Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 4020, del 13-06-2001 (2001/5690)

Informació pública de l'Àrea d'Indústria i Energia, de la Delegació del Govern a València, de la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública de la instal·lació d'un terminal de regasificació de gas natural liquat (GNL) a Sagunt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   4020

Data del DOGV
:   13-06-2001

Secció del DOGV
:   V. ALTRES ANUNCIS - G) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2001/5690


Organisme emissor
:   delegació de Govern A la Comunitat Valenciana

Tipus de document
:   Anunci

Informació pública de l'Àrea d'Indústria i Energia, de la Delegació del Govern a València, de la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública de la instal·lació d'un terminal de regasificació de gas natural liquat (GNL) a Sagunt. [2001/S5690]
  
D'acord amb el que estableixen els articles 67 i 104 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector d'Hidrocarburs, i l'article 13 del Reial Decret 1.131/1998, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució del Reial Decret Legislatiu 1.302/1986, de 28 de juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental, i també l'article 86 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, se sotmet a informació pública el projecte i estudi d'impacte ambiental per a la sol·licitud d'autorització administrativa i declaració d'utilitat pública de la instal·lació següent:
  
Peticionari: Unión Fenosa Gas, SA, amb domicili al carrer Orense, 58, 28910 Madrid.
  
- Objecte de la petició: construcció d'un terminal de regasificació de GNL, a la zona d'ampliació del lloc de Sagunt, terme municipal de Sagunt.
  
- Característiques de la instal·lació: la instal·lació se situarà a la zona d'ampliació del port de Sagunt, i les característiques principals són:
  
- Producció anual: 5.260 milions m³, ampliable a 8.000 milions m³.
  
- Producció horària: mínima: 170.000 Nm³/hora
  
Màxima: 600.000 Nm³/hora
  
Punta: 750.000 Nm³/hora
  
- Pressió del gas d'emissió: 80 bar.
  
- Gasoductes d'eixida: dos (2)
  
- Parts principals del terminal:
  
1. Àrea de descàrrega de GNL
  
Composta de les infraestructures terrestres i marítima necessàries per a la descàrrega de bucs metaners de fins a 140.000 m³. S'instal·laran quatre braços de descàrrega, tres per a líquid i un per a gas, que permetran obtenir cabdals de descàrrega de GNL de 12.000 m³/hora.
  
2. Àrea d'emmagatzemament de GNL
  
Composta per tres tancs de 150.000 m³ c/u i el sistema de bombeig primari associat (sis bombes de 343 m³ ?GNL?/hora cadascuna, allotjades a l'interior dels tancs).
  
3. Àrea de bombeig secundari i regasificació
  
Composta per sis bombes de 255 m³ (GNL)/hora cadascuna, tres vaporitzadors d'aigua de mar de 154 t/hora de producció unitària i un vaporitzador de combustió submergida de 120 t/hora.
  
4. Àrea de recuperació de gas evaporat («boil-off»)
  
Composta per tres compressors de capacitat de recuperació de 12.000 Nm³/hora cadascun, un reliqüefer de 147 t/hora i un sistema d'alleugeriment de pressió.
  
5. Àrea de mesurament i odorització de gas natural
  
Composta per dues línies independents que subministraran gas tant a la Central de Cel Combinat, que Unión Fenosa Generación projecta instal·lar en les proximitats del Port de Sagunt, com a la Xarxa Bàsica de Gasoductes. Cada línia comptarà amb la seua estació de mesura i odorització.
  
6. Àrea de càrregues de cisternes
  
Composta per dues plataformes que permetran la càrrega de GNL en camions cisterna amb un cabdal per plataforma de 50 m³/hora, aproximadament.
  
7. Àrea de serveis auxiliars
  
7.1 Aigua de mar (captació i retorn)
  
7.2 Nitrogen
  
7.3 Aigua industrial i potable
  
7.4 Aire comprimit
  
7.5 Fuel-gas
  
7.6 Gasoil
  
7.7 Hipoclorit
  
7.8 Tractament d'afluents
  
8. Sistema de seguretat
  
8.1 Sistema de seguretat passiva (distàncies de seguretat entre equips, recollides de vessaments, proteccions contra el foc, etc.).2 Sistema de seguretat activa (detecció, extinció i sistema de control de seguretat).
  
9. Sistemes diversos
  
9.1 Megafonia
  
9.2 Comunicacions
  
9.3 Anti-intrusió
  
9.4 Circuit tancat de televisió
  
9.5 Enllumenat
  
9.6 Xarxa de terres
  
9.7 Protecció catòdica
  
9.8 Parallamps
  
10. Sistema de control distribuït
  
Integrat per armaris, cablatges, programes informàtics i equips que permeten controlar i supervisar totes les activitats del terminal.
  
11. Sistema elèctric
  
Inclou tant la subestació d'escomesa elèctrica al terme (realitzat en doble escomesa de 66 kV) com dels armaris, equips i cablatges, necessaris per a alimentar d'energia elèctrica els receptors del terminal. També s'instal·larà un generador d'emergència diesel per a alimentar els serveis crítics del terminal en cas de fallida de les escomeses elèctriques externes. El consum elèctric màxim del terminal en producció és de 15 MWe, aproximadament.
  
12. Àrea d'edificis
  
S'inclouen els edificis següents: edificis d'oficines i administració, sales de control, tallers de manteniment, edifici de compressors, subestació elèctrica i edifici de control d'accés.
  
Cadascuna de les àrees anteriorment esmentades compta amb la seua xarxa de canonades i vàlvules, i també amb la instrumentació necessària per a assegurar el correcte funcionament de la instal·lació projectada.
  
- Superfície aproximada: 20 Ha.
  
- Afeccions: ocupació de béns de domini públic o patrimonials de l'estat, província o municipi, i també zones de servitud pública en l'extensió necessària per a la instal·lació, segons s'especifica en el document tècnic aportat.
  
Cosa que es publica perquè se'n prenga coneixement, perquè puga ser examinat en aquesta dependència, situat en el carrer de Joaquín Ballester, 39 (edifici administratiu de Serveis Múltiples), 46439 València, i presentar per triplicat exemplar, en aquest centre les al·legacions que consideren oportunes en el termini de 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.