Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5662, del 18-12-2007 (2007/14534)

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Proyectos Eólicos Valencianos SA, para la construcción de la línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, variante de Viver, entre los apoyos 38 y 40, en el término municipal de Viver, en la provincia de Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución. Expedientes ATLINE/2003/82 y ATLINE/2003/82/12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5662

Fecha DOGV
:   18-12-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/14150


Fecha del documento
:   21-11-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Viver
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Proyectos Eólicos Valencianos SA, para la construcción de la línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, variante de Viver, entre los apoyos 38 y 40, en el término municipal de Viver, en la provincia de Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución. Expedientes ATLINE/2003/82 y ATLINE/2003/82/12. [2007/14887]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/82 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón de la conselleria de Industria, Comercio y Energía a instancia de Proyectos Eólicos Valencianos, SA, con domicilio social en Valencia, Plaza de América nº 2, planta 4ª, módulo C, relativo a la solicitud de fecha 23 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6, en los términos municipales de Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Caudiel, Viver, Jérica, Altura, y Segorbe, provincia de Castellón, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero industrial Pablo Bernad Conde y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 21 de octubre de 2002.  
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón nº 93 de fecha 31.07.03, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 4.555 de fecha 30.07.03, el diario de prensa El Periódico Mediterráneo de fecha 10.07.03 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que, mediante resolución de 27 de julio de 2005, la directora general de Gestión del Medio Natural de la conselleria de Territorio y Vivienda formula Declaración de Impacto Ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 6, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, incluido el sistema de evacuación eléctrica, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental, que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica.  
Resultando que la modificación del proyecto inicial consiste en la variación del trazado y tipología de la línea, motivada por la necesidad de cumplir los requisitos medioambientales exigidos por la DIA.  
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Proyectos Eólicos Valencianos SA. presentó con fecha 22 de septiembre de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón escrito solicitando continuar con la tramitación del expediente, al que adjunta proyecto modificado de Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6, iniciando nuevo expediente con referencia ATLINE/2003/82/12.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/82/12 incoado por el Servicio Territorial de Energía de la conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Proyectos Eólicos Valencianos, SA., relativo a la solicitud de fecha 22 de septiembre de 2005, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6, línea eléctrica aérea a 220 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, en los términos municipales de Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Viver, Jérica, Altura y Segorbe, provincia de Castellón, a la que se adjuntaba proyecto modificado de Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6 firmado por el ingeniero industrial David Gavín Asso y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 19 de septiembre de 2005.  
Resultando que el citado proyecto modificado fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 137 del día 15 de noviembre de 2005, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 5.128 del 4 de noviembre de 2005, en el diario de prensa El Periódico Mediterráneo del día 8 de noviembre de 2005, y mediante exposición en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afectados, Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Viver, Jérica, Altura y Segorbe.   
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón afectados por el proyecto modificado, Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Viver, Jérica, Altura y Segorbe, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, habiendo informado los ayuntamientos de Altura, Jérica y Barracas en los siguientes términos:   
Ayuntamiento de Altura: a través de escrito del Alcalde, informa que el nuevo trazado propuesto perjudica, no solamente al futuro desarrollo urbanístico, sino también a la zona comprendida entre la Cartuja de Vall de Cristo y la Masía de San Juan (ambas construcciones declaradas Bien de Interés Cultural).  
Ayuntamiento de Jérica: a través de informe del técnico municipal indica que la línea discurre por terrenos clasificados como suelo no urbanizable, común y protegido área forestal (área de interés medioambiental), en la Normas Subsidiarias. Manifiesta que la distribución de energía eléctrica es un uso incompatible dentro del Área de Interés Medioambiental.  
Ayuntamiento de Barracas: se informa favorablemente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió asimismo separata del proyecto técnico modificado de la línea eléctrica proyectada a:  
Ministerio de Fomento, Unidad de Carreteras de Castellón  
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras  
Conselleria de Territorio y Vivienda, Servicio Territorial de Medio Ambiente  
Telefónica de España SA.  
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF  
Diputación Provincial de Castellón, Servicio de Carreteras  
Iberdrola Distribución Eléctrica SA.U.  
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar  
Al objeto de que emitieran, el condicionado técnico procedente, resultando todos ellos favorables o condicionados aceptados por el solicitante, sin que en ningún caso se observe impedimento para la realización de la instalación objeto de autorización.   
Resultando que se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo contestado los ayuntamientos de Altura, Jérica y Barracas, en los mismos términos indicados anteriormente.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía de la conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 10 de marzo de 2006 se ha otorgado autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública para la construcción de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple/triple circuito, SE El Campo (SE Segorbe, 1º tramo SE El Campo (apoyo 93.  
Resultando que con fecha 20 de septiembre de 2007, la directora general de Patrimonio Cultural Valenciano de la conselleria de Cultura y Deporte, emitió informe considerando necesario que se plantee el cambio de ubicación del apoyo 39 con objeto de salvaguardar los restos de una villa romana (yacimiento Ojos del Prado II).  
Resultando que con objeto de atender al citado requerimiento de la Dirección General de Patrimonio, Proyectos Eólicos Valencianos SA presentó con fecha 28 de septiembre de 2007 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, propuesta de modificación del trazado de la línea eléctrica entre los apoyos 38 y 40, solicitando la autorización parcial de este tramo o variante para lo cual aporta anexo al proyecto modificado Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6, continuando con el expediente con referencia ATLINE/2003/82/12.  
Resultando que la modificación del proyecto presentada consiste básicamente en la eliminación del apoyo 39, que afecta al yacimiento arqueológico citado.  
Considerando que la Declaración de Impacto Ambiental de 27 de julio de 2005 supedita el emplazamiento de las instalaciones a la existencia de yacimientos arqueológicos.  
Considerando que en la resolución de 10 de julio de 2006 de la directora general de Gestión del Medio Natural, complementaria de la Declaración de Impacto Ambiental, se estiman aceptables las instalaciones sin perjuicio de las modificaciones, limitaciones o condicionantes establecidos por la conselleria de Cultura para evitar la afección al patrimonio.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/82/12 (anexo al proyecto modificado III, variante de Viver) incoado por el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Proyectos Eólicos Valencianos, SA., relativo a la solicitud de fecha 28 de septiembre de 2007, de autorización administrativa y aprobación de proyecto, para la construcción de línea eléctrica aérea-subterránea a 220/30 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, variante de Viver, entre los apoyos 38 y 40, en el término municipal de Viver, provincia de Castellón, a la que se adjuntaba anexo al proyecto modificado de Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6 firmado por el ingeniero industrial David Gavín Asso y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 24 de septiembre de 2007.  
Considerando que en el escrito citado de 28 de septiembre de 2007, la empresa promotora manifiesta expresamente que ha llegado a un acuerdo para la cesión de terreno de las parcelas de los nuevos propietarios afectados.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió al Ayuntamiento de Viver y al Ministerio de Fomento (Unidad de Carreteras en Castellón), separata del proyecto de la línea, en orden a que presente su conformidad u oposición a la instalación solicitada, sin haberse producido pronunciamiento por parte del Ayuntamiento de Viver por lo que una vez finalizado el plazo establecido al efecto se entiende evacuado en sentido favorable y habiendo contestado La Unidad de Carreteras de Castellón del Ministerio de Fomento con informe favorable.  
Resultando, que se ha remitido, al Ayuntamiento de Viver, único término municipal afectado por la modificación de la línea, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, sin haberse producido pronunciamiento, por lo que una vez finalizado el plazo establecido al efecto se entiende evacuado en sentido favorable.  
Considerando que los cambios introducidos en la línea eléctrica no presentan un carácter sustancial y que los mismos han sido introducidos para atender los requerimientos de la Dirección General de Patrimonio, reflejados en su informe de 20 de septiembre de 2007.  
Considerando que según manifiesta la empresa promotora en su escrito de 28 de septiembre de 2007, se cuenta con la cesión del derecho de paso o uso de los nuevos propietarios afectados.  
Considerando que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 9 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, por los cuales no es necesario someter de nuevo al trámite de información pública la modificación del proyecto objeto de autorización (variante de Viver).  
Resultando que la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía producida en los parques eólicos de la zona 6 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y reforzar el sistema eléctrico.   
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada y está suficientemente detallado.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente con fecha 3 de octubre de 2007 a la modificación de trazado entre los apoyos nº 38 y nº 40 del proyecto de línea eléctrica aérea-subterránea a 220/30 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, variante de Viver.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c), el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico corresponde a la administración autonómica las autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al artículo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y al artículo 18 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Primero  
Otorgar a Proyectos Eólicos Valencianos, SA autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, variante de Viver, entre los apoyos 38 y 40, que discurre por el término municipal de Viver en la provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:  
Origen de la línea (variante): Apoyo 38.  
Fin de la línea: Apoyo 40.  
Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).  
Tipología constructiva: aérea.  
Frecuencia: 50 Hz.  
Número de circuitos: uno de 220 KV.  
Conductores: tres de aluminio-acero, tipo LA-455, de 454,5 mm² de sección total.   
Cables de tierra: uno compuesto, fibra óptica, tipo OPGW 39F47z, de 74,90 mm² de sección.  
Aislamiento: constituido por un aislador de vidrio templado, tipo U160BS.  
Apoyos: metálicos de celosía, de perfiles angulares totalmente atornillados.  
Puesta a tierra: de electrodo de difusión y de anillo difusor.   
Número de apoyos: 2  
Término Municipal Nº Apoyo  
Viver 38 al 40  
Longitud total de la variante Apoyo 38 - Apoyo 40: 460,77 m.  
Presupuesto total de la variante Apoyo 38 - Apoyo 40: 116.689,75 €.  
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Segundo  
Aprobar el anexo al proyecto modificado de ejecución firmado por el ingeniero industrial David Gavín Asso y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 24 de septiembre de 2007, Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, anexo III al proyecto modificado, que corresponde a la línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, variante de Viver, entre los apoyos 38 y 40, objeto de autorización administrativa, con las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo Proyectos Eólicos Valencianos SA podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a los efectos de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y al proyecto de ejecución aprobado.  
4. Proyectos Eólicos Valencianos SA deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.  
Igualmente, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 27 de julio de 2005, junto con las resoluciones complementarias correspondientes.  
Tercero  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 21 de noviembre de 2007.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.