Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9547, del 06-03-2023 (2023/1774)

Información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, correspondiente al proyecto de ampliación subestación transformadora de 400/220/132/20 kV, ST Beneixama, en el término municipal de Beneixama, provincia de Alicante. Expediente ATRCCT/2021/41/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9547

Fecha DOGV
:   06-03-2023

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2023/1774


Fecha del documento
:   20-02-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Anuncio

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * plan de urbanismo

Información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, correspondiente al proyecto de ampliación subestación transformadora de 400/220/132/20 kV, ST Beneixama, en el término municipal de Beneixama, provincia de Alicante. Expediente ATRCCT/2021/41/03. [2023/1774]  
  
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, solicitó, con fecha 06.08.2021, solicitud de autorización administrativa y autorización administrativa de construcción. A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, así como en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que se indica:  
  
Solicitante:   
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en c/ Calderón de la Barca, 16, Alicante.  
Objeto de la solicitud: solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de ampliación de una (1) posición de línea de 132 kV  
Documentos sometidos a información pública:  
- Proyecto técnico administrativo de ampliación subestación transformadora 400/220/132/20 kV, ST Benejama.  
- Estudio de impacto ambiental.  
Presupuesto: 756 000 €  
Características generales del proyecto:  
Nueva posición de línea, para la conexión de la Planta Solar Fotovoltaica Beneixama-Hive, convencional de intemperie con interruptor, con configuración doble barra y con acometida aérea, formada por el siguiente aparellaje:  
- Un (1) interruptor automático tripolar de corte en SF6 de 145 kV, 3150 A, 40 kA.  
- Un (1) seccionador tripolar de línea con cuchillas de P.a T. de 145 kV, 2000 A, 40 kA.  
- Seis (6) seccionadores unipolares pantógrafos de conexión a barras de 145 kV, 2500 A, 40 kA.  
- Tres (3) transformadores de intensidad de 145 kV, 400-800/5-5-5 A (30 VA CI 0,5 - 2 x 50 VA 5P20).  
- Tres (3) transformadores de tensión inductivos 132/3 / 0,110/3 - 0,110/3 - 0,110 (2 x 75 VA CI 0,5-3P - 50 VA 3P).  
Para la ampliación de la nueva posición de línea se hace preciso ampliar el embarrado principal en el extremo donde se ubica la posición, ampliando la plataforma de la ST en el parque de 132 kV.  
Emplazamiento: Polígono 4, parcela 31, término municipal de Benejama, provincia de Alicante.  
Órgano competente para resolver: Dirección General de Industria, Energía y Minas.  
Los documentos serán expuestos para consulta pública en la siguiente dirección electrónica: https://cindi.gva.es/es/web/energia/alacant2, en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/alacant2, en valenciano, en el apartado «Información pública», disponibles al día siguiente de la publicación.  
Se hace constar que afecta la Declaración de Impacto Ambiental resuelta en expediente (1621430) 89/2667-UKN, correspondiente a la línea de evacuación de la instalación de la central solar generadora fotovoltaica denominada Beneixama Hive FV, incluida en el expediente ATREGI/2019/25/03. Esta DIA puede ser consultada junto al resto de la documentación del expediente objeto de información pública.  
Lo que se hace público para conocimiento general y para que aquellos que se consideren afectados en sus derechos puedan examinar la documentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, sito en C/ Churruca, 29 de Alicante, así como dirigir al citado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, las cuales se podrán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo al enlace http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id\_proc=18080&version=amp, o, por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas que tengan la condición de interesadas, puedan personarse, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la interposición de los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.  
  
Alicante, 20 de febrero de 2023.- La jefa del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante: Rosa María Aragonés Pomares.