Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3762, del 01-06-2000 (2000/3994)

Información pública de la aprobación del proyecto de urbanización del polígono A-1 del plan especial de reforma interior número 1. Expediente 1.027/1992.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3762

Fecha DOGV
:   01-06-2000

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Número del documento
:   2000/3994


Organismo emisor
:   Ayuntamiento de Sagunto

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la aprobación del proyecto de urbanización del polígono A-1 del plan especial de reforma interior número 1. Expediente 1.027/1992. [2000/S3994]
  
La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria, celebrada el día 19 de abril de 2000, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:
  
«Aprobación del proyecto de urbanización del polígono A-1 del plan especial de reforma interior número 1. Expediente 1.027/1992.
  
Resultando que en fecha 20 de octubre de 1992, registro de entrada 14.138, se presenta por Manuel Emilio Torres Requena, y en contestación al requerimiento hecho por el Negociado de Urbanismo, proyecto de urbanización del polígono A-1 del plan especial de reforma interior número 1.
  
Resultando que en fecha 18 de julio de 1996, registro de entrada 9.420, se adjunta por Manuel E. Torres Requena, mediciones, presupuesto, memoria y precios, para sustituir en el proyecto de urbanización del plan especial de reforma interior 1.
  
Resultando que en fecha 1 de abril de 1998, registro de entrada 3.464, se presenta por el mencionado técnico, documentación en contestación al requerimiento del Ayuntamiento de fecha 9 de mayo de 1997, por lo que respecta a los informes del ciclo integral del agua, Departamento de Obras y Mantenimiento.
  
Resultando que en fecha 21 de junio de 1999, se presenta por el técnico redactor del proyecto refundido manifestando que se han subsanado los reparos planteados por la Oficina Técnica de Obra, por el Departamento de Proyectos y Obras, y por el Departamento de Mantenimiento; adjuntándose al mismo Plan de Ensayos y Estudio de Seguridad y Salud.
  
Resultando que en fecha 22 de junio de 1999, se informa por los Servicios de Mantenimiento:
  
«Revisado el proyecto refundido de obras de urbanización del polígono A-1 del plan especial de reforma interior número 1, redactado por el arquitecto Manuel Torres Requena, de fecha junio de 1999, se ha de afirmar que recoge las partidas de mobiliario urbano, jardinería y riego localizado, considerándolas adecuadas.»
  
Resultando que en fecha 28 de junio de 1999, por el Departamento de Proyectos y Obras se emite el siguiente informe:
  
«Revisada la documentación obrante en el proyecto refundido de urbanización del polígono A-1 del plan especial de reforma interior número 1, de junio de 1999, y en relación con los viales que se proyectan, se informa:
  
Se han subsanado las deficiencias informadas el 18 de diciembre de 1998.
  
Se ha modificado el presupuesto de ejecución material de la obra a la cantidad de 771.768.706 pesetas.
  
Antes del inicio de los trabajos deberá incorporarse al expediente ejemplar visado del proyecto que ahora se presenta. Dicho ejemplar deberá incorporar el estudio de seguridad y salud cuyo contenido se ajustará al artículo 5 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.»
  
Resultando que en fecha 8 de julio de 1999, se informe por el ingeniero industrial:
  
«En relación al informe requerido sobre el proyecto de urbanización arriba indicado, de fecha junio del corriente, seguidamente le informo de las deficiencias que se han observado, por lo que respecta a las instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado:
  
No se han reflejado en el plano de abastecimiento de agua las válvulas a instalar sobre la tubería de diámetro 300 mm.
  
La medición de arena que figura en los precios descompuestos de la tubería de abastecimiento de agua es insuficiente.
  
Con las cotas que figuran en el plan de perfiles de alcantarillado, no son posibles los cruces previstos entre las tuberías de aguas fecales y aguas pluviales. Por otra parte, existen algunas contradicciones en las cotas indicadas en los diferentes perfiles.
  
En el plano de perfiles de alcantarillado, se indica que el diámetro del tramo comprendido entre los pozos 17 y 22 de la red de aguas pluviales es 60 cm. Mientras que en los demás comentos del proyecto dicho diámetro es de 80 cm.
  
En el plano de planta de la red de aguas pluviales se indica que el diámetro de la tubería entre los pozos 4-15 es de 40 cm, mientras que en el plano de perfiles y en el presupuesto, el diámetro de esta tubería es 60 cm.»
  
Resultando que el proyecto de urbanización se ha sometido a información pública mediante publicación del mismo en el diario Levante de fecha 19 de febrero de 2000, y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.704 de fecha 8 de marzo de 2000, no habiéndose presentado alegaciones al mismo.
  
Considerando que el artículo 34 de la citada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística establece que toda obra pública de urbanización, ya sea integrada o aislada, exige la elaboración de un proyecto de urbanización, su aprobación administrativa y la previa publicación de ésta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
Considerando que el artículo 53 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística establece el procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación de los proyectos de urbanización.
  
Considerando que la disposición adicional tercera de la citada ley establece que el ejercicio de las competencias que esta ley atribuye a los ayuntamientos en su artículo 53 corresponde al alcalde, en los municipios de más de 25.000 habitantes, salvo disposición en contrario del Reglamento Orgánico Municipal.
  
Considerando que mediante Resolución de Alcaldía de 2 de agosto de 1999, se delegaba en la Comisión de Gobierno, la aprobación de los proyectos de urbanización.
  
A la vista de todo lo expuesto la Comisión de Gobierno, a propuesta del jefe A. a la Jefatura de Sección de Urbanismo, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:
  
Primero. Aprobar el proyecto refundido de urbanización de la unidad de ejecución A-1 del plan especial de reforma interior número 1, redactado por el arquitecto Manuel Emilio Torres Requena, y que tuvo entrada en este ayuntamiento en fecha 21 de junio de 1999, con las consideraciones y particularidades recogidas en los informes de los técnicos municipales.
  
Segundo. Publicar el presente acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal como establece el artículo 34 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística en concordancia con el artículo 59.4.A) de la citada ley.»
  
Este acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pone fin a la vía administrativa.
  
Contra el mismo podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición o impugnarlo directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa.
  
En el supuesto de que opte por la interposición del recurso de reposición, lo hará ante el órgano municipal que dictó el acto y en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del mismo, debiendo tener en cuenta de su interposición impedirá, hasta su resolución expresa o desestimación presunta, la utilización de la vía contencioso administrativa.
  
El recurso deberá resolverse y notificarse en el plazo de un mes, entendiéndose desestimado, y quedando expedita la vía contencioso administrativa en caso contrario.
  
En el supuesto de que se decida por interponer recurso contencioso administrativo directamente, lo hará, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sala de lo Contencioso Administrativa correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en el Palacio de Justicia de la ciudad de Valencia, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a aquel en que reciba esta notificación.
  
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción o recurso que estime conveniente en defensa de sus derechos.