliment obligatori pel promotor.

Així mateix, s’indica que l’autorització prèvia i de construcció s’efectua a l’efecte de la Llei del sector elèctric, per la qual cosa no atorga llicències urbanístiques de construcció ni concessions sobre elements supletoris a esta. Esta autorització es concedix sense perjuí de la resta d’autoritzacions necessàries, entre les quals està la llicència urbanística de construcció, que l’haurà de tramitar la titular una vegada haja obtingut l’autorització sectorial, així com les concessions d’ocupació de camins, vies pecuàries o accessos als mateixos camins que s’han de fer servir i que no són objecte d’esta autorització.

Consten els informes favorables vinculants dels òrgans competents en matèria d’ordenació del territori i paisatge, establits en l’article 25 del DL 14/2020, en els quals consten els condicionants acceptats pel promotor i que es troben en el resolc d’esta resolució.

En el projecte consta la justificació de no haver de sotmetre’s a l’avaluació d’impacte ambiental.

Així mateix, el promotor ha acreditat la capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte.

El promotor ha justificat que disposa dels terrenys a on s’implantarà la instal·lació. No obstant, haurà de presentar l’elevació a públic dels contractes després d’esta autorització i prèviament a l’inici de les obres, tal com s’indica en els documents presentats.

La instal·lació disposa dels permisos d’accés i connexió vigents per a la totalitat de la potència instal·lada.

Com que es tracta d’un projecte amb una potència de generació inferior o igual a 10 MW, en virtut de l’article 33.1 del DL 14/2020, es tramita, des del 23 d’abril de 2022, per mitjà del procediment d’urgència, de conformitat amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Respecte a la compatibilitat urbanística del projecte, s’ha comprovat que l’Ajuntament va emetre un informe sense declarar el sentit d’este (i és este òrgan municipal el pertinent per a determinar-ne la compatibilitat). Com que ha transcorregut més d’1 mes des de la seua petició i hi ha una declaració responsable del titular en què s’indica que no considera que hi haja impediments urbanístics per a la implantació de la instal·lació presentada el 19/01/2021, este Servici territorial va continuar amb la tramitació.

Es va sol·licitar a l’Ajuntament de Godelleta, el 3 de maig de 2022, un informe preceptiu i no vinculant establit en l’article 24.1 del D-L 14/2020. Es va rebre resposta en data 24-05-2022 en què s’indicava que l’Ajuntament de Godelleta, reunit en Ple, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 17 de desembre de 2020, va adoptar, per unanimitat dels membres que l’integren, l’acord per a la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques per a les instal·lacions de producció d’energia elèctrica fotovoltaica o eòlica en sòl no urbanitzable.

La justificació de la suspensió de llicència efectuada per l’Ajuntament de Godelleta, reunit en Ple, en sessió celebrada amb caràcter ordinari el dia 17 de desembre de 2020, no és aplicable per l’article 68 de la TRLOTUP que indiquen: article 68 en el punt 2. “La suspensió tindrà una duració màxima de dos anys. Este termini s’interromprà, amb alçament de la suspensió, si, transcorregut un any, no se sotmet a exposició pública la proposta de pla. Després de transcórrer més de 2 anys des de la declaració de suspensió, el promotor presenta a l’expedient, el 31 de març de 2023, el justificant d’haver presentat una nova sol·licitud de certificat o d’informe urbanístic a l’Ajuntament de Godelleta, i no consta resposta en l’expedient d’este organisme.

El 21 de febrer de 2024, des d’este servici territorial, es va sol·licitar a l’Ajuntament de Godelleta un informe comprensiu que establix l’art.30.2 del citat Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, i no s’ha obtingut cap resposta per part de l’organisme citat.

*Fonaments de dret*

La instrucció i la resolució d’este procediment administratiu corresponen a la Generalitat Valenciana, ja que la instal·lació elèctrica objecte d’este es troba íntegrament en el territori de la Comunitat Valenciana i no s’enquadra en les que preveu l’article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l’Administració general de l’Estat.

D’acord amb l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, la construcció de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció.

El procediment és el que s’establix en el capítol II del títol III del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent (DL 14/2020), perquè es tracta d’una central fotovoltaica que s’implantarà en sòl no urbanitzable i de conformitat amb el que s’establix en l’article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

La instrucció d’este procediment és competència del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, segons l’Orde 3/2024, de 16 d’abril, de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant la qual es desplega el Decret 226/2023, del Consell, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, així com segons el que disposa l’article 22 del Decret llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent, i la resolució correspon a la persona titular de la Direcció del Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

D’acord amb l’article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les infraestructures d’evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d’energia elèctrica. Segons la descripció detallada que s’especifica en l’article 2 del DL 14/2020, una central fotovoltaica és una instal·lació de producció d’energia elèctrica a partir de l’energia de la radiació solar, mitjançant la tecnologia fotovoltaica, que comprén tots els equips, dispositius necessaris per a realitzar la conversió entre els dos tipus d’energia, la seua adaptació en tensió i freqüència elèctriques, així com la infraestructura d’evacuació i connexió fins a la xarxa de transport o distribució en què s’aboque l’energia elèctrica produïda. Igualment, formen part de la central fotovoltaica les subestacions elèctriques associades a esta, així com la línia de connexió que unisca les dos i la línia d’evacuació fins a la connexió a la xarxa de transport o distribució, d’acord amb l’article 211.1*d*  del TRLOTUP, per la qual cosa l’autorització d’esta instal·lació es farà de conformitat amb este decret llei.

L’article 216 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, establix que la Generalitat intervé en l’autorització d’usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable, dins dels límits i en les condicions establides en este text refós, mitjançant la declaració d’interés comunitari prèvia a la llicència municipal, en concret en el supòsit previst en l’article 211.1, paràgraf *d*, sobre la generació d’energia renovable, llevat dels supòsits previstos en els articles 217, 218 i 219.

Segons l’epígraf *i*  de l’article 2 del DL 14/2020, l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable és el pronunciament de l’òrgan competent en matèria d’energia que, d’acord amb l’informe previ, preceptiu i favorable de l’òrgan competent en matèria d’ordenació del territori i paisatge, autoritza implantar una instal·lació de producció d’energia elèctrica que utilitza energia primària d’origen renovable en unes parcel·les concretes de sòl no urbanitzable i establix les condicions en què es podrà dur a terme esta implantació. Este pronunciament substituïx la intervenció que fa la Generalitat en el procediment d’autorització d’usos i aprofitaments en sòl no urbanitzable que preveu la normativa d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

Segons el que s’indica en l’epígraf *j*  de l’article 2 i en l’article 25 del DL 14/2020, l’informe en matèria d’ordenació del territori i paisatge té caràcter vinculant i ha de ser favorable en els termes que es preveuen en l’apartat 1 de l’article 25, a l’efecte de poder atorgar l’autorització d’implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supòsits en els quals no es requerisca l’autorització esmentada d’acord amb la legislació d’ordenació del territori, urbanística i del paisatge.

De conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d’impacte ambiental, la instal·lació objecte d’este procediment no constituïx un projecte sotmés a l’avaluació d’impacte ambiental.

D’acord amb l’article 53.1.*a*  de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l’autorització administrativa d’instal·lacions de generació no es podrà atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d’accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.

D’acord amb l’article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, per a obtindre l’autorització de la instal·lació serà un requisit previ indispensable l’obtenció dels permisos d’accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents pel total de la potència de la instal·lació, sense perjuí del fet que l’article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, dispose que les autoritzacions administratives d’instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d’accés que figure en el permís d’accés.

La disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, establix que les instal·lacions de generació d’electricitat amb una potència total instal·lada que supere la capacitat d’accés atorgada en el seu permís d’accés hauran de disposar d’un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d’emmagatzematge que la integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere la capacitat d’accés.

D’acord amb la redacció vigent de l’article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, en el cas d’instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada és la inferior d’entre les dos següents:

*a*) La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

*b*) La potència màxima de l’inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.

Segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, esta nova definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que, tot i haver-ne iniciat la tramitació, encara no hagen obtingut l’autorització d’explotació definitiva.

D’acord amb el que disposen l’article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l’article 121 del Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, i l’article 8 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, els sol·licitants d’autoritzacions d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica han d’acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a dur a terme cada un dels projectes que presenten; tot això, sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l’exempció d’acreditació d’estes capacitats que potestativament puga atorgar l’Administració per als qui estiguen exercint l’activitat.

D’acord amb l’apartat 2.*a*.4 de l’article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia s’ha de justificar la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.

D’acord amb l’article 53.1.*b*  de la Llei 24/2013, del sector elèctric, per a sol·licitar l’autorització administrativa de construcció, el promotor presentarà un projecte d’execució, juntament amb una declaració responsable, que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable.

Segons el que establix el capítol III del títol III del DL 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i l’entorn afectat, per la qual cosa haurà de constituir una garantia econòmica a favor de l’òrgan competent en matèria d’energia per a autoritzar la instal·lació, l’import de la qual serà el que indica l’article 37. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.

Segons el que indica l’article 37 del DL 14/2020, la duració mínima d’esta garantia econòmica haurà de ser de 5 anys i caldrà renovar-la durant tota la vida útil de la central fotovoltaica, i almenys dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys d’acord amb el càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia.

Segons la nova redacció de l’article 2 bis del D 88/2005, només requeriran autorització d’explotació les escomeses de qualsevol longitud i tensió nominal no superior a 30 kV, sempre que no sol·liciten la seua declaració d’utilitat pública, en concret, i no estiguen sotmeses a l’avaluació ambiental. S’entendrà per escomesa, únicament als efectes de la necessitat d’obtenció d’autoritzacions administratives regulades en la legislació del sector elèctric, la instal·lació de nova extensió de xarxa, i també, si és el cas, el centre de seccionament, que tinga per finalitat atendre un únic punt de subministrament o l’evacuació d’un únic generador, sense perjuí de la configuració d’alimentació d’este, en punta o en pas i d’anell o de bucle, amb la xarxa elèctrica. En cas que esta instal·lació se cedisca a l’empresa transportista o a la distribuïdora de la zona, esta cessió s’haurà de dur a terme quan se sol·licite l’autorització d’explotació.

En virtut de la disposició transitòria única del Decret llei 1/2022, de 22 d’abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna, les modificacions que establix este decret llei que afecten la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables seran aplicables als procediments en tràmit.

En consideració del que s’ha exposat, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables,

RESOLC

*Primer*

Atorgar l’autorització administrativa prèvia de la instal·lació de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables que s’indica, i les seues infraestructures d’evacuació de l’energia elèctrica generada:

Promotor: Solaer Clean Energy 1, S.L. (NIF E45275115)

Nom de la instal·lació: FV Godelleta

Tecnologia: fotovoltaica.

Grups generadors:

– Potència total (kWp): 3.986,82

– Nre. de mòduls: 7.452

– Potència unitària (Wp): 535

– Tipologia: monofacial

– Sistema de subjecció i ancoratge: sistema d’estructura fixa bipost clavada en el terreny, evitant el segellament en el sòl.

Potència nominal de l’inversor (kW): 1 inversor de 3.800 kVA

Potència màxima dels mòduls fotovoltaics: 3.986,82 kW

Potència del permís d’accés i connexió: 3.800 kW

Infraestructura d’evacuació:

– Centre de transformació “Estació” format per: 1 transformador d’intempèrie de 4.000 kVA, amb relació de transformació 0,69/20 kV en bancada al costat d’edifici prefabricat de 2,15 m per 1,34 m per 2,08 m que albergarà equip compacte 2L1P, 24 kV, 630 A, 16 ca, tall i aïllament SF6.

– Línia elèctrica subterrània de conductors tipus RH5Z1, AL 12/20kV, 3x1x150 mm2, de longitud total 150 m, des del centre de transformació “Estació” fins al centre d’entrega de protecció i mesura.

– Centre de protecció i mesura (CPM) situat en un edifici prefabricat de formigó, format per: 1 cel·la de mesura de sincronisme de xarxa; 1 cel·la de línia amb interruptor seccionador (eixida cap a CS); 1 cel·la de protecció per ruptofusible (transformadors de mesura de sincronisme de xarxa); 1 cel·la d’interruptor automàtic de buit; 1 cel·la de mesura i protecció; 1 cel·la de línia amb interruptor seccionador (entrada Fv); 1 cel·la de protecció per ruptofusible (transformador d’SA) i 1 transformador d’SA de 25 kVA.

– Línia elèctrica subterrània de conductors tipus RH5Z1, AL 12/20kV, 3x1x150 mm2, de longitud total de 30 m, des del Centre de protecció i mesura (CPM) fins al Centre de seccionament de titularitat d’I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Xarxa a la qual es connecta: distribució, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Punt de connexió: Doble entroncament en suport nou que s’instal·larà davall de la línia existent L-14 Calicanto de l’ST de Chiva i L-16 Montserrat de l’ST de Chiva.

Ubicació: Godelleta (València)

Emplaçament:

– Grups generadors en: Polígon 4, parcel·les 234, 235, 237, 351, 352, 353, 360, 356, 357, 358 i 359 de Godelleta.

– Infraestructures d’evacuació CPM i CS en: Polígon 4, parcel·la 237 de Godelleta.

– Línia d’evacuació des de CPM al CS en; Polígon 4, Parcel·la 237 de Godelleta.

Centre geomètric: Coordenades UTM fus 30: X=211.255.24; I= 7907318.47

D’acord amb els projectes i la documentació que consta en l’expedient:

– Projecte de planta solar fotovoltaica seguidor a un eix i evacuació (CPM i LSMT) “FV Godelleta” de 3,98466 MWp a Godelleta (València). Núm. de visat VA03706/22 en el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de València de data 07/04/22. Inclou infraestructura d’evacuació. Inclou el plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals. Estudi de seguretat i salut. S’inclou estudi de gestió de residus del projecte de planta solar fotovoltaica seguidor a un eix i evacuació (CPM i LSMT) “FV Godelleta” de 3,98338 MWp firmat el 05/04/2022.

– Addenda al projecte de planta solar fotovoltaica seguidor a un eix i evacuació (CPM i LSMT) “FV Godelleta” de 3,98889 MWp a Godelleta (València). Núm. de Visat VA04435/23 en el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de València de data 19/04/23. Preveu la compilació dels condicionats establits en els informes preceptius.

Pressupost global de la instal·lació: 1.738.156,80 euros (un milió set-cents trenta-huit mil cent cinquanta-sis euros amb huitanta cèntims d’euro).

Esta autorització s’atorga condicionada al que determinen els informes de territori i paisatge, regulats en l’article 25 del DL 14/2020, el qual és vinculant des del punt de vista d’implantació territorial de la instal·lació:

– Informes del Servici de Gestió Territorial de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de 20 de setembre de 2022 i 7 de desembre de 2022:

S’hauran de plantejar mesures correctores que incidisquen sobre la infiltració i el drenatge de l’aigua, entre les quals es consideraran les següents:

Es mantindran les condicions d’infiltració amb els canvis de pendents, de manera que hi haja una estratificació del terreny en forma de taules (nivells de topografia) entre zones de panells solars i zones de pas, fetes en sentit transversal al pendent, que disminuïsquen l’escolament i augmenten la infiltració. És a dir, la disposició dels panells solars haurà d’acompanyar les corbes de nivell.

S’han de plantar i conservar zones de vegetació en els estrats herbacis, arbustius i arboris que servisquen de tamís de la pluja i generen condicions favorables per a la infiltració amb la disminució dels escolaments.

Es duran a terme treballs del sòl que en mantinguen la textura esponjosa per a facilitar la infiltració o, si és el cas, treballs agrícoles com a activitats complementàries.

El tancament perimetral de la parcel·la haurà de ser permeable al flux.

– Informes del Servici d’Infraestructura Verda i Paisatge de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat, de 15 d’octubre de 2022, 1 de desembre de 2022, 12 de gener de 2023 i 4 de maig de 2023:

Es mantindrà l’arbratge existent de les parcel·les que queden fora dels diferents recintes, amb especial atenció a les zones confrontants amb la CV-416.

Es mantindrà l’arbratge existent a l’interior del tancat del recinte més a l’est que es troba dins de l’espai d’afecció de la línia elèctrica existent.

Es trasplantarà arbratge citrícola a la zona inferior del recinte situat més al sud, entre el tancat i el camí rural existent.

De la mateixa manera, esta autorització s’atorga condicionada al compliment de les determinacions que es reflectixen en els condicionats imposats. En particular, s’han d’observar les condicions següents:

– Informe favorable de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de 10 de juny de 2022, 29 de setembre de 2022 i 22 de novembre de 2022, en l’apartat 1.1, Espais naturals protegits o Xarxa Natura 2000, s’indica que es considera el present informe com el necessari exigit pel Decret 96/1995 per a les actuacions dins de l’àmbit territorial del Parc Natural de l’Albufera. A més, s’enumeren a continuació una sèrie de propostes de millores, mesures correctores i condicions específiques:

No es permetrà en la fase de construcció de les diferents plantes fotovoltaiques la destrucció o eliminació de les infraestructures dels bancals per considerar-se de vital importància per a evitar la pèrdua de sòl per erosió.

S’insten els promotors a utilitzar seguidors que s’adapten al terreny per als quals no siga necessari fer desmunts, condicionaments topogràfics, esplanacions o anivellats del terreny, evitant així els moviments de terra que donarien lloc a processos erosius greus i a la destrucció de l’estructura edàfica.

El clavament dels seguidors en el terreny s’haurà de dur a terme de manera directa, per tal d’evitar fer fonamentacions, sempre que el tipus de geologia ho permeta.

L’acció de retirada de terra fèrtil no es permet, perquè destruiria l’estructura edàfica i reduiria les capacitats de recuperació del sòl a més d’invertir la seua funció com a embornal de carboni.

No és adequat l’ús de revegetacions amb gramínies, perquè moltes d’estes són espècies invasores i la seua reproducció és contraproduent per a la biodiversitat. Les espècies que cal utilitzar s’han de correspondre amb les típiques de l’ambient mediterrani: sàlvia, timó, romer, carrasca, ginesta…

En tota la planta solar s’haurà de mantindre una capa herbàcia, el sòl haurà de presentar una coberta vegetal amb una densitat mínima del 60 %, sobretot en l’àmbit de caiguda de l’aigua d’escorrentia de les plaques.

En el procés de desmantellament de la planta solar es recorda que no haurà de quedar cap element artificial en l’enclavament i que s’haurà de restaurar el sòl afectat de manera que se’n garantisquen els usos posteriors. Per a poder complir este objectiu, l’acció de retirada de terra fèrtil no es permet, perquè destruiria l’estructura edàfica i reduiria les capacitats de recuperació del sòl a més d’invertir la seua funció com a embornal de carboni.

Respecte al tancat perimetral de la instal·lació, este haurà d’ajustar-se al que es disposa en el Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen les condicions dels tancats en el medi natural i dels tancaments cinegètics.

Serà necessari que el tancat tinga mesures anticol·lisió formades per plaques metàl·liques de color blanc i acabat mat de 25x25 cm que se situaran a la part superior de cada espai entre els suports. Estes plaques no han de tindre angles que tallen i se subjectaran amb fil de filferro llis acerat que evite el desplaçament. Es revisaran de manera quotidiana i es reposaran les que hagen caigut.

Es tindran en compte els efectes de l’escorrentia de les plaques sobre el sòl, produïda tant per la pluja com per la neteja, que podria provocar l’aparició de rases d’erosió davall de les línies d’estes. Seria convenient fer una canalització que arreplegue estes aigües i les deposite de manera més dispersa o bé les acumule o redirigisca per al seu ús posterior en el reg de la pantalla vegetal d’integració paisatgística.

La barrera d’integració paisatgística haurà d’estar composta per diferents espècies de flora pertanyents a la sèrie de vegetació corresponent a la zona natural i els individus es disposaran en forma de bosquet, i no de manera lineal, per a afavorir el trànsit de fauna a través d’esta i la biodiversitat de l’ecosistema.

S’instal·laran caixes niu al llarg de l’estructura d’integració paisatgística amb una densitat mínima d’1 per cada 50 metres de longitud de la barrera.

S’ha de mantindre una capa de cultiu herbaci en totes les instal·lacions que afavorisca el manteniment de l’estructura edàfica i, a més, la presència d’insectes pol·linitzadors, la qual cosa es pot combinar amb l’apicultura o l’agrovoltaisme.

Així com altres condicionats que figuren en els diferents informes que han emés les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o de servicis d’interés econòmic general consultats afectats pel projecte, els quals s’han traslladat durant la tramitació de l’expedient.

La persona titular de la present autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que arreplega el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desplegament reglamentari; en particular, els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la titular ha d’observar els preceptes, les mesures i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l’activitat de producció d’energia elèctrica.

L’incompliment de les condicions i requisits establits en esta autorització o els informes acceptats o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.

Esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i deixant fora de perill els drets particulars.

*Segon*

Atorgar a la persona peticionària l’autorització administrativa de construcció de la instal·lació de producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables i les seues infraestructures d’evacuació de l’energia elèctrica generada que disposa d’autorització prèvia per la present resolució.

En l’execució del projecte s’han de tindre en compte les condicions següents:

1. En referència a la documentació que justifica la disponibilitat dels terrenys, i tenint en compte que en els mateixos documents firmats s’atorgava un termini per a l’elevació a públic d’estos després de l’obtenció de les autoritzacions sectorials, queda condicionada esta autorització de construcció a la presentació de l’elevació a públic dels contractes de les parcel·les ocupades, prèviament a l’inici de les obres.

2. Així mateix, el promotor ha acreditat la capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte. Qualsevol modificació en els contractes presentats s’haurà de comunicar.

3. Les instal·lacions s’hauran d’executar segons el projecte que s’ha presentat, els annexos d’este i, si és el cas, amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, organismes i empreses de servici públic o d’interés general afectats per estes instal·lacions i que han sigut acceptats pel sol·licitant.

4. Les instal·lacions que s’executaran compliran, en tot cas, el que s’establix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, així com el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries. També el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’establixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en les línies elèctriques d’alta tensió.

5. La central elèctrica objecte d’esta resolució, d’acord amb la potència instal·lada d’esta, haurà de complir les prescripcions tècniques i l’equipament que, sobre esta qüestió, establix l’article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de normativa de desplegament, sobre els requisits de resposta davant de buits de tensió, l’adscripció a un centre de control de generació, el telemesurament en temps real i la resta d’obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d’instal·lacions en què estes s’enquadren.

6. El termini màxim per a sol·licitar l’autorització d’explotació és de 68 setmanes comptades des de la notificació al titular de la instal·lació d’esta resolució d’acord amb el cronograma dels treballs que figura en el projecte d’execució que s’autoritza, sense perjuí de les possibles pròrrogues que estiguen justificades.

La pròrroga de l’autorització no es podrà concedir si excedix la data de caducitat del permís d’accés i connexió a la xarxa elèctrica corresponents a la instal·lació.

7. De conformitat amb l’article 28 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, el promotor podrà sol·licitar, en un termini que no supere els 3 mesos des de l’obtenció d’esta autorització administrativa de construcció, l’extensió del termini per a complir amb la fita que s’arreplega en l’article 1.1.*b*  5t del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, d’obtenció de l’autorització d’explotació definitiva, sense que en cap cas el termini total per a disposar de l’autorització administrativa d’explotació supere els 8 anys. En esta sol·licitud s’haurà d’indicar, com a mínim:

– el semestre de l’any natural en què la instal·lació obtindrà l’autorització administrativa d’explotació i

– el compromís d’acceptació expressa de la impossibilitat d’obtindre l’autorització administrativa d’explotació provisional o definitiva, ni de la inscripció prèvia o definitiva en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb anterioritat a l’inici del semestre indicat.

8. La titular d’esta resolució estarà obligada a comunicar a este òrgan, per mitjà del registre electrònic i amb l’adequada diligència, les incidències dignes de menció que es produïsquen durant l’execució.

9. La titular d’esta resolució haurà de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.

10. El personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d’energia podrà efectuar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres, i quan estes finalitzen, en relació amb l’adequació d’esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d’esta resolució.

11. Per a poder tramitar l’autorització d’explotació de la planta fotovoltaica, haurà d’haver-se presentat la sol·licitud d’autorització d’explotació de les instal·lacions d’extensió de xarxa cedides a la companyia distribuïdora a on pretén connectar-se la instal·lació, amb la finalitat de poder assegurar que és possible dur a terme les proves de connexió necessàries. Per a esta autorització podrà ser aplicable el 2 bis del D 88/2005, en cas de compliment.

12. Una vegada finalitzen les obres de construcció de les instal·lacions, la titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, sol·licitarà l’autorització d’explotació provisional per a proves d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i en els termes que s’establixen en l’article 12 del Decret 88/2005, de 29 d’abril.

13. A esta sol·licitud s’acompanyaran els certificats de direcció i final d’obra, subscrits per la persona facultativa competent, i s’acreditarà que són conformes als reglaments tècnics en la matèria, segons s’establix en la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèctriques i, igualment, pel que fa a esta autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d’obra mencionats no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s’acompanyaran de la declaració responsable oportuna, segons el que indica la Resolució de 22 d’octubre de 2010, de la Direcció General d’Energia, publicada en el DOGVnúm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.

14. Igualment, s’ha d’adjuntar la documentació requerida d’acord amb l’ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió, l’ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.

Així mateix, s’acompanyarà de la cartografia de la instal·lació executada, en el format que establisca l’òrgan substantiu.

15. La persona titular té l’obligació de constituir una garantia econòmica per al compliment de l’obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn, per un import de 79.736 € (setanta-nou mil set-cents trenta-sis euros), i se n’ha d’acreditar la deguda constitució (aportant la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional de la instal·lació, que és requisit indispensable per a poder atorgar-se esta.

La garantia haurà de depositar-se en l’Agència Tributària Valenciana, de la qual serà beneficiari el Servici Territorial d’Indústria, Energia i Mines de València, en què han de constar les dades de la instal·lació (nom de la instal·lació, potència instal·lada, municipis a on se situen els grups generadors) i que es deposita per al compliment de l’obligació de desmantellament de la instal·lació i restauració dels terrenys i el seu entorn.

Esta garantia serà cancel·lada quan la titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals afecta aquella.

Segons el que indica l’article 37 del DL 14/2020, la duració mínima d’esta garantia econòmica haurà de ser de cinc anys, i caldrà renovar-la durant tota la vida útil de la central fotovoltaica i, almenys, dos mesos abans que expire. La quantia de la garantia s’actualitzarà cada 5 anys, amb base en el càlcul de variacions de l’índex general nacional de l’índex de preus de consum o com s’establisca en la normativa en vigor. Les variacions negatives no modificaran la quantia de la garantia. L’incompliment d’esta condició podrà implicar la revocació de l’autorització.

16. L’autorització d’explotació provisional no es podrà concedir si les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució o de transport no han finalitzat i no s’ha sol·licitat l’autorització d’explotació, de manera que l’entrada en servici de la central elèctrica puga ser efectiva.

17. Una vegada s’ha obtingut l’autorització d’explotació provisional, la titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l’article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que determina l’article 41 pel que fa a la caducitat i la cancel·lació d’esta inscripció.

Segons el que indica l’article 39.6 del Reial decret 413/2014 mencionat, la inscripció de la instal·lació en el Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d’esta.

18. Una vegada finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l’autorització d’explotació definitiva d’acord amb el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, i segons el Decret 88/2005, de 29 d’abril. S’han d’adjuntar els certificats pertinents segons el que s’ha indicat en els punts anteriors.

19. Una vegada obtinguda l’autorització d’explotació definitiva, la titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, i haurà d’acompanyar la documentació pertinent segons l’article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

20. El fet de no sol·licitar les autoritzacions d’explotació dins del termini suposarà la caducitat de les autoritzacions que s’hagen concedit.

21. El titular de la instal·lació té l’obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l’entorn afectat una vegada caducades les autoritzacions, o a conseqüència del tancament definitiu de la instal·lació. Ha d’obtindre l’autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l’article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.

S’informa que la transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la present resolució requerixen una autorització administrativa prèvia d’acord amb el que arreplega el Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.

Tal com s’indica en l’article 38 del DL 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l’exacció dels tributs que corresponguen legalment per la prestació del servici municipal o per l’execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d’ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.

El respectiu cànon d’ús i aprofitament s’establirà per l’ajuntament en la corresponent llicència, per una quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d’edificació i de les obres necessàries per a la implantació de la instal·lació (i ascendix el pressupost d’execució material del total de la instal·lació a 1.738.156,80 euros (un milió set-cents trenta-huit mil cent cinquanta-sis euros amb huitanta cèntims d’euro). El cànon es reportarà d’una sola vegada en ocasió de l’atorgament de la llicència urbanística i l’ajuntament podrà acordar, a sol·licitud de l’interessat, el fraccionament o l’ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L’atorgament d’una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.

L’ajuntament pot acordar la reducció de fins a un 50 % quan la instal·lació siga susceptible de crear ocupació de manera significativa, en relació amb l’ocupació local. L’impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis i les quantitats ingressades per este concepte s’integraran en el patrimoni municipal del sòl.

Segons el que establix l’article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica, els permisos d’accés i de connexió d’instal·lacions construïdes i en servici caducaran quan, per causes imputables a la titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze l’abocament d’energia a la xarxa per un període superior a tres anys.

*Tercer*

Aprovar el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, el pressupost del qual ascendix a 130.443,72 € (cent trenta mil quatre-cents quaranta-tres euros i setanta-dos cèntims d’euro):

Pla de restauració i desmantellament de la planta solar fotovoltaica “FV Godelleta” de 3,98682MWp, en les parcel·les 234, 235, 237, 351, 352, 353, 360, 356, 357, 358 i 359 del polígon 4 del municipi de Godelleta de València, visat núm. VA01546/23 i data 10/02/2023.

La persona titular constituirà la garantia econòmica que es detalla en l’autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d’autorització d’explotació provisional, segons el que indica el DL 14/2020.

*Quart*

D’acord amb el que disposa l’article 31 del DL 14/2020:

Publicar esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de València, tenint en compte que la publicació d’esta es farà, igualment, a l’efecte que determina l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d’esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a les que s’ha intentat notificar, però no s’ha pogut aconseguir.

– Publicar en el lloc d’internet de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l’apartat d’Energia (<https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades>).

Notificar esta resolució a la titular i a totes les administracions públiques o els organismes i les empreses de servicis públics o servicis d’interés general que han intervingut, o han hagut d’intervindre, en el procediment d’autorització; les que han emés, o havien d’emetre, el condicionat tècnic al projecte d’execució; a les persones titulars de béns i drets afectats, així com a la resta d’interessades en l’expedient.

Les autoritzacions concedides es traslladaran a l’Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el segon paràgraf de l’article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l’article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s’atorga, sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que haja d’obtindre el sol·licitant per a l’execució i posada en marxa de la instal·lació a la qual es referix la present resolució, d’acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.

Serà causa de revocació d’esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l’incompliment o la inobservança de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l’incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s’han tingut en compte per a l’atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d’accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s’atorguen en esta resolució.

Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant de la Direcció General d’Indústria, Energia i Mines en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà del dia en què tinga lloc la notificació d’esta, de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

València, 13 de setembre de 2024

Roberto Javier Anchel Añó

Cap del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines

Esta disposició conté annexos. Consulteu-ne la versió en PDF.