Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5404, del 11-12-2006 (2006/13544)

Resolución de 15 de noviembre de 2006 de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas SA. (Renomar) para la construcción de dos tramos modificados de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, entre la subestación denominadas .ST Folch. y el apoyo nº 1 de la línea .ST Embalagué (ST Morella. y se aprueba el anexo de modificación de proyecto de ejecución. (expedientes ATLINE/2003/75 y ATLINE/2003/75/12).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5404

Fecha DOGV
:   11-12-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/13722


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006 de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas SA. (Renomar) para la construcción de dos tramos modificados de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, entre la subestación denominadas .ST Folch. y el apoyo nº 1 de la línea .ST Embalagué (ST Morella. y se aprueba el anexo de modificación de proyecto de ejecución. (expedientes ATLINE/2003/75 y ATLINE/2003/75/12). [2006/13250]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/75 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar), con domicilio en la Calle Doctor Romagosa, nº 1 de Valencia, relativo a la solicitud de fecha 18 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una nueva línea eléctrica de simple circuito a 132 kV, entre las subestación transformadora denominada .ST Folch. y el apoyo nº 1 de la línea .ST Embalagué (ST Morella. en los términos municipales de Castellfort, Villafranca del Cid y Portell de Morella, provincia de Castellón, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero industrial D. Gonzalo Echevarrieta Alvarez y visado por la demarcación de Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 15 de julio de 2002.  
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón nº 101 de fecha 19.08.03, el Diari Oficial de la Generalitat nº 4.599 de fecha 01.10.03, el diario de prensa .el Periódico Mediterráneo. de fecha 18.09.03 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que, mediante Resolución de 21 de junio de 2004, el director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula Declaración de Impacto Ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 3, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, incluido el sistema de evacuación eléctrica, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental, que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica.  
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Renomar presentó con fecha 14 de octubre de 2004 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón escrito solicitando continuar con la tramitación del expediente, al que adjunta .Anexo de modificación del Proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito ST Folch . AP. 1 S.T. Embalagué (ST Morella., iniciando nuevo expediente con referencia ATLINE/2003/75/12 y dejando sin efecto el antiguo.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/75/12 incoado por el Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar), relativo a la solicitud de fecha 14 de octubre de 2004, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una nueva línea eléctrica de simple circuito a 132 kV, entre la subestación transformadora denominada .ST Folch. y el apoyo nº 1 de la línea .ST Embalagué (ST Morella. en los términos municipales de Castellfort, Villafranca del Cid y Portell de Morella, provincia de Castellón, a la que se adjuntaba proyecto modificado firmado por el ingeniero industrial D. Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 4 de octubre de 2004.  
Resultando que el citado proyecto modificado fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 22 del día 19 de febrero de 2005, el Diari Oficial de la Generalitat nº 4.944 del 11 de febrero de 2005, en el diario de prensa .el Periódico Mediterráneo. del día 15 de febrero de 2005, y mediante exposición en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afectados, Castellfort, Villafranca del Cid y Portell de Morella, habiéndose presentado una única alegación .  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón afectados por el proyecto modificado, Castellfort, Villafranca del Cid y Portell de Morella, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que se han producido en los siguientes términos:   
Ayuntamiento de Castellfort: no ha presentado escrito alguno.  
Ayuntamiento de Villafranca del Cid: A través de informe del técnico municipal, se considera que no existe ningún condicionado para la realización de la línea.  
Ayuntamiento de Portell de Morella: A través de informe del técnico municipal, se considera que debe solicitarse evaluación del posible impacto ambiental y la posibilidad de enterramiento parcial de la línea de alta tensión en los tramos de mayor impacto ambiental.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió asimismo separata del proyecto técnico modificado de la línea eléctrica proyectada a:  
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Ebro  
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras  
Conselleria de Territorio y Vivienda, Servicio Territorial de Medio Ambiente  
Electra del Maestrazgo, SA.  
Al objeto de que emitieran, el condicionado técnico procedente, resultando todos ellos favorables.   
Resultando que remitido al solicitante el condicionado presentado por el Ayuntamiento de Portell de Morella para que preste su conformidad o formule los reparos que estimara procedentes, la empresa promotora manifestó, en síntesis, el sometimiento del proyecto modificado a los condicionantes marcados por la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 21 de junio de 2004, solicitando se prosiga con la tramitación del expediente.  
Resultando que se remitió a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, informes que en síntesis manifiestan:  
Ayuntamiento de Castellfort: no emite informe.  
Ayuntamiento de Villafranca del Cid: solicita el desplazamiento del apoyo T-8 situado en el polígono 11 de la parcela 12 unos 10-15 metros hacia el sur o suroeste, de manera que no afecte al normal funcionamiento de la construcción agrícola ganadera existente en la localización actual.  
Ayuntamiento de Portell de Morella: A través de informe del técnico municipal, se considera que debe solicitarse evaluación del posible impacto ambiental y la posibilidad de enterramiento parcial de la línea de alta tensión en los tramos de mayor impacto ambiental.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 15 de diciembre de 2005 se otorgó autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, entre la subestación denominada .ST Folch. (y el apoyo nº 1 de la línea .ST Embalagué - ST Morella..  
Resultando que, con fecha 12 de marzo de 2006, la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula Resolución Complementaria a la Declaración de Impacto Ambiental, en la que se indica, entre otras cuestiones, que el trazado de la línea eléctrica se ajustará, sin perjuicio de las posibles modificaciones y/o condicionantes derivadas de la afección al patrimonio cultural, al trazado grafiado en el documento presentado el día 13 de septiembre de 2005 con las variaciones y o matizaciones especificadas en el informe aclaratorio presentado por la empresa el día 6 de abril de 2005.  
Resultando que con objeto de atender los requerimientos de la Resolución Complementaria a la Declaración de Impacto Ambiental, con fecha 28 de septiembre de 2006 se presenta escrito de la empresa promotora ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte acompañado del .anexo de modificación del proyecto de línea eléctrica ST Folch - Ap. 1 (ST Embalagué - ST Morella)., firmado por el ingeniero industrial D. Juan Ignacio Naveso y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 27 de septiembre de 2006, en el que se solicita autorización administrativa y aprobación de proyecto de la citada modificación.  
Considerando que en el escrito citado de 28 de septiembre de 2006, la empresa promotora manifiesta expresamente que cuenta con la autorización de todos los propietarios de las parcelas afectadas por la modificación de la línea eléctrica citada.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón afectados por el proyecto modificado, Villafranca y Portell de Morella, separata de la parte del mismo, en orden a que presenten su conformidad u oposición a la instalación solicitada, pronunciamientos que se han producido en los siguientes términos:  
Ayuntamiento de Villafranca: a través de decreto de la Alcaldía se informa favorablemente en los términos del informe de la arquitecta municipal, el anexo de modificación del proyecto y en relación a la adecuación del mismo al planeamiento urbanístico municipal.  
Ayuntamiento de Portell de Morella: a través de informe del técnico municipal en que indica que la obras proyectadas cumplen con las normas urbanísticas municipales.  
Resultando que se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiéndose informado en los términos indicados en el párrafo anterior.  
Considerando que los cambios introducidos en la línea eléctrica no presentan un carácter sustancial y que los mismos han sido introducidos para atender los requerimientos indicado en la Resolución Complementaria de la Declaración de Impacto Ambiental.  
Considerando que según manifiesta la empresa promotora en su escrito de 28 de septiembre de 2006, se cuenta con la cesión del derecho de paso o uso de los nuevos propietarios afectados.  
Considerando que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 9 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, por los cuales no es necesario someter de nuevo al trámite de información pública la modificación de proyecto objeto de autorización.  
Resultando que la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía producida en los parques eólicos de la zona 3 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y reforzar el sistema eléctrico.   
Resultando que el proyecto modificado presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente con fecha 27 de octubre de 2006, al anexo de modificación del proyecto.  
Considerando que el proyecto modificado reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c), el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico corresponde a la administración autonómica las autorizaciones de instalaciones producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al artículo articulo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y al artículo 16 del Decreto 118/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve  
Primero. Otorgar a Energías Renovables Mediterráneas, SA. (Renomar) autorización administrativa para la construcción de la modificación de línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, entre la subestación denominadas .ST Folch. y el apoyo nº 1 de la línea .ST Embalagué (ST Morella., que discurre por los términos municipales de Villafranca y Portell de Morella en la provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:  
. Características principales de la modificación.  
. Enterramiento de la línea entre los apoyos nº 37 y nº42.  
. Modificación del trazado en el tramo entre los apoyos nº 19 y nº 25  
. Enterramiento de la línea entre los apoyos nº22-bis y nº 23.  
. Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
. Tipología constructiva: aérea-subterránea  
. Frecuencia: 50 Hz.  
. Potencia máxima a transportar: 162 MVA   
. Número de circuitos: uno.  
. Conductores:   
. Tramo aéreo: aluminio-acero tipo (Al-Ac), tipo LA-380, de 381,0 mm² de sección total.  
Tramos subterráneos: aluminio de aislamiento seco tipo LA630 de 630 mm² de sección  
. Cables de tierra: tramo aéreo: uno, tipo OPGW-14-24, de acero galvanizado con fibra óptica en su núcleo de 104 mm² de sección. Tramo enterrado: cable aislado de cobre, con una sección de 50 mm² y con transposición a mitad del recorrido.   
. Aislamiento: tramo aéreo: constituido por un aislador de composite, tanto en las cadenas de suspensión como de amarre, tipo U120AB132. Tramo subterráneo: aislamiento EPR.  
. Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de acero S275JR y S355J2G3, organizados en forma de celosía.  
. Tomas de tierra: Sistema mixto de picas y anillo. Dos montantes opuestos quedarán unidos a tierra por medio de electrodos constituidos por barras de acero cobreado, de 19 mm de diámetro y 2,00 metros de longitud, conectados a los montantes mediante cable de Cu de 50 mm² de sección. Los otros dos montantes quedarán puestos a tierra mediante un anillo formado por varilla de cobre enterrada a una profundidad mínima de 0.5 m.   
. Términos municipales afectados:  
Término Municipal Nº Apoyo  
Villafranca 19 al 25  
Portell del Morella 37 al 42  
. Longitud total de la línea incluida la modificación: tramo aéreo 11.304,6 m., tramos subterráneos 2.342 m.  
. Presupuesto total de la modificación: 659.143,66 euros.  
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución modificado firmado por el ingeniero industrial D. Juan Ignacio Naveso y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 27 de septiembre de 2006, con las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de tres meses a partir de la notificación de la presente autorización. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo Renomar podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a los efectos de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y al proyecto de ejecución aprobado.  
4. Renomar deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.  
Igualmente, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 21 de junio de 2004 del director general del Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda y la Resolución Complementaria a la Declaración de Impacto Ambiental, con fecha 12 de marzo de 2006.  
Tercero. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.   
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, a 15 de noviembre de 2006.. El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.