Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 2612, del 25-10-1995 (1995/836534)

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 1995 de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza una central de cogeneració de cicle combinat de 18,13 MW i l'ampliació de la subestació transformadora de 132 kV, a Ford España, SA, a la seua factoria d'Almussafes (València).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   2612

Data del DOGV
:   25-10-1995

Secció del DOGV
:   ALTRES DISPOSICIONS

Número del document
:   1995/836534


Data del document
:   02-08-1995

Organisme emissor
:   Conselleria d'Indústria i Comerç

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIó de 2 d'agost de 1995 de la Direcció General d'Indústria i Energia, per la qual s'autoritza una central de cogeneració de cicle combinat de 18,13 MW i l'ampliació de la subestació transformadora de 132 kV, a Ford EspaÑa, SA, a la seua factoria d'Almussafes (València).   
Vist l'expedient incoat pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instància de Ford EspaÑa, SA, relatiu a l'autorització d'una central de cogeneració de cicle combinat de 18,13 MW i l'ampliació de la Subestació Transformadora de 132 kV, a Ford EspaÑa, SA, a la seua factoria d'Almussafes (València).  
Considerant que la sol·licitud d'autorització indicada ha sigut la tramitació establida en el Decret 2.617/1966, de 20 d'octubre, sobre autorització d'instal·lacions elèctriques; en el Decret 2.619/1966, d'aquesta mateixa data, sobre expropiació forçosa en matèria d'instal·lacions elèctriques i en el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s'aprova el Reglament d'Impacte Ambiental i la Llei 2/1.989 de 3 de març, de la Generalitat Valenciana sobre impacte ambiental.  
Considerant que en el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions al projecte tècnic i l'estudi d'impacte ambiental.  
Considerant que amb data 20 de juny de 1995 la Conselleria de Medi Ambient formulà una declaració d'impacte ambiental en la qual s'estimava acceptable, només a efectes ambientals, la realització del projecte amb les condiciones contingudes en l'estudi d'impacte ambiental i les prescripcions que es recullen en la part dispositiva d'aquesta resolució.  
Vist l'informe emés per l'òrgan instructor de l'expedient, aquesta direcció general resol:  
Primer  
Autoritzar a Ford EspaÑa, SL, a la seua factoria d'Almussafes (València), una central de cogeneració de cicle combinat, les característiques principals de la qual són les següents:  
Grup turbina de gas-alternador:  
· Nombre d'unitats 1  
· Potència 13.030 kW (elèctrics)  
· Consum específic 37.379 kW + 3%  
Caldera de recuperació:  
· Nombre d'unitats 1  
· Generació 58 Tm/h (64 bar a 450ºC)  
· Tipus Aquotubular  
Grup turbina de vapor-alternador:  
· Nombre d'unitats 1  
· Potència màxima 5.100 kW  
· Consum específic 58 Tm/h  
Grup turbina de vapor-compressor:  
· Nombre d'unitats 1  
· Potència màxima 1.150 kW  
· Consum específic 9.000 Kg/h  
Condensador:  
· Nombre d'unitats 1  
Condensador de buit:  
· Nombre d'unitats 1  
Degasificador:  
· Nombre d'unitats 1  
Instal·lació receptora de gas natural per a turbines de gas:  
· Nombre d'unitats 1  
Estació de mesura de gas natural per a caldera de recuperació:  
· Nombre d'unitats 1  
Segon  
Autoritzar a Ford EspaÑa, SA, l'ampliació de la subestació transformadora de 132 kV a la seua factoria d'Almussafes (València), les característiques principals de la qual són les següents:  
Camps de línia de 132 kV:  
Per cada camp de línia s'inclouen els següents elements:  
- Un interruptor tripolar de SF6, 145 kV, 3.150 A, 31,5 kA equipat amb un comandament elèctric tripolar  
- Un seccionador tripolar de dues columnes, per pol 145 kV, 1.250 A, amb comandament manual.  
- Tres bobines limitadores d'intensitat de curt circuit, monofàsiques, 145 kV, 440 A, 17 mH.  
- Un seccionador tripolar de tres columnes per pol, amb p.a.t. i comandament manual, tipus RB-3.  
- Tres transformadors d'intensitat 300-600/5-5-5 A, tipus CTG-170.  
- Tres transformadores de tensió 132:?3/0,11: ?3;0,11 kV, tipus UTE-150.  
Camp de transformació nou:  
Costat de 132 kV:  
- Un interruptor tripolar de SF6, 145 kV, 3.150 A, 31,5 kA equipat amb un comandament elèctric tripolar.  
- Tres transformadores d'intensitat 200/5-5-5 A, tensió d'aïllament 145 kV.  
- Tres parallamps autovàlvules 120 kV, 10 kA, tensió d'aïllament 145 kV.  
Transformador:  
- Un transformador de potència 132/20/6 kV, 45/45/25 MVA, amb regulació en càrrega.  
Costat de 20 kV:  
- Un interruptor tripolar de P.V.A, 24 kV, 800 A, 20 kA equipat amb un comandament elèctric tripolar  
- Tres transformadores d'intensitat 300/5 A, tensió d'aïllament 24 kV.  
- Una reactància de posada a terra, 500 A, 30 seg. per a 24 kV.  
- Tres parallamps autovàlvules 20 kV, 10 kA, tensió d'aïllament 24 kV.  
- Un conjunt de mesura en 20 kV, format per dos seccionadors unipolars, de fusible i un transformador de tensió per a mesura entre fases.  
- Un conjunt de tres cabines intempèrie amb interruptor per a alimentació a les cabines existents.  
- Dues cabines intempèrie amb seccionador, per a enllaç de les noves alimentacions amb les cabines existents.  
Costat de 6 kV:  
- Tres parallamps autovàlvules 6 kV, 10 kA, tensió d'aïllament 7,2 kV.  
- Un conjunt de dues cabines d'intempèrie amb interruptor, una per a l'arribada de cogeneració i l'altra per a l'eixida de l'alimentació al nou compressor.  
Tercer  
Aprovar el projecte d'execució, i sotmetre'l a les següents condiciones:  
1. Les obres s'hauran de realitzar d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini de posada en marxa serà de 12 mesos, comptats a partir de la notificació d'aquesta resolució.  
3. El titular comunicarà la terminació de les obres al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, a efectes de reconeixement definitiu i extensió de l'acta de posada en marxa.  
4. L'administració deixarà sense efecte aquesta resolució en qualsevol moment en què observe l'incompliment de les condiciones que s'hi imposen.  
5. Condicions d'ordre medi ambiental:  
a) L'oli del sistema de lubricació, possibles vessaments del motor, bateries i piles, filtres procedents dels circuits de trasbals de l'oli, i en general qualsevol altra substància que puga ser catalogada com a residu tòxic i perillós, serà adequadament emmagatzemada i etiquetada i lliurada a un gestor autoritzat, segons el que es disposa en el Reial Decret de 20 de juliol de 1988, núm. 833/1988, de residus tòxics i perillosos. Per ser productor de residus tòxics i perillosos, l'empresa estarà subjecta a tot allò que es disposa en l'anterior reial decret, així com en la llei 20/1986, de 14 de maig.  
b) Les emissions de gasos a l'atmosfera estaran en tot moment dins dels límits marcats pel quadre 27 («Activitats industrials diverses no especificades en aquest annex»), de l'annex IV («Nivells d'emissió de contaminants a l'atmosfera per a les principals activitats industrials potencialment contaminadores de l'atmosfera»), corresponent al Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.  
c) Tots els gasos d'escapament procedents de la combustió en el procés de cogeneració, eixiran a l'exterior a través de fumerals que compliran en tot moment amb l'ordre de 18 d'octubre de 1976, sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de l'atmosfera.  
d) Es dotarà la instal·lació de la infrastructura permanent que permeta, en qualsevol moment, la presa de mostres per al control, inspecció i vigilància del nivell d'emissions.  
e) S'incorporaran els silenciadors i equips necessaris per a la reducció dels nivells sonors, de forma que no es transmeten a possibles habitatges, cases de camp i en general qualsevol edificació pròxima, més de 40 dB(A) diürns (de 08.00 a 22.00) ni més de 30 dB(A) nocturns (de 22.00 a 08.00).  
f) Es realitzarà un control semestral dels nivells i de la composició de gasos emesos a l'atmosfera per una empresa col·laboradora de l'administració. Aquest control complirà els requisits exigits en el Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de Protecció de l'Ambient Atmosfèric. Els resultats s'enviaran a la Direcció General de Qualitat Ambiental.  
g) Per tal de reduir les emissions de NOx, s'aconsella instal·lar un sistema catalític de reducció selectiva, o un altre procediment anàleg, que elimine gran part del contingut de NOx dels gasos d'escapament.  
Quart  
Ford EspaÑa, SA, sol·licitarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València el reconeixement i el registre en el règim especial d'instal·lacions de producció elèctrica, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2n de l'ordre 11.07.95, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGV de 20.07.95).  
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-s'hi un recurs ordinari davant el conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, en el termini d'un mes comptat a partir del dia de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que es disposa en l'article 114 en relació amb el 48 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 2 d'agost de 1995.- El director general d'Indústria i Energia: José Luis Ramírez Sorribes.