Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9474, del 21-11-2022 (2022/10400)

Anunci de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines per la qual es dona publicitat a la Resolució de 13 d'abril de 2022, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines (Expediente ATRCCT/2019/21/12), per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per renovació de posicions de 132 kV i de 66 kV, i la modificació per substitució, amb ampliació de potència i elevació de la tensió nominal del nivell de mitjana de l'autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA i relació 220/132/11 kV per un autotransformador de potència de 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2) i relació 220/132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9474

Data del DOGV
:   21-11-2022

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2022/10906


Data del document
:   07-11-2022

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Anunci

Descriptors 

:   * Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    * empresa privada

Anunci de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines per la qual es dona publicitat a la Resolució de 13 d'abril de 2022, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines (Expediente ATRCCT/2019/21/12), per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per renovació de posicions de 132 kV i de 66 kV, i la modificació per substitució, amb ampliació de potència i elevació de la tensió nominal del nivell de mitjana de l'autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA i relació 220/132/11 kV per un autotransformador de potència de 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2) i relació 220/132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castellón El Ingenio», titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal. [2022/10350]  
Amb data 13 d'abril de 2022 es va dictar resolució de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, el contingut íntegre de les quals s'insereix a continuació (https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=VMJ2KDMM:9HGARVBZ:ESEE6TY4):  
  
«Resolució de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per renovació de totes les posicions de 132 kV i de 66 kV, i la modificació per substitució, amb ampliació de potència i elevació de la tensió nominal del nivell de mitjana de l'autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA i relació 220/132/11 kV per un autotransformador de potència de 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2) i relació 220/132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castelló L'Enginy», titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, situada en el terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló, i es convalida la Resolució del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de data 13 de maig de 2019, per la qual es desestima la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública d'aqueixes instal·lacions [Expedient de referència ATRCCT/2019/21/12].  
  
Antecedents  
Amb data 12 de febrer de 2019, Iberdrola Distribució Elèctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, imprés normalitzat sol·licitant:  
- autorització administrativa prèvia per a la renovació de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castelló l'Enginy», situada al terme municipal de Castelló de la Plana (Castelló),  
  
- autorització administrativa de construcció de la referida modificació, i  
- declaració d'utilitat pública, en concret, d'aquesta instal·lació.  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic administratiu denominat «Renovació Subestació Transformadora de 220/132/66/20 kV ST Castelló l'Enginy », de data febrer de 2019, per a l'execució de la citada instal·lació, signat per persona tècnica competent i acompanyat de declaració responsable de data 11 de febrer de 2019;  
- Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte, conforme estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; i  
Amb data 1 de març de 2019, la sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat.  
Amb data 11 d'abril de 2019, és requerida pel llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, l'esmena de la relació de béns i drets afectats per la instal·lació, en constar únicament com a afectada i titular la pròpia interessada, no constant en l'expedient cap resposta d'aquesta.  
En data 4 de novembre de 2019, la interessada presenta telemàticament escrit d'aclariments on esmena un error respecte al nombre de cel·les de mesura existents en el sistema de 20 kV, adjuntant com a justificació l'autorització d'explotació d'aquestes instal·lacions de data 28 de juliol de 2017. A més, aporta l'actualització de la memòria de l projecte corregida de data setembre de 2019, recollint aquest extrem, acompanyada de les respectives declaracions responsables de data 20 de setembre de 2019.  
Posteriorment, en sengles presentacions de dates 4 i 13 de febrer de 2020, la interessada aporta a l'expedient la relació d'organismes afectats per a la sol·licitud d'informes, incloent-hi les separates urbanístiques per al Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló i l'Ajuntament de Castelló de la Plana, així com aclariments respecte a la potència de l'autotransformador existent, adjuntant dues autoritzacions d'explotació pertanyents a aquest, una emesa pel llavors Servei Territorial d'Energia de Castelló, de data 3 de desembre de 2012, i una altra emesa com a acta d'inspecció per la Delegació Provincial de Castelló del Ministeri d'Indústria, de data 23 de desembre de 1970.  
  
En atenció al requeriment formulat per aquesta unitat administrativa, la interessada en data 3 de febrer de 2022, presenta escrit d'aclariment en el qual manifesta en relació amb la renovació de les instal·lacions de 132 kV objecte d'aquesta autorització, i la seua referència als plans d'inversió de la distribuïdora, que per error va ser omesa la seua referència en els plans d'inversió anteriors; no obstant això aquest fet serà esmenat en l'addenda d'actuacions addicionals que es presentarà en breu. Referent a això cal indicar, que en la citada addenda presentada amb caràcter excepcional a l'empara del que s'estableix en la disposició transitòria única del Reial decret 1.125/2021, de 21 de desembre, pel qual es regula la concessió de subvencions directes a les empreses distribuïdores d'energia elèctrica per a la realització d'inversions de digitalització de xarxes de distribució d'energia elèctrica, i en infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric, amb càrrec als fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en data 7 de febrer de 2022, als plans d'inversió anuals per als anys 2021 i 2022, en aquest últim no s'identifica expressament cap codi de projecte relatiu a les actuacions de renovació del sistema de 132 kV de la subestació ST Castelló l'Enginy; en relació amb l'ús de reactàncies trifàsiques de posada a terra amb intensitat de defecte a terra pel neutre major a 1.000 A en els transformadors T-2 (132/66/22 kV i 60/60/30 MVA) i T-4 (220/20 kV i 50 MVA), indica la interessada que per error no consta en l'esquema unifilar la resistència de 500 A existent associada al transformador T-4, mentre que per al transformador T-2, està prevista la instal·lació d'una resistència de 500 A, circumstància que serà recollida en el certificat final d'obra; en relació amb la instal·lació d'un relé limitador de sobrecorrent a 100 MVA associat al nou autotransformador AT-1 (220/132/20 kV i 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2)), manifesta la interessada igualment que es tracta d'un error, ja que aqueix relé no s'instal·larà; i finalment en relació amb l'ús final de l'actual autotransformador AT-1 (220/132/11 kV i 100/100/30 MVA) que serà objecte de substitució, indica la interessada, que serà objecte de cisallament.  
  
Cal advertir, respecte a la instal·lació d'una resistència de 500 A en sèrie amb la reactància trifàsica de posada a terra en el transformador T-2 manifestada per la interessada, que aquesta haurà de justificar que es tracta d'una modificació no substancial segons l'article 13 del Decret 88/2005, i si escau, actuar conforme als disposat en l'article 12 del Decret 88/2005, per a la seua autorització d'explotació, aportant, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de la instal·lació i de l'element modificat.  
En relació amb la sol·licitud de declaració d'utilitat pública formulada per la interessada, mitjançant Resolució, del Cap del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de data 13 de maig de 2019 (accessible en la URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=shp1na8j-3tgevp8z-qqr3qse8, CSV: SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8), es va resoldre desestimar la citada sol·licitud per no existir en la relació de béns i drets afectats titulars susceptibles de ser expropiats o de requerir servitud de pas. Traslladada aquesta resolució a la peticionària, no consta la interposició de recurs d'alçada a aquesta.  
Així les coses, conforme a l'indicat anteriorment, l'expedient continua amb la seua instrucció únicament a l'efecte d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció.  
La instal·lació de distribució d'energia elèctrica per a la qual se sol·licita autorització se situa en el terme municipal de Castelló de la Plana, concretament a l'interior de la subestació transformadora de distribució existent «ST Castelló l'Enginy » de tensió nominal 220/132/66/20 kV, situada en av. Germans Bou, s/n, i amb coordenades georeferenciades UTM (Fus 30, ETRS89) següents: X: 754888,33; Y: 4429630,61, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, com així consta en el projecte tècnic d'execució.  
  
Consten com a antecedents de la subestació, els actes administratius següents:  
- Acta d'inspecció de la Delegació Provincial de Castelló de la Plana del Ministeri d'Indústria, de data 23 de desembre de 1970, per a determinar les característiques principals de l'ampliació a la qual fa referència la Resolució de la Direcció General de l'Energia i Combustibles, de data 16 de novembre de 1970.  
- Resolució de 29 de novembre de 2001, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'autoritza administrativament a Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, l'ampliació de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castelló - l'Enginy a Castelló i s'aprova el projecte d'execució corresponent a l'expedient ATASCT/2001/63 del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló (DOGV 4185 / 07.02.2002).  
- Resolució de 28 de juliol de 2017, del Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, per la qual es concedeix Autorització d'Explotació per a la «Renovació d'aparellatge de 20 kV en la ST. Castelló l'Enginy» corresponent a l'expedient ATRCCT/2015/12/12, on es recullen, a més, part de les instal·lacions existents objecte d'aquesta modificació com són el sistema de 66 kV i de 132 kV i la relació de màquines instal·lades. Respecte d'aquest acte administratiu, s'adverteix un error material en la descripció de la potència de l'autotransformador AT-1 indicant 130 MVA en lloc de 100 MVA, ja que disposa d'una potència de 100 MVA en primari i secundari, i de 30 MVA en el terciari, així com la relació de transformació, sent la correcta 220/132/11 kV.  
  
En atenció als antecedents citats, les parts de la subestació objecte d'aquesta modificació en l'actualitat estan integrades per:  
- Sistema de 132 kV  
Parc convencional d'intempèrie de 132 kV, en configuració de simple barra, composta per les posicions següents:  
- Tres (3) posicions de línia (L/ Benicàssim-Orpesa, L/ Serrallo-la Plana i L/la Plana), amb interruptor i bypass amb seccionador.  
- Dues (2) posicions de transformador de potència (per al T-1 i el T-2), amb interruptor i bypass amb seccionador.  
- Una (1) posició d'autotransformador de potència (per al AT-1) amb interruptor i bypass amb seccionador.  
- Un (1) sistema de mesura de tensió en barres sense interruptor, instal·lat en un extrem de l'embarrat principal.  
- Sistema de 66 kV  
Parc convencional d'intempèrie de 66 kV, en configuració en simple barra, composta per les posicions següents:  
- Quatre (4) posicions de línia (L/ Borriana-Moncofa, L/BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 i L/Torreblanca-Benicarló), amb interruptor i bypass.  
- Dues (2) posicions de transformador (per al T-1 i el T-2), amb interruptor i bypass amb seccionador.  
- Un (1) sistema de mesura de tensió en barres sense interruptor, instal·lat en un extrem de l'embarrat principal.  
- Espais de reserva per a dues (2) posicions futures.  
- Transformadors de potència  
La instal·lació compta amb els transformadors següents:  
- Dos (2) transformadors de potència (T-1 i T-2) 132/66/22 kV de 60/60/30 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yy0/Yd11/Yd11, amb regulació en càrrega. Consten de dos (2) reactàncies trifàsiques de posada a terra: TZ-1, situada a l'eixida del terciari del transformador de potència T-1, de 500 A - 30 s i TZ-2, situada a l'eixida del terciari del transformador de potència T-2, de 1.000 A - 10 s.  
  
- Dos (2) transformadors de potència (T-4 i T-5) 220/20 kV de 50 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yd11, amb regulació en càrrega. Consten de dos (2) reactàncies trifàsiques de posada a terra: TZ-4, situada a l'eixida del secundari del transformador de potència T-4, de 1.000 A - 10 s, acompanyada en sèrie d'una (1) resistència de 500 A, segons informa la interessada en atenció al requeriment formulat per aquesta unitat administrativa, i TZ-5, situada a l'eixida del secundari del transformador de potència T-5, de 500 A - 30 s.  
- Un (1) autotransformador de potència (AT-1) 220/132/11 kV de 100/100/30 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yd11, acompanyat de la seua Unitat de Regulació UR-1 de 100 MVA annexa, d'instal·lació exterior, aïllat en oli mineral i connexió Yy0.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATRCCT/2019/21/12, incoat a l'efecte pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló.  
Amb data 9 de juliol de 2019, ha sigut publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (núm. 129), la inscripció del canvi de denominació social «Iberdrola Distribució Elèctrica, SA Unipersonal» per la denominació «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
  
En el mateix sentit, a data de la present, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible des del lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats citades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, durant el termini de 20 dies en:  
  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 19 de maig de 2020 (DOGV 8815).  
Així mateix, el projecte ha sigut exposat per a consulta pública en l'adreça electrònica https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-electriques, en castellà i https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-electriques, en valencià, en l'apartat «Informació pública».  
  
D'acord amb la documentació que obra en l'expedient, no han sigut presentades al·legacions.  
Conforme al que es preveu en l'article 75.1 de la llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, va sol·licitar als organismes que se citen a continuació, sengles informes a fi de que recaptaren les al·legacions que foren escaients sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que hi resultara d'aplicació, així com es desprén d'informe prestant conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si fa el cas, el condicionat tècnic escaient, amb el resultat que en síntesi es detalla:  
  
- Ajuntament de Castelló de la Plana. Obra en l'expedient notificació d'aqueix ajuntament, en el qual es transcriu l'informe emés pel director d'Urbanisme municipal, de data 2 d'abril de 2020, en el qual es conclou, a la vista del projecte de referència i de la normativa urbanística aplicable, no existir obstacle, des del punt de vista urbanístic per a la seua autorització. Remés l'informe a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
- Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló, pertanyent a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Consta informe d'aquest òrgan de data 2 de març de 2020, en el qual indica que, en relació amb les seues competències en matèria d'urbanisme, no hi oposa cap objecció.  
No obstant això, els informes als efectes previstos en l'article 75.1 de Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, no foren preceptius, en virtut de la desestimació de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública de les instal·lacions objecte de la present resolució, al no donar-se els supòsits continguts en l'article 73 del citat text normatiu.  
A efectes ambientals, conforme manifesta la interessada en aplicació de «l'Informe sobre projectes de reforma en subestacions», de data 22 d'agost de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, la modificació objecte d'aquesta autorització no requereix avaluació d'impacte ambiental, en estimar que les modificacions consistents en la substitució d'equips o aparellatge existent per altres anàlegs, no tindran efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris indicats en l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental.  
La modificació plantejada en el projecte tècnic presentat de la «ST Castelló l'Enginy» relatiu a la present resolució té per objecte, en síntesi:  
- renovació de totes les posicions de 132 kV i 66 kV retirant tots els equips existents i instal·lant nous equips conjunt híbrid (HIS - Highly Integrated Switchgear) amb aïllament en SF6, mantenint la configuració de simple barra en tots dos casos,  
- desmuntatge de la connexió entre el parc de 220 kV i el de 132 kV en aeri i instal·lació de nou cable aïllat de 132 kV, usant les galeries visitables existents i executant nous canals,  
- substitució, amb ampliació de potència, de l'autotransformador denominat AT-1 de 100/100/30 MVA i relació 220/132/11 kV, en bany d'oli, d'instal·lació en exterior, existent, per un nou autotransformador de potència AT-1 de 225/225/60 MVA de potència (en refrigeració ONAF2) i relació de transformació 220/132/20 kV, no contemplant-se cap modificació en la resta de les instal·lacions.  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i a avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, ve determinada, entre altres motius: en relació amb l'autotransformador AT-1, pel mal estat de l'aïllament sòlid a causa de la seua antiguitat (61 anys) i haver-ne superat la vida útil; i respecte a la renovació dels equips dels sistemes de 132 kV i 66 kV, la seua justificació ve determinada per la necessitat de renovació dels equips del parc degut a la seua obsolescència i per l'adequació d'altures i distàncies elèctriques a la resta d'equips. A més, es dotarà el nou aparellatge d'un sistema de protecció i control basat en tecnologia digital que persegueix l'objectiu de millorar la fiabilitat, operativitat i seguretat de la instal·lació, la qual cosa redundarà en la qualitat del subministrament i en l'explotació de la xarxa.  
A l'efecte de la seua justificació ha d'indicar-se que part de les modificacions de la subestació de transformació «ST Castelló l'Enginy » objecte de la present resolució, han sigut previstes en els plans d'inversió anuals i triennals presentats per I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, informats favorablement per aquesta direcció general, destacant concretament:  
- El Pla d'Inversió Triennal 2019-2021, on es recollia l'actuació denominada «ST. Castelló l'Enginy substitució secció en 6 posicions 66 kV i canvi proteccions. Elevar posicions», codi d'obra P2-E-147, i inversió bruta de 437.460 - i data prevista de posada en servei per al 2020.  
- El Pla d'Inversió Triennal 2022-2024, on apareix l'actuació denominada «Castelló l'Enginy ST. Substituir Transformació 220/132 kV», codi d'obra 404055371, en la qual s'actualitzen la inversió bruta a 1.899.025 - i la data prevista de posada en servei per al 2022 (Pla Anual d'Inversió 2022).  
No havent-hi informació relativa a la participació de tercers en les dues actuacions citades, ni informació relativa a la renovació del sistema de 132 kV. Respecte a aquest últim extrem, cal indicar, malgrat el manifestat per la interessada en l'escrit d'aclariments al requeriment formulat per aquesta unitat administrativa, que en l'Addenda presentada per la interessada, en data 7 de febrer de 2022, als Plans d'Inversió per als anys 2021 i 2022, no s'identifica expressament cap codi de projecte relatiu a les actuacions de renovació del sistema de 132 kV de la subestació ST Castelló l'Enginy.  
Ha de considerar-se que la modificació sol·licitada no generara incidències negatives en el Sistema, ja que es tracta d'una renovació, duta a terme al parc de distribució, existent i en servei, de la «ST Castelló l'Enginy ».  
Consta en l'expedient proposada del Servei d'Energia, la qual ha sigut elevada per la Subdirecció General d'Energia i Mines a aquest centre directiu per a la seua resolució.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte del mateix radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 13 del Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, desenvolupat mitjançant l'Ordre 1/2021, de 6 d'abril, i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment.  
D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l'article 38.1 de la Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'article 37 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'administració per als qui vinguen exercint l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (conforme a la nova terminologia introduïda per la citada Llei 24/2013).  
  
De conformitat amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'estableix que no serà objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada, les modificacions de les característiques d'un projecte consignat en l'annex I o en l'annex II, diferents de les modificacions descrites en l'article 7.1.c ja autoritzats, executat o en procés d'execució, quan valorades per l'òrgan ambiental competent, no tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, conforme als criteris de valoració definits en el citat article 7.2.c. En relació amb aquest pronunciament, s'ha tingut en consideració el «Informe sobre projectes de reforma en subestacions» de data 22 d'agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, al qual ens remetem per precisió i per a evitar reproduccions innecessàries (accessible en el web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació Ambiental - Avaluació d'Impacte Ambiental (Tramitació NO telemàtica) - Procediment de tramitació i aprovació de projectes).  
D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries, així com el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
Conforme als articles 54 i 55.1 de la Llei 24/2013 i 140 del Reial decret 1.955/2000, la declaració d'utilitat pública de les instal·lacions elèctriques de generació, transport i distribució d'energia elèctrica, es realitza a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas, sent necessària per al reconeixement en concret de la utilitat pública de les instal·lacions al·ludides, la presentació, per part de l'empresa que el sol·licite, una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que considere de necessària expropiació. Per això, en la present sol·licitud no s'estableix causa per a la declaració d'utilitat pública concreta als efectes expropiatoris que preveu la llei, com tampoc de cap dels efectes establits en l'article 56 de la citada norma legal, atés que l'únic ben identificat en la citada relació és titularitat de la peticionària.  
  
Quant a l'aplicació del «Capítol XX. De les infraestructures del sector energètic», de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, ha d'assenyalar-se que les normes contingudes en aquest capítol XX són aplicables una vegada formulada la declaració d'utilitat pública en concret de la corresponent instal·lació, declaració que ha de fer-se després de valorar si es donen els supòsits legals per a efectuar-la, els quals, com s'acaba de motivar en el paràgraf precedent, no concorren en la present sol·licitud.  
Conforme a l'article 52.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà realitzar la convalidació de l'acte viciat per l'òrgan competent, quan aquest últim siga el superior jeràrquic de qui va dictar aquest acte, si el vici consisteix en incompetència no determinant de nul·litat.  
De conformitat amb el que s'estableix de la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en aquest decret llei en tràmit a la seua entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguen presentar una nova sol·licitud.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
Primer. Atorgament d'autorització administrativa prèvia  
Atorgar autorització administrativa prèvia a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, per a la modificació per renovació de totes les posicions de 132 kV i de 66 kV, i modificació per substitució, amb ampliació de potència, de l'autotransformador AT-1 de 100/100/30 MVA de relació 220/132/11 kV per un autotransformador de potència 225/225/60 MVA (en refrigeració ONAF2) i relació 220/132/20 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 220/132/66/20 kV denominada «ST Castelló l'Enginy», situada en el terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló, amb l'abast que es relaciona a continuació:  
  
Emplaçament:  
- Municipi (província): Castelló de la Plana (Castelló)  
- Localització: Av. Germans Bou, 228  
€ Referència cadastral parcel·la: 0792533XH9691V9384SG  
- Projecció cartogràfica UTM Fus 30N (X: 754888,33; Y: 4429630,61) sistema de referència ETRS89  
€ Superfície parcel·la subestació: 14.341 m²  
Instal·lacions i equips a executar:  
- Sistema de 132 kV.  
Renovación de totes les posicions de 132 kV, retirant tots els equips existents i instal·lant nous equips conjunt híbrid (HIS - Highly Integrated Switchgear) amb aïllament en SF6, mantenint la configuració de simple barra.  
- Posicions de línia (L/ Benicàssim-Orpesa, L/ Serrallo-la Plana i L/la Plana).  
Desmantellament dels equips següents:  
- Tres (3) interruptors automàtics, tripolars, de tall en SF6.  
- Tres (3) seccionadors tripolars amb fulles de posada a terra per a connexió a línia.  
- Tres (3) seccionadors tripolars de connexió a barres en bypass.  
- Tres (3) seccionadors tripolars de connexió de barres.  
- Nou (9) transformadors d'intensitat.  
Instal·lació dels equips següents:  
- Tres (3) conjunts híbrids SF6 (HIS) d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Nou (9) parallamps.  
- Posicions de Transformador (T-1 i T-2).  
Desmantellament dels equips següents:  
- Dos (2) interruptors automàtics, tripolars, de tall en SF6.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió a barres.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió al transformador de potència.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió al transformador de potència en bypass.  
- Sis (6) transformadors d'intensitat.  
Instal·lació dels equips següents:  
- Dos (2) conjunts híbrids SF6 (HIS) d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Sis (6) parallamps existents.  
- Posició autotransformador AT-1 (Parc 132 kV).  
Desmantellament dels equips següents:  
- Un (1) interruptor automàtic, tripolar, de tall en SF6.  
- Un (1) seccionador tripolar de connexió a barres.  
- Un (1) seccionador tripolar de connexió al transformador de potència.  
- Un (1) seccionador tripolar de connexió al transformador de potència en bypass.  
- Tres (3) transformadors d'intensitat.  
- Un (1) transformador de tensió inductiu (parc de 220 kV).  
Instal·lació dels equips següents:  
- Un (1) conjunt híbrid SF6 (HIS) d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Tres (3) parallamps.  
- Tres (3) terminals exteriors per a cable aïllat.  
- Tres (3) terminals exteriors per a cable aïllat (parc de 220 kV).  
- Sistema de mesura i embarrat principal:  
Desmantellament dels equips següents:  
- Tres (3) transformadors de tensió inductius, situats sota l'embarrat principal.  
Instal·lació dels equips següents:  
- Tres (3) nous transformadors de tensió inductius normalitzats en l'extrem de l'embarrat de 132 kV.  
Desmantellament de:  
- La barra principal amb conductor nu d'aliatge d'alumini d'una sola obertura,  
Instal·lació de:  
- Barra de tub d'alumini en tres obertures.  
- Interconnexió entre el parc de 220 kV i el parc de 132 kV:  
Desmantellament de:  
- línia aèria simple circuit que connecta el parc de 220 kV amb el de 132 kV, des de l'eixida de 132 kV de l'autotransformador AT-1 existent a substituir i emplaçat al parc de 220 kV, fins al sistema de 132 kV.  
  
Instal·lació de:  
- nova connexió mitjançant línia trifàsica amb cable unipolar RHZ1-RA-2OL (AS) 76/132 kV 1x1200 K Al + T420 (m) aïllat de 132 kV, des de l'eixida de 132 kV del nou autotransformador AT-1 emplaçat al parc de 220 kV, fins al sistema de 132 kV, amb una longitud de 116,7 m, usant les galeries visitables existents i executant nous canals.  
- Sistema de 66 kV.  
Renovació de totes les posicions de 66 kV, retirant tots els equips existents i instal·lant nous equips conjunt híbrid (HIS - Highly Integrated Switchgear) amb aïllament en SF6, mantenint la configuració de simple barra.  
- Posicions de Línia (L/ Borriana-Moncofa, L/ BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 i L/Torreblanca-Benicarló).  
Desmantellament dels equips següents:  
- Quatre (4) interruptors automàtics, tripolar, de tall en SF6.  
- Quatre (4) seccionadors tripolars amb fulles de posada a terra per a connexió a línia.  
- Quatre (4) seccionadors tripolars per a connexió de barres en bypass.  
- Quatre (4) seccionadors tripolars de connexió de barres.  
- Dotze (12) transformadors d'intensitat.  
Instal·lació dels equips següents:  
- Quatre (4) conjunts híbrids SF6 (HIS) d'intempèrie amb interruptor de 25 ca de poder de tall i 2.000 A d'intensitat nominal.  
- Dotze (12) parallamps.  
- Posicions de Transformador (T-1 i T-2).  
Desmantellament dels equips següents:  
- Dos (2) interruptors automàtics, tripolars, de tall en SF6.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió a barres.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió a barres en bypass.  
- Dos (2) seccionadors tripolars de connexió al transformador de potència.  
- Sis (6) transformadors d'intensitat.  
Instal·lació dels equips següents:  
- Dos (2) conjunts híbrids SF6 (HIS) d'intempèrie amb interruptor de 25 ca de poder de tall i 2.000 A d'intensitat nominal.  
- Sis (6) parallamps existents.  
- Sistema de mesurament i embarrat principal:  
Renovació de la barra principal amb conductor nu d'aliatge d'alumini d'una sola obertura, per barra de tub d'alumini en quatre obertures.  
  
- Transformador de potència.  
Desmantellament i cisallament de l'actual autotransformador marca G.E.E., núm. 30605 denominat AT-1 de 220/132/11 kV amb potències en primari i secundari de 100 MVA i 30 MVA en el terciari i la seua unitat de regulació UR-1 de 100 MVA annexa marca G.E.E. núm. 30329, en bany d'oli, d'instal·lació en exterior, existents.  
Instal·lació d'on (1) autotransformador de potència trifàsic, denominat AT-1, amb les característiques següents:  
- en bany d'oli,  
- potència nominal (ONAF2): 225/225/60 MVA  
- potència nominal (ONAF1): 180/180/48 MVA  
- potència nominal (ONAN): 135/135/36 MVA  
- refrigeració: ONAN/ONAF1/ONAF2,  
- relació de transformació: 228/136,27/21,5 kV nominals, proveïts de regulació de tensió en càrrega accionada per motor mitjançant diverses preses situades en el debanament secundari (132 kV) (Tensions AT 228.000 V, BT 136.275 + 9 x 1,725 V amb tensió per escaló 1.725 V i 19 posicions en servei, i Compensació 21,5 kV),  
- grup de connexió: YNa0+d11,  
- tipus de servei: continu exterior,  
- freqüència: 50 Hz.  
La ubicació d'aquest nou transformador AT-1 serà en una nova bancada de transformador en la posició AT-1 al parc d'intempèrie de 220 kV, mantenint-se els parallamps existents de 220 kV i 132 kV.  
  
- Resta d'instal·lacions en edificis.  
Instal·lació de nous armaris de control de les posicions de 132 kV i 66 kV renovades, en l'edifici de control i cel·les, a la sala de serveis bàsics, que serà condicionada per a tal efecte.  
En conseqüència, la instal·lació resultant en la part afectada per la present autorització de modificació amb ampliació en la transformació quedarà amb la composició final següent:  
- Sistema de 132 kV.  
Parc intempèrie de 132 kV, amb configuració en simple barra, composta per les posicions següents:  
- Tres (3) posicions de línia (L/ Benicàssim-Orpesa, L/ Serrallo-la Plana i L/la Plana), tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Dos (2) posicions de transformador de potència T-1 i T-2, tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Una (1) posició d'autotransformador de potència AT-1, tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 40 ca de poder de tall i 2.500 A d'intensitat nominal.  
- Un (1) sistema de mesura de tensió en barres convencional d'intempèrie sense interruptor, instal·lada en un extrem de l'embarrat principal.  
- Sistema de 66 kV.  
El parc intempèrie de 66 kV, manté una configuració en simple barra, composta per les posicions següents:  
- Quatre (4) posicions de línia (L/ Borriana-Moncofa, L/ BP-Oil 1, L/BP-Oil 2 i L/Torreblanca-Benicarló), tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 25 ca de poder de tall i 2.000 A d'intensitat nominal.  
- Dos (2) posicions de transformador T-1 i T-2, tipus HIS d'intempèrie amb interruptor de 25 ca de poder de tall i 2.000 A d'intensitat nominal.  
- Una (1) posició de mesura convencional d'intempèrie sense interruptor, instal·lada en l'embarrat principal.  
- Espai de reserva per a dues (2) posicions futures.  
- Transformadors de potència.  
Finalment, la instal·lació comptarà amb els transformadors següents:  
- Dos (2) transformadors de potència (T-1 i T-2) 135/66/22 kV de 60 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yy0/Yd11/Yd11, amb regulació en càrrega, i acompanyats de dues (2) reactàncies trifàsiques de posada a terra: TZ-1, situada a l'eixida del terciari del transformador de potència T-1, de 500 A - 30 s i TZ-2, situada a l'eixida del terciari del transformador de potència T-2, de 1.000 A - 10 s.  
  
- Dos (2) transformadors de potència (T-4 i T-5) 225/21,5 kV de 50 MVA, d'instal·lació en exterior, aïllat en oli mineral, connexió Yd11, amb regulació en càrrega, acompanyats de dues (2) reactàncies trifàsiques de posada a terra: TZ-4, situada a l'eixida del secundari del transformador de potència T-4, de 1.000 A - 10 s i en sèrie amb una (1) resistència de 500 A, i TZ-5, situada a l'eixida del secundari del transformador de potència T-5, de 500 A - 30 s.  
- Un (1) autotransformador de potència trifàsic (AT-1), en bany d'oli, d'instal·lació exterior amb relació de transformació 220/132/21 kV i 225/180/135 MVA (en refrigeració ONAF2), connexió YNa0+d11, amb regulació en càrrega.  
Es disposen parallamps de tensió nominal 220 kV, 132 kV, 66 kV i 20 kV, situats el més pròxim als bornes dels transformadors.  
El pressupost total del projecte de modificació de la instal·lació objecte de la present autorització és de tres milions set-cents vint-i-un mil cinc-cents trenta-sis euros amb dos cèntims (3.721.536,02 ?), valor al qual ascendeix el projecte d'execució, i sense perjudici del valor d'inversió bruta de 2.336.485 - consignat en els plans d'inversió triennals de 2019-2021 i 2022-2024, i en els quals no està reflectit l'actuació de renovació del sistema de 132 kV, tal com s'ha indicat en els Antecedents.  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon. Atorgament d'autorització administrativa de construcció  
  
Atorgar autorització administrativa de construcció dels elements i/o parts de la instal·lació del projecte tècnic d'execució de data febrer de 2019, redactat per persona tècnica titulada competent i acompanyat de declaració responsable de data 11 de febrer de 2019, presentat per a la construcció de la modificació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució, habilitant a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta.  
  
En cas que fora necessari introduir modificacions en la instal·lació, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a la seua execució les autoritzacions corresponents. En cas de tractar-se de modificacions no substancials segons l'article 13 del Decret 88/2005, no es requerirà autorització administrativa prèvia ni autorització administrativa de construcció de la modificació, devent únicament obtindre l'autorització d'explotació. Per a la sol·licitud d'autorització d'explotació es procedirà conforme als disposat en l'article 12 del Decret 88/2005, aportant, a més, la documentació tècnica acreditativa del compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions i de l'element modificat.  
  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23, així com el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
El transformador de potència autoritzat per la present haurà de complir amb les prescripcions del Reglament (UE) Núm. 548/2014 de la Comissió, de 21 de maig de 2014, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als transformadors de potència xicotets, mitjans i grans (DOUE L 152/1, de 25.5.2014), havent d'aportar la documentació acreditativa corresponent en sol·licitar l'autorització d'explotació.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de dèsset (17) mesos des de l'endemà a la seua notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta, mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a l'efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. El titular de la present resolució vindrà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta Direcció General com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució vindrà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjudici dels previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta Direcció General o del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació autoritzada per la present, la titular d'aquesta autorització, en el termini màxim de deu dies hàbils el comunicarà al servei territorial competent en matèria d'energia a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta sol·licitud s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, acreditant que és conforme als reglaments tècnics en la matèria i a la present autorització administrativa i autorització de construcció del projecte d'execució, al qual acompanyarà la resta de documentació exigida per la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial aplicable a la instal·lació. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable conforme l'indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
En tractar-se d'una instal·lació d'una activitat regulada econòmicament pel sistema elèctric i sotmesa a planificació o retribució, s'acompanyarà certificació del sol·licitant de l'autorització d'explotació relativa a la informació de les característiques tècniques i econòmiques d'aquelles contingudes en el pla anual del transportista o distribuïdor i les referències, quan siga procedent, a les instal·lacions tipus previstes en la regulació en què queda enquadrada, així com aquesta mateixa informació corresponent a la instal·lació efectivament executada i l'autorització d'explotació de la qual se sol·licita. Igualment s'indicarà el pressupost real d'execució, i la part que haja sigut sufragada per tercers diferents del sol·licitant d'aquesta autorització.  
Quan aquest centre directiu siga el competent per a autoritzar l'explotació de la instal·lació, el corresponent servei territorial realitzarà la instrucció d'aquest procediment i elevarà a aquesta Direcció General la documentació pertinent per a emetre la respectiva autorització d'explotació, juntament amb el seu informe.  
8. Aquesta direcció general, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en aquella.  
  
Tercer. Convalidació de resolució del Servei Territorial relativa a la desestimació de la declaració d'utilitat pública en concret  
Convalidar, per correspondre la seua autorització a aquest centre directiu, la Resolució del llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, de data 13 de maig de 2019 (accessible en l'URL de validació: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=shp1na8j-3tgevp8z-qqr3qse8, CSV: SHP1NA8J-3TGEVP8Z-QQR3QSE8), per la qual es desestima la sol·licitud de declaració, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació autoritzada en el punt primer, d'acord amb l'argumentació jurídica recollida en els Fonaments de Dret de la present resolució.  
  
Quart. Publicitat i notificació de la present resolució  
Ordenar:  
- la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificació de la present resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a totes les Administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o degueren emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta Conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 13 d'abril de 2022.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Maria Empar Martínez Bonafé.»  
  
València, 7 de novembre de 2022.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Silvia Cerdà Alfonso.