Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3776, del 21-06-2000 (2000/4577)

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA la reforma de la subestación transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3776

Fecha DOGV
:   21-06-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2000/4577


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente y se aprueba a Iberdrola, SA la reforma de la subestación transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (Valencia). [2000/M4577]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA, relativo al proyecto de ejecución de reforma de la subestación transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (Valencia).
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2.619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que en el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente, de fecha 26 de enero de 2000.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar a Iberdrola, SA la reforma de la subestación transformadora de 66/20/11 kV denominada STR Noumoles (Valencia), según proyecto firmado por don Tomás Muruzábal Sitges, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia con fecha 2 de agosto de 1999 y 23 de marzo de 2000, cuyas características principales, una vez realizadas las obras de reforma son las siguientes:
  
- Tensión de 66 kV
  
De tipo intemperie, dispone de un doble sistema de barras de 66 kV, preparado para cuatro posiciones de transformación de 20 MVA cada una y para cuatro entradas o salidas de cables. Las posiciones son ocupadas de la siguiente forma:
  
- Dos posiciones de línea procedentes de la S.T. Viveros.
  
- Dos posiciones de línea procedentes de la S.T. Torrente.
  
- Cuatro posiciones de transformador.
  
- Una posición de acoplamiento.
  
Todas las posiciones de línea y la posición de acoplamiento están equipadas con interruptores de 72,5 kV y 1.500 MVA con mando a distancia y rearme por motor eléctrico, con seccionadores de puesta a tierra en las posiciones de acometida de cables.
  
Las posiciones de transformador están equipadas con interruptores de 60 kV, 600 A y 1.000 MVA, con mando a distancia y rearme por motor eléctrico y dos seccionadores.
  
Los transformadores son trifásicos, tipo intemperie y refrigeración forzada por ventiladores, de 20 MVA de potencia y relación 64, 62, 60/11, 6'35 kV + 5,15%. Conexión estrella, estrella, triángulo. Tienen ajustadores para los cambios de tensión y protecciones de relé Buchholz y termómetro.
  
Tensión de 11 kV
  
A la salida de los transformadores se dispone de un doble embarrado de 11 kV en intemperie donde se hallan instalados para cada transformador dos seccionadores selectores de barra para alimentar desde cada transformador a uno u otro embarrado.
  
En el interior del edificio se dispone de dos embarrados, uno principal y otro de transferencia, de los que se alimentan dos módulos de celdas de mampostería que contienen interruptores, seccionadores y transformadores de medida para el mando, protección y medida de cada una de las posiciones.
  
Cuadro de control
  
- El de 66 kV está compuesto de cinco paneles dobles donde se halla dispuesto en su frente un esquema sinóptico, los aparatos de medida directa y los pulsadores de mando a distancia; y en la parte posterior se hallan colocados los contadores y los relés de protección.
  
- El de 11 kV contiene el mando y señalización de media tensión.
  
Servicios auxiliares
  
- Una batería de acumuladores de plomo de 378 A-h de capacidad.
  
- Un rectificador de selenio para su carga.
  
- Un cuadro de servicios auxiliares de corriente continua y corriente alterna alimentado desde dos transformadores de 160 kVA.
  
La reforma consiste esencialmente en:
  
- Sustitución de las celdas de 11 kV por otras de SF6 en el interior del edificio.
  
- Sustitución del parque de 66 kV por celdas blindadas de SF6 alojadas en el edificio.
  
- Sustitución de los transformadores existentes (4) por 3 alojados también dentro del edificio.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.