Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6012, del 13-05-2009 (2009/5082)

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural en alta presión A (APA)(1), consistente en la modificación de la instalación de gas en la calle Pere II el Cerimoniós y Luis Merelo y Más, en el término municipal Valencia. Expediente número CBREDE 2008/1/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6012

Fecha DOGV
:   13-05-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/5082


Fecha del documento
:   02-03-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * València
    * empresa privada
    * gas natural

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural en alta presión A (APA)(1), consistente en la modificación de la instalación de gas en la calle Pere II el Cerimoniós y Luis Merelo y Más, en el término municipal Valencia. Expediente número CBREDE 2008/1/46. [2009/5082]  
Visto el expediente con referencia CBREDE 2008/1/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Gas Natural Distribución SDG, SA con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia (46466), Grabador Esteve, 14, relativo a la solicitud de 27 de diciembre de 2007 sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural en alta presión A (APA)(1), consistente en la modificación de la instalación de gas en la calle Pere II el Cerimoniós y Luis Merelo y Más, en el término municipal de Valencia.  
Se adjunta proyecto firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en fecha 4 de diciembre de 2007.  
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía de fecha 23 de junio de 2008 se procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de distribución de gas natural autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat a nombre de Gas Natural Distribución, SDG, SA a favor de Gas Natural Cegas, SA.  
Resultando que fue realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de instalaciones de gas natural, mediante anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el día 20 de agosto de 2008, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 11 de septiembre de 2008, y en los diarios de prensa ABC y Las Provincias de fecha 26 de agosto de 2008.   
Según consta en el expediente remitido no han sido presentadas alegaciones a la petición efectuada.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, se remitió separata de la instalación proyectada al Ayuntamiento de Valencia, único afectado, conteniendo las características generales de la instalación, a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico.   
El mencionado Ayuntamiento remitió el informe solicitado en el que manifiesta su consentimiento a la ejecución de dicho proyecto.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es la modificación y sustitución de distintos componentes del sistema de distribución de gas existente, sito en el emplazamiento citado, a fin de dar respuesta al aumento de la demanda en esta zona de la ciudad y mejorar su funcionamiento actual.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.  
Considerando el contenido del artículo 73 del Capítulo V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificado por el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo de mejoras urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, sobre la autorización de instalaciones de distribución de gas natural, contenido y requisitos de la misma, así como que serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y que resulta de aplicación la Disposición Transitoria Octava de la Ley 12/2007 de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural en alta presión A (APA)(1), consistente en la modificación de la instalación de gas en la calle Pere II el Cerimoniós y Luis Merelo y Más en el término municipal de Valencia.  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:   
1. La Compañía Gas Natural Cegas, SA cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
2. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
3. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
4. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
5. Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 4 de diciembre de 2007, cuyas características principales se relacionan a continuación:  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Trazado: tiene su inicio en el ramal de la tubería, que sirve de abastecimiento a la estación de regulación de la fábrica I, discurriendo paralelo a la calle Municipio de la Roda, finalizando su recorrido en los dos religues situados en la calle Pedro II el Ceremoniós y en la calle Municipio de la Roda, después de recorrer la calle Luis Merelo y Más.  
Modificaciones a realizar:  
a) Desplazamiento acometida de gas a fábrica I:  
Eliminación de la tubería existente, sustituyéndola por otra de acero al carbono, con un diámetro nominal de 8''calidad API 5L, grado B, de espesor mínimo de 4'80 mm, a un presión APA(1) cuyo recorrido discurre alrededor del parque. La profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior.  
b) Acometida de gas a la Estación de Regulación y Medida (ERM) de la fábrica II:  
En la tubería antes descrita, se instalará un Té de toma en carga; continuará hasta la ERM de la avda. de Francia, instalándose el sistema de medida de la estación de regulación de la fábrica II. La tubería es de acero al carbono, con un diámetro nominal de 6''calidad API 5L, grabo B, espesor mínimo de 4'00 mm. Se instalará sobre la misma, losa de hormigón armado y la profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior.  
Dispone de protección catódica mediante corriente galvánica impresa, que dará continuidad con la canalización existente.  
c) Modificación de la estación de regulación y medida (ERM) de la fábrica II, subterránea y totalmente cerrada:  
Desde el sistema de medición la tubería de acero entra en la estación de regulación, que existe actualmente en la fábrica II, y se instalarán, básicamente, como nuevos los siguientes elementos: válvula de 6'', sustitución del colector de entrada para habilitarlo a presión APB(1), válvula de salida y tubería de acero galvanizado de diámetro 16'', dos líneas completas (una de reserva), filtros y silenciadores.  
d) Construcción de una cámara de by-pass para prever aquellas situaciones de fallo o emergencia.   
e) Modificación del sistema de tuberías de polietileno actual:   
Se lleva a cabo mediante la sustitución por tuberías de polietileno PE-100 calidad SDR 11, de diámetro 200 mm y 110 mm a una presión MOP-5 y longitud 27 m y, asimismo, tubería de diámetro 315 mm a presión MOP-2 y 175 ml de longitud. La profundidad mínima es de 0'5 metros sobre su generatriz superior.  
- Presupuesto: 82.447'70 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.   
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial, así como los requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas incluidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias conforme al Real Decreto 919/2006 antes citado.  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª El plazo de ejecución de las obras será de seis meses a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Cegas, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
(1) APA: 4 bar< P = 16 bar  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 2 de marzo de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.