Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6283, del 07-06-2010 (2010/6122)

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Antena de suministro de gas natural a los términos municipales de Almiserà y Llocnou de Sant Jeroni y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Llocnou de Sant Jeroni, en la provincia de Valencia». Expediente número CBREDE 2008/13/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6283

Fecha DOGV
:   07-06-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/6122


Fecha del documento
:   11-03-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2010, de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Antena de suministro de gas natural a los términos municipales de Almiserà y Llocnou de Sant Jeroni y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Llocnou de Sant Jeroni, en la provincia de Valencia». Expediente número CBREDE 2008/13/46. [2010/6122]  
Visto el expediente con referencia CBREDE 2008/13/46, incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Gas Natural Distribución, SDG, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Grabador Esteve, 14, 46270 Valencia, relativo a la solicitud de fecha 19 de febrero de 2008, sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Antena de suministro de gas natural a los términos municipales de Almiserà y Llocnou de Sant Jeroni y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Llocnou de Sant Jeroni, provincia de Valencia».  
Consta en el expediente ejemplar del proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente en fecha 11 de abril de 2008.  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 23 de junio de 2008 se procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de distribución de gas natural autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat a nombre de Gas Natural Distribución, SDG, SA a favor de Gas Natural Cegas, SA, entre las que figura la instalación que se solicita en el expediente referenciado.  
Resultando que constan como antecedentes las resoluciones de esta Dirección General de Energía de fechas 24 de marzo de 2006 y 12 de noviembre de 2007, mediante las que se otorga a Gas Natural Distribución, SDG, SA, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Villalonga-Gandia-Oliva y sus instalaciones auxiliares, en diferentes términos municipales, entre ellos Almiserà y Llocnou de Sant Jeroni, en la provincia de Valencia», se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública.   
Resultando que consta en el expediente consulta al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda por la empresa peticionaria, indicando la misma que el proyecto no está sujeto a trámite de evaluación ambiental, debido que por sus características y trazado, no necesita declaración de impacto ambiental.  
Resultando que realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 10 de febrero de 2009, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 10 de febrero de 2009 y en los diarios de prensa Levante y Las Provincias del día 13 de febrero de 2009.  
No figura en el expediente la presentación de alegaciones a la solicitud realizada.  
Resultando, que de conformidad con la solicitud efectuada según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, se ha remitido al Ayuntamiento de Llocnou de Sant Jeroni, único afectado por el trazado del gasoducto, separata del proyecto presentado, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, así como sobre la adaptación del mismo al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.  
No figura en el expediente la contestación al informe solicitado, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y la documentación presentada, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de infraestructura gasista, como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial, la diversificación energética y la mejora en el suministro para esa zona geográfica.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Antena de suministro de gas natural a los términos municipales de Almiserà y Llocnou de Sant Jeroni y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Llocnou de Sant Jeroni, provincia de Valencia».  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 719,18 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas.  
La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
2. La Compañía Gas Natural Cegas, SA, cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
4. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
5. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificado por el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.   
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
7. Será causa de revocación de la presente autorización:  
- El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.  
- El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución del gasoducto denominado «Antena de suministro de gas natural a los términos municipales de Almiserà y Llocnou de Sant Jeroni», firmado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente en fecha 11 de abril de 2008, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolo a las condiciones que igualmente se relacionan:  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Punto de conexión:  
Con el gasoducto Villalonga-Gandia-Oliva que dispone de autorización administrativa de la Dirección General de Energía de fechas 24 de marzo de 2006 y 12 de noviembre de 2007, rango de presión APA(1), y que está situado a 15,5 m del vértice V-134 del citado gasoducto.  
- Trazado:  
Desde el punto de conexión referido y mediante una «Te» de toma en carga y válvula de seccionamiento, la conducción sigue en toda su longitud, en el término municipal de Llocnou de Sant Jeroni, por el camino de la Granja, hasta llegar al cementerio municipal en su parte sur, donde finaliza en el Armario de Regulación y Medida (ARM).  
- Tuberías:  
En todo el tramo la tubería es de acero al carbono de 4'' de diámetro, especificación API 5L, calidad grado B, espesor 3'60 mm, a una presión de APA(1), y longitud de 40 ml. La entrada al ARM, se realiza con tubería de 2'' y la salida del mismo con tubería de 6'', siendo sus longitudes respectivas de 10 ml y 10 ml.  
Longitud total, 60 ml.  
En condiciones normales de tendido de la conducción, las tuberías discurren a una profundidad mínima de 1,00 m sobre su generatriz superior.   
- Armario de regulación y medida AR-05 (ARM).  
Está situado al final del trazado indicado, con un rango de presión APA/MPA(1), siendo el caudal nominal de 1.000 m³(n)/h, con una presión de entrada máxima de 16 bar y de salida de 4 bar, disponiendo de válvulas en la entrada y salida de 2'' y 6'' de diámetro, respectivamente.  
- Instalaciones auxiliares:  
· Protección catódica, se considera suficiente la existente del gasoducto al que está conectado.  
· Sistema de comunicación y telecontrol, a través de un cable de telecomunicaciones dieléctrico de fibras ópticas, instalado en conducto de polietileno.  
· Las instalaciones eléctricas serán las necesarias en cada momento para el correcto funcionamiento del sistema y cumplimiento de la legislación específica de aplicación.   
- Presupuesto: 35.959,00 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.  
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente.  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4ª La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados.  
6ª El plazo de ejecución de las obras será de 4 meses a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Cegas, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
(1) APA: 4 bar < P = 16 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
Valencia, 11 de marzo de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.