Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9474, del 21-11-2022 (2022/10643)

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se da publicidad a la Resolución de 13 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (exp. ATRCCT/2019/21/12), por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por renovación de posiciones de 132 kV y de 66 kV, y la modificación por sustitución, con ampliación de potencia y elevación de la tensión nominal del nivel de media del autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA y relación 220/132/11 kV por un autotransformador de potencia de 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2) y relación 220/132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9474

Fecha DOGV
:   21-11-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2022/10953


Fecha del documento
:   07-11-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * empresa privada

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se da publicidad a la Resolución de 13 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (exp. ATRCCT/2019/21/12), por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por renovación de posiciones de 132 kV y de 66 kV, y la modificación por sustitución, con ampliación de potencia y elevación de la tensión nominal del nivel de media del autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA y relación 220/132/11 kV por un autotransformador de potencia de 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2) y relación 220/132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal. [2022/10298]  
Con fecha 13 de abril de 2022 se dictó resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, cuyo contenido íntegro se inserta a continuación (https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=VMJ2KDMM:9HGARVBZ:ESEE6TY4):  
  
«Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por renovación de todas las posiciones de 132 kV y de 66 kV, y la modificación por sustitución, con ampliación de potencia y elevación de la tensión nominal del nivel de media del autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA y relación 220/132/11 kV por un autotransformador de potencia de 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2) y relación 220/132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón, y se convalida la Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de fecha 13 de mayo de 2019, por la que se desestima la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de esas instalaciones [Expediente de referencia ATRCCT/2019/21/12].  
  
Antecedentes  
Con fecha 12 de febrero de 2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa previa para la renovación de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», ubicada en el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón,  
- autorización administrativa de construcción de la referida modificación, y  
- declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto Técnico Administrativo denominado «Renovación Subestación Transformadora de 220/132/66/20 kV ST Castellón El Ingenio», de fecha febrero de 2019, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente y acompañado de declaración responsable de la misma de fecha 11 de febrero de 2019,  
- Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y  
Con fecha 1 de marzo de 2019, la solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
Con fecha 11 de abril de 2019, es requerida por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, la subsanación de la relación de bienes y derechos afectados por la instalación, al constar únicamente como afectada y titular la propia interesada, no constando en el expediente respuesta alguna de la misma.  
En fecha 4 de noviembre de 2019, la interesada presenta telemáticamente escrito de aclaraciones donde subsana un error respecto al número de celdas de medida existentes en el sistema de 20 kV, adjuntando como justificación la Autorización de Explotación de dichas instalaciones de fecha 28 de julio de 2017. Además, aporta la actualización de la memoria del proyecto corregida de fecha septiembre de 2019, recogiendo este extremo, acompañada de las respectivas declaraciones responsables de fecha 20 de septiembre de 2019.  
Posteriormente, en sendas presentaciones de fechas 4 y 13 de febrero de 2020, la interesada aporta al expediente la relación de organismos afectados para la solicitud de informes, incluyendo las separatas urbanísticas para el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón y el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, así como aclaraciones respecto a la potencia del autotransformador existente, adjuntando dos Autorizaciones de Explotación pertenecientes al mismo, una emitida por el entonces Servicio Territorial de Energía de Castellón, de fecha 3 de diciembre de 2012, y otra emitida como Acta de Inspección por la Delegación Provincial de Castellón del Ministerio de Industria, de fecha 23 de diciembre de 1970.  
En atención al requerimiento formulado por esta unidad administrativa, la interesada en fecha 3 de febrero de 2022, presenta escrito de aclaración en el que manifiesta en relación con la renovación de las instalaciones de 132 kV objeto de esta autorización y su referencia a los Planes de Inversión de la distribuidora, que por error fue omitida su referencia en los planes de inversión anteriores, no obstante este hecho será subsanado en la Adenda de actuaciones adicionales que se presentará en breve. A este respecto cabe indicar, que en la citada Adenda presentada con carácter excepcional al amparo de lo dispuesto en la Disposición transitoria única del Real decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en fecha 7 de febrero de 2022, a los Planes de Inversión anuales para los años 2021 y 2022, en este último no se identifica expresamente ningún código de proyecto relativo a las actuaciones de renovación del sistema de 132 kV de la subestación ST Castellón El Ingenio; en relación con el empleo de reactancias trifásicas de puesta a tierra con intensidad de defecto a tierra por el neutro mayor a 1.000 A en los transformadores T-2 (132/66/22 kV y 60/60/30 MVA) y T-4 (220/20 kV y 50 MVA), indica la interesada que por error no consta en el esquema unifilar la resistencia de 500 A existente asociada al transformador T-4, mientras que para el transformador T-2, está prevista la instalación de una resistencia de 500 A, circunstancia que será recogida en el certificado final de obra; en relación con la instalación de un relé limitador de sobrecorriente a 100 MVA asociado al nuevo autotransformador AT-1 (220/132/20 kV y 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2)), manifiesta la interesada igualmente que se trata de un error, ya que ese relé no se instalará; y finalmente en relación con el uso final del actual autotransformador AT-1 (220/132/11 kV y 100/100/30 MVA) que va a ser objeto de sustitución indica la interesada que será objeto de achatarramiento.  
Cabe advertir, respecto a la instalación de una resistencia de 500 A en serie con la reactancia trifásica de puesta a tierra en el transformador T-2 manifestada por la interesada, que esta deberá justificar que se trata de una modificación no sustancial según el artículo 13 del Decreto 88/2005, procediendo en su caso conforme a los dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005 para su autorización de explotación, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de la instalación y del elemento modificado.  
En relación con la solicitud de declaración de utilidad pública formulada por la interesada, mediante resolución, del jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de fecha 13 de mayo de 2019, (accesible en la URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8, CSV: SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8), se resolvió desestimar la citada solicitud por no existir en la relación de bienes y derechos afectados titulares susceptibles de ser expropiados o de precisar servidumbre de paso. Trasladada esta resolución a la peticionaria, no consta la interposición de recurso de alzada a la misma.  
Así las cosas, conforme a lo indicado anteriormente, el expediente continúa con su instrucción únicamente a efectos de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.  
La instalación de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización se sitúa en el término municipal de Castelló de la Plana, concretamente en el interior de la subestación transformadora de distribución existente «ST Castellón El Ingenio» de tensión nominal 220/132/66/20 kV, ubicada en av. Hermanos Bou, s/núm. y con coordenadas georreferenciadas UTM (Huso 30, ETRS89) siguientes: X: 754888,33 Y: 4429630,61, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, como así consta en el proyecto técnico de ejecución.  
Constan como antecedentes de la subestación, los siguientes actos administrativos:  
- Acta de inspección de la Delegación Provincial de Castellón de la Plana del Ministerio de Industria, de fecha 23 de diciembre de 1970, para determinar las características principales de la ampliación a la que hace referencia la Resolución de la Dirección General de la Energía y Combustibles de fecha 16 de noviembre de 1970.  
- Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castellón - El Ingenio en Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución correspondiente al expediente ATASCT/2001/63 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón (DOGV 4185, 07.02.2002).  
- Resolución de 28 de julio de 2017, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, por la que se concede Autorización de Explotación para la «Renovación de aparamenta de 20 kV en la ST. Castellón Ingenio» correspondiente al expediente ATRCCT/2015/12/12, donde se recogen, además, parte de las instalaciones existentes objeto de esta modificación como son el sistema de 66 kV y de 132 kV y la relación de máquinas instaladas. Respecto a este acto administrativo, se advierte un error material en la descripción de la potencia del autotransformador AT-1 indicando 130 MVA en lugar de 100 MVA, ya que dispone de una potencia de 100 MVA en primario y secundario, y de 30 MVA en el terciario, así como la relación de transformación, siendo la correcta 220/132/11 kV.  
En atención a los antecedentes citados, las partes de la subestación objeto de esta modificación en la actualidad están integradas por:  
- Sistema de 132 kV  
Parque convencional de intemperie de 132 kV, en configuración de simple barra, compuesta por las siguientes posiciones:  
- Tres (3) posiciones de línea (L/ Benicasim-Oropesa, L/ Serrallo-La Plana y L/La Plana), con interruptor y by-pass con seccionador.  
- Dos (2) posiciones de transformador de potencia (para el T-1 y el T-2), con interruptor y by-pass con seccionador.  
- Una (1) posición de autotransformador de potencia (para el AT-1) con interruptor y by-pass con seccionador.  
- Un (1) sistema de medida de tensión en barras sin interruptor, instalado en un extremo del embarrado principal.  
- Sistema de 66 kV  
Parque convencional de intemperie de 66 kV, en configuración en simple barra, compuesta por las siguientes posiciones:  
- Cuatro (4) posiciones de línea (L/ Burriana-Moncófar, L/BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 y L/Torreblanca-Benicarló), con interruptor y by-pass.  
- Dos (2) posiciones de transformador (para el T-1 y el T-2), con interruptor y by-pass con seccionador.  
- Un (1) sistema de medida de tensión en barras sin interruptor, instalado en un extremo del embarrado principal.  
- Espacios de reserva para dos (2) posiciones futuras.  
- Transformadores de potencia  
La instalación cuenta con los siguientes transformadores:  
- Dos (2) transformadores de potencia (T-1 y T-2) 132/66/22 kV de 60/60/30 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yy0/Yd11/Yd11, con regulación en carga. Constan de dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra: TZ-1, situada a la salida del terciario del transformador de potencia T-1, de 500 A - 30 s y TZ-2, situada a la salida del terciario del transformador de potencia T-2, de 1.000 A - 10 s.  
- Dos (2) transformadores de potencia (T-4 y T-5) 220/20 kV de 50 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yd11, con regulación en carga. Constan de dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra: TZ-4, situada a la salida del secundario del transformador de potencia T-4, de 1.000 A - 10 s, acompañada en serie de una (1) resistencia de 500 A, según informa la interesada en atención al requerimiento formulado por esta unidad administrativa, y TZ-5, situada a la salida del secundario del transformador de potencia T-5, de 500 A - 30 s.  
- Un (1) autotransformador de potencia (AT-1) 220/132/11 kV de 100/100/30 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yd11, acompañado de su Unidad de Regulación UR-1 de 100 MVA anexa, de instalación exterior, aislado en aceite mineral y conexión Yy0.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATRCCT/2019/21/12, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 19 de mayo de 2020, (DOGV 8815),  
Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-electriques, en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-electriques, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, solicitó a los organismos que se citan a continuación, sendos informes al objeto de que recabaran las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como se desprende, de informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, con el resultado que, en síntesis se detalla:  
- Ayuntamiento de Castelló de la Plana. Obra en el expediente notificación de ese ayuntamiento, en el que se transcribe el informe emitido por el director de Urbanismo municipal, de fecha 2 de abril de 2020, en el que se concluye, a la vista del proyecto de referencia y de la normativa urbanística aplicable, no existir obstáculo, desde el punto de vista urbanístico para su autorización. Remitido el informe a la interesada, esta manifiesta la conformidad con el mismo.  
- Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón, perteneciente a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públicas y Movilidad. Consta informe de dicho órgano de fecha 2 de marzo de 2020, en el que indica que, en relación con sus competencias en materia de urbanismo, no opone ninguna objeción.  
No obstante, los informes a los efectos previstos en el artículo 75.1 de Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, no fueran preceptivos, en virtud de la desestimación de la solicitud de declaración de utilidad pública de las instalaciones objeto de la presente resolución, al no darse los supuestos contenidos en el artículo 73 del citado texto normativo.  
A efectos ambientales, conforme manifiesta la interesada en aplicación del «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones», de fecha 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, la modificación objeto de esta autorización no requiere evaluación de impacto ambiental, al estimar que las modificaciones consistentes en la sustitución de equipos o aparamenta existente por otros análogos, no tendrán efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.  
La modificación planteada en el proyecto técnico presentado de la «ST Castellón El Ingenio» atinente a la presente resolución tiene por objeto, en síntesis:  
- renovación de todas las posiciones de 132 kV y 66 kV retirando todos los equipos existentes e instalando nuevos equipos conjunto híbrido (HIS - Highly Integrated Switchgear) con aislamiento en SF6, manteniendo la configuración de simple barra en ambos casos,  
- desmontaje de la conexión entre el parque de 220 kV y el de 132 kV en aéreo e instalación de nuevo cable aislado de 132 kV, usando las galerías visitables existentes y ejecutando nuevos canales,  
- sustitución, con ampliación de potencia, del autotransformador denominado AT-1 de 100/100/30 MVA y relación 220/132/11 kV, en baño de aceite, de instalación en exterior, existente, por un nuevo autotransformador de potencia AT-1 de 225/225/60 MVA de potencia (en refrigeración ONAF2) y relación de transformación 220/132/20 kV, no contemplándose ninguna modificación en el resto de las instalaciones.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada, entre otros motivos: en relación con el autotransformador AT-1, por el mal estado de su aislamiento sólido debido a la antigüedad del mismo (61 años) y haber superado la vida útil del mismo; y con respecto a la renovación de los equipos de los sistemas de 132 kV y 66 kV, su justificación viene determinada por la necesidad de renovación de los equipos del parque debido a su obsolescencia y por la adecuación de alturas y distancias eléctricas al resto de equipos. Además, se dotará a la nueva aparamenta de un sistema de protección y control basado en tecnología digital que persigue el objetivo de mejorar la fiabilidad, operatividad y seguridad de la instalación, lo cual redundará en la calidad del suministro y en la explotación de la red.  
A los efectos de su justificación debe indicarse que parte de las modificaciones de la subestación de transformación «ST Castellón El Ingenio» objeto de la presente resolución, han sido previstas en los Planes de Inversión anuales y trienales presentados por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, informados favorablemente por esta dirección general, destacando concretamente:  
- El Plan de Inversión Trienal 2019-2021, donde se recogía la actuación denominada «ST. Castellón Ingenio sustitución sección en 6 posiciones 66 kV y cambio protecciones. Elevar posiciones», código de obra P2-E-147, e inversión bruta de 437.460 - y fecha prevista de puesta en servicio para el 2020.  
- El Plan de Inversión Trienal 2022-2024, donde aparece la actuación denominada «Castellón El Ingenio ST. Sustituir Transformación 220/132 kV», código de obra 587112313, en la cual se actualizan la inversión bruta a 1.899.025 - y la fecha prevista de puesta en servicio para el 2022 (Plan Anual de Inversión 2022).  
No habiendo información relativa a la participación de terceros en las dos actuaciones citadas, ni información relativa a la renovación del sistema de 132 kV. Respecto a este último extremo, cabe indicar, a pesar de lo manifestado por la interesada en el escrito de aclaraciones al requerimiento formulado por esta unidad administrativa, que en la Adenda presentada por la interesada, en fecha 7 de febrero de 2022, a los Planes de Inversión para los años 2021 y 2022, no se identifica expresamente ningún código de proyecto relativo a las actuaciones de renovación del sistema de 132 kV de la subestación ST Castellón El Ingenio.  
Debe considerarse que la modificación solicitada no generará incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata de una renovación, llevada a cabo en el parque de distribución, existente y en servicio, de la «ST Castellón El Ingenio».  
Consta en el expediente propuesta del Servicio de Energía, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 1/2021, de 6 de abril, y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, las modificaciones de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, no tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c. En relación con este pronunciamiento, se ha tenido en consideración el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (Tramitación NO telemática) - Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos).  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, así como el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
Conforme a los artículos 54 y 55.1 de la Ley 24/2013 y 140 del Real decreto 1955/2000, la declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, se realiza a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, siendo necesaria para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas, la presentación, por parte de la empresa que lo solicite, una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Por ello, en la presente solicitud no se establece causa para la declaración de utilidad pública concreta a los efectos expropiatorios que prevé la ley, como tampoco de ninguno de los efectos establecidos en el artículo 56 de la citada norma legal, dado que el único bien identificado en la citada relación es titularidad de la peticionaria.  
En cuanto a la aplicación del «Capítulo XX. De las infraestructuras del sector energético», de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, debe señalarse que las normas contenidas en dicho Capítulo XX son aplicables una vez formulada la declaración de utilidad pública en concreto de la correspondiente instalación, declaración que debe hacerse tras valorar si se dan los supuestos legales para efectuarla, los cuales, como se acaba de motivar en el párrafo precedente, no concurren en la presente solicitud.  
Conforme al artículo 52.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se podrá realizar la convalidación del acto viciado por el órgano competente, cuando este último sea el superior jerárquico de quien dictó dicho acto, si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad.  
De conformidad con lo dispuesto de la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero. Otorgamiento de autorización administrativa previa  
Otorgar autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal para la modificación por renovación de todas las posiciones de 132 kV y de 66 kV, y modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA de relación 220/132/11 kV por un autotransformador de potencia 225/225/60 MVA (en refrigeración ONAF2) y relación 220/132/20 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», ubicada en el término municipal de Castelló de la Plana, provincia de Castellón, con el alcance que se relaciona a continuación:  
Emplazamiento:  
- Municipio (provincia): Castelló de la Plana (Castellón)  
- Localización: av. Hermanos Bou, 228  
€ Referencia catastral parcela: 1550499HA7875G4879XT  
- Proyección cartográfica UTM Huso 30N (X: 754888,33 Y: 4429630,61) sistema de referencia ETRS89  
€ Superficie parcela subestación: 14.341 m²  
Instalaciones y equipos a ejecutar:  
- Sistema de 132 kV.  
Renovación de todas las posiciones de 132 kV, retirando todos los equipos existentes e instalando nuevos equipos conjunto híbrido (HIS - Highly Integrated Switchgear) con aislamiento en SF6, manteniendo la configuración de simple barra.  
- Posiciones de línea (L/ Benicasim-Oropesa, L/ Serrallo-La Plana y L/La Plana).  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Tres (3) interruptores automáticos, tripolares, de corte en SF6.  
- Tres (3) seccionadores tripolares con cuchillas de puesta a tierra para conexión a línea.  
- Tres (3) seccionadores tripolares de conexión a barras en by-pass.  
- Tres (3) seccionadores tripolares de conexión de barras.  
- Nueve (9) transformadores de intensidad.  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Tres (3) conjuntos híbridos SF6 (HIS) de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Nueve (9) pararrayos.  
- Posiciones de Transformador (T-1 y T-2).  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Dos (2) interruptores automáticos, tripolares, de corte en SF6.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión a barras.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión al transformador de potencia.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión al transformador de potencia en by-pass.  
- Seis (6) transformadores de intensidad.  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Dos (2) conjuntos híbridos SF6 (HIS) de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Seis (6) pararrayos existentes.  
- Posición autotransformador AT-1 (Parque 132 kV).  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6.  
- Un (1) seccionador tripolar de conexión a barras.  
- Un (1) seccionador tripolar de conexión al transformador de potencia.  
- Un (1) seccionador tripolar de conexión al transformador de potencia en by-pass.  
- Tres (3) transformadores de intensidad.  
- Un (1) transformador de tensión inductivo (parque de 220 kV).  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Un (1) conjunto híbrido SF6 (HIS) de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Tres (3) pararrayos.  
- Tres (3) terminales exteriores para cable aislado.  
- Tres (3) terminales exteriores para cable aislado (parque de 220 kV).  
- Sistema de medida y embarrado principal:  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Tres (3) transformadores de tensión inductivos, situados bajo el embarrado principal.  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Tres (3) nuevos transformadores de tensión inductivos normalizados en el extremo del embarrado de 132 kV.  
Desmantelamiento de:  
- La barra principal con conductor desnudo de aleación de aluminio de un solo vano,  
Instalación de:  
- Barra de tubo de aluminio en tres vanos.  
- Interconexión entre el parque de 220 kV y el parque de 132 kV:  
Desmantelamiento de:  
- línea aérea simple circuito que conecta el parque de 220 kV con el de 132 kV, desde la salida de 132 kV del autotransformador AT-1 existente a sustituir y emplazado en el parque de 220 kV, hasta el sistema de 132 kV.  
Instalación de:  
- nueva conexión mediante línea trifásica con cable unipolar RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K Al + T420 (m) aislado de 132 kV, desde la salida de 132 kV del nuevo autotransformador AT-1 emplazado en el parque de 220 kV, hasta el sistema de 132 kV, con una longitud de 116,7 m, usando las galerías visitables existentes y ejecutando nuevos canales.  
- Sistema de 66 kV.  
Renovación de todas las posiciones de 66 kV, retirando todos los equipos existentes e instalando nuevos equipos conjunto híbrido (HIS - Highly Integrated Switchgear) con aislamiento en SF6, manteniendo la configuración de simple barra.  
- Posiciones de Línea (L/ Burriana-Moncófar, L/ BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 y L/Torreblanca-Benicarló).  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Cuatro (4) interruptores automáticos, tripolar, de corte en SF6.  
- Cuatro (4) seccionadores tripolares con cuchillas de puesta a tierra para conexión a línea.  
- Cuatro (4) seccionadores tripolares para conexión de barras en by-pass.  
- Cuatro (4) seccionadores tripolares de conexión de barras.  
- Doce (12) transformadores de intensidad.  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Cuatro (4) conjuntos híbridos SF6 (HIS) de intemperie con interruptor de 25 kA de poder de corte y 2.000 A de intensidad nominal.  
- Doce (12) pararrayos.  
- Posiciones de Transformador (T-1 y T-2).  
Desmantelamiento de los siguientes equipos:  
- Dos (2) interruptores automáticos, tripolares, de corte en SF6.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión a barras.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión a barras en by-pass.  
- Dos (2) seccionadores tripolares de conexión al transformador de potencia.  
- Seis (6) transformadores de intensidad.  
Instalación de los siguientes equipos:  
- Dos (2) conjuntos híbridos SF6 (HIS) de intemperie con interruptor de 25 kA de poder de corte y 2.000 A de intensidad nominal.  
- Seis (6) pararrayos existentes.  
- Sistema de medida y embarrado principal:  
Renovación de la barra principal con conductor desnudo de aleación de aluminio de un solo vano, por barra de tubo de aluminio en cuatro vanos.  
- Transformador de potencia.  
Desmantelamiento y achatarramiento del actual autotransformador marca G.E.E., núm. 30792 denominado AT-1 de 220/132/11 kV con potencias en primario y secundario de 100 MVA y 30 MVA en el terciario y su unidad de regulación UR-1 de 100 MVA anexa marca G.E.E. núm. 30892, en baño de aceite, de instalación en exterior, existentes.  
Instalación de un (1) autotransformador de potencia trifásico, denominado AT-1, con las siguientes características:  
- en baño de aceite,  
- potencia nominal (ONAF2): 225/225/60 MVA  
- potencia nominal (ONAF1): 180/180/48 MVA  
- potencia nominal (ONAN): 135/135/36 MVA  
- refrigeración: ONAN/ONAF1/ONAF2,  
- relación de transformación: 228/136,27/21,5 kV nominales, provistos de regulación de tensión en carga accionada por motor mediante varias tomas situadas en el devanado secundario (132 kV) (Tensiones AT 228.000 V, BT 136.275 + 9 x 1,725 V con tensión por escalón 1.725 V y 19 posiciones en servicio, y Compensación 21,5 kV),  
- grupo de conexión: YNa0+d11,  
- tipo de servicio: continuo exterior,  
- frecuencia: 50 Hz.  
La ubicación de este nuevo transformador AT-1 será en una nueva bancada de transformador en la posición AT-1 en el parque de intemperie de 220 kV, manteniéndose los pararrayos existentes de 220 kV y 132 kV.  
- Resto de instalaciones en edificios.  
Instalación de nuevos armarios de control de las posiciones de 132 kV y 66 kV renovadas, en el edificio de control y celdas, en la sala de servicios básicos, que será acondicionada para tal efecto.  
En consecuencia, la instalación resultante en la parte afectada por la presente autorización de modificación con ampliación en la transformación quedará con la siguiente composición final:  
- Sistema de 132 kV.  
Parque intemperie de 132 kV, con configuración en simple barra, compuesta por las siguientes posiciones:  
- Tres (3) posiciones de línea (L/ Benicasim-Oropesa, L/ Serrallo-La Plana y L/La Plana), tipo HIS de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Dos (2) posiciones de transformador de potencia T-1 y T-2, tipo HIS de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Una (1) posición de autotransformador de potencia AT-1, tipo HIS de intemperie con interruptor de 40 kA de poder de corte y 2.500 A de intensidad nominal.  
- Un (1) sistema de medida de tensión en barras convencional de intemperie sin interruptor, instalada en un extremo del embarrado principal.  
- Sistema de 66 kV.  
El parque intemperie de 66 kV, mantiene una configuración en simple barra, compuesta por las siguientes posiciones:  
- Cuatro (4) posiciones de línea (L/ Burriana-Moncófar, L/ BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 y L/Torreblanca-Benicarló), tipo HIS de intemperie con interruptor de 25 kA de poder de corte y 2.000 A de intensidad nominal.  
- Dos (2) posiciones de transformador T-1 y T-2, tipo HIS de intemperie con interruptor de 25 kA de poder de corte y 2.000 A de intensidad nominal.  
- Una (1) posición de medida convencional de intemperie sin interruptor, instalada en el embarrado principal.  
- Espacio de reserva para dos (2) posiciones futuras.  
- Transformadores de potencia.  
Finalmente, la instalación contará con los siguientes transformadores:  
- Dos (2) transformadores de potencia (T-1 y T-2) 135/66/22 kV de 60 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yy0/Yd11/Yd11, con regulación en carga, y acompañados de dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra: TZ-1, situada a la salida del terciario del transformador de potencia T-1, de 500 A - 30 s y TZ-2, situada a la salida del terciario del transformador de potencia T-2, de 1.000 A - 10 s.  
- Dos (2) transformadores de potencia (T-4 y T-5) 225/21,5 kV de 50 MVA, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Yd11, con regulación en carga, acompañados de dos (2) reactancias trifásicas de puesta a tierra: TZ-4, situada a la salida del secundario del transformador de potencia T-4, de 1.000 A - 10 s y en serie con una (1) resistencia de 500 A, y TZ-5, situada a la salida del secundario del transformador de potencia T-5, de 500 A - 30 s.  
- Un (1) autotransformador de potencia trifásico (AT-1), en baño de aceite, de instalación exterior con relación de transformación 220/132/21 kV y 225/180/135 MVA (en refrigeración ONAF2), conexión YNa0+d11, con regulación en carga.  
Se disponen pararrayos de tensión nominal 220 kV, 132 kV, 66 kV y 20 kV, situados lo más próximo a las bornas de los transformadores.  
El presupuesto total del proyecto de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de tres millones setecientos veintiún mil quinientos treinta y seis euros con dos céntimos (3.721.536,02 ?), valor al que asciende el proyecto de ejecución, y sin perjuicio del valor de inversión bruta de 2.336.485 - consignado en los Planes de Inversión Trienales de 2019-2021 y 2022-2024, y en los que no está reflejado la actuación de renovación del sistema de 132 kV, tal y como se ha indicado en los antecedentes.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo. Otorgamiento de autorización administrativa de construcción  
Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de ejecución de fecha febrero de 2019, redactado por persona técnica titulada competente y acompañado de declaración responsable de fecha 11 de febrero de 2019, presentado para la construcción de la modificación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma.  
En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a su ejecución las autorizaciones correspondientes. En caso de tratarse de modificaciones no sustanciales según el artículo 13 del Decreto 88/2005, no se precisará autorización administrativa previa ni autorización administrativa de construcción de la modificación, debiendo únicamente obtener la autorización de explotación. Para la solicitud de autorización de explotación se procederá conforme a los dispuesto en el artículo 12 del Decreto 88/2005, aportando, además, la documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad de las instalaciones y del elemento modificado.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, así como el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
El transformador de potencia autorizado por la presente deberá cumplir con las prescripciones del Reglamento (UE) núm. 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes (DOUE L 152/1, del 25.5.2014), debiendo aportar la documentación acreditativa correspondiente al solicitar la autorización de explotación.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de diecisiete (17) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación autorizada por la presente, la titular de esta autorización, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Al tratarse de una instalación de una actividad regulada económicamente por el sistema eléctrico y sometida a planificación o retribución, se acompañará certificación del solicitante de la autorización de explotación relativa a la información de las características técnicas y económicas de aquellas contenidas en el plan anual del transportista o distribuidor y las referencias, cuando proceda, a las instalaciones tipo previstas en la regulación en que queda encuadrada, así como esta misma información correspondiente a la instalación efectivamente ejecutada y cuya autorización de explotación se solicita. Igualmente se indicará el presupuesto real de ejecución, y la parte que haya sido sufragada por terceros distintos del solicitante de dicha autorización.  
Cuando este centro directivo sea el competente para autorizar la explotación de la instalación, el correspondiente servicio territorial realizará la instrucción de este procedimiento y elevará a esta Dirección General la documentación pertinente para emitir la respectiva autorización de explotación, junto con su informe.  
8. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero. Convalidación de resolución del Servicio Territorial relativa a la desestimación de la declaración de utilidad pública en concreto  
Convalidar, por corresponder su autorización a este centro directivo, la Resolución del entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de fecha 13 de mayo de 2019, (accesible en la URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8, CSV: SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8), por la que se desestima la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación autorizada en el punto primero, de acuerdo con la argumentación jurídica recogida en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.  
  
Cuarto. Publicidad y notificación de la presente resolución  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 13 de abril de 2022.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Maria Empar Martínez Bonafé.»  
  
València, 7 de noviembre de 2022.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Silvia Cerdá Alfonso.