Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8421, del 12-11-2018 (2018/10564)

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por cambio de tensión y aumento de la capacidad de transformación, de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/20kV, denominada ST Valldigna, de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación y de parte de la instalación ya autorizada. Expediente ATASCT/2012/52/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8421

Fecha DOGV
:   12-11-2018

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2018/10163


Fecha del documento
:   09-03-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * Tavernes de la Valldigna

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa para la modificación, por cambio de tensión y aumento de la capacidad de transformación, de parte de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/20kV, denominada ST Valldigna, de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, y se aprueba el proyecto técnico de ejecución de la modificación y de parte de la instalación ya autorizada. Expediente ATASCT/2012/52/46. [2018/10069]  
  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 16 de marzo de 2012, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa para la modificación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Valldigna, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna  
- y aprobación del proyecto técnico de ejecución de esta modificación,  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompaña la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico para la ejecución de las citadas instalaciones, firmado por técnico titulado competente, acompañado de declaración responsable del mismo de fecha 12 de marzo de 2012.  
- Copia de la resolución de autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, de fecha 29 de noviembre de 2010, otorgada por la Dirección General de Energía, para la ampliación de la subestación transformadora existente de 132/20 kV denominada ST Valldigna consistente en la repotenciación a 220 kV, con el número de expediente ATASCT/2010/189/46.  
- Copia de la declaración de impacto ambiental, de fecha 20 de febrero de 2008, formulada por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (expediente 075/9573-EXE), para el proyecto inicial.  
- Copia de la Resolución dictada por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de fecha 20 de enero de 2010 (expediente 400/7893-KJB) en la que se resuelve no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de modificación de la subestación 220/20 kV ST Valldigna por repotenciación a 220 kV.  
Posteriormente, el 15 de enero de 2014, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal presentó la separata para la obtención del condicionado técnico por parte del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2012/52/46, incoado al efecto por el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
Las instalaciones de distribución de energía eléctrica para las que se solicita autorización de modificación se ejecutarán en el interior de la subestación transformadora existente ST Valldigna, estando prevista la conexión de aquellas haciendo frontera con instalaciones de la red de transporte, titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, así como con instalaciones de distribución titularidad del propio solicitante, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
Constan como antecedentes las siguientes resoluciones administrativas:  
1) Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, de fecha 5 de mayo de 2008, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Valldigna, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, provincia de Valencia (ATASCT/2006/377/46). Las características principales de la instalación autorizada son:  
- Sistema eléctrico de 132 kV:  
· Configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 (hexafluoruro de azufre) y nueve posiciones, correspondientes a tres de línea, tres de transformador, una de enlace barras y dos posiciones de reserva.  
· Una transformación dotada con tres transformadores de potencia de relación 132/20 kV y 40 MVA de potencia cada uno, total 120 MVA, con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra.  
- Sistema eléctrico de 20 kV:  
· Configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 (hexafluoruro de azufre) conformado por tres módulos de celdas con un total de cuarenta y siete posiciones, de las que treinta serán salidas de línea, tres de transformador, dos de servicios auxiliares, tres de medida, tres de unión, una de partición, dos de enlace de barras y tres de baterías de condensadores. Este sistema se completa con la dotación de tres baterías de condensadores.  
- Para la alimentación de los equipos y servicios propios de la subestación transformadora se instalarán dos transformadores de servicios auxiliares de relación 20/0,380-0,220 kV y 250 kVA de potencia cada uno.  
- Un edificio en el que se ubicarán las celdas de 132 kV y 20 kV, los transformadores de servicios auxiliares, baterías de condensadores y los equipos de control, protección, comunicación y alimentación en BT.  
2) Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, de fecha 14 de enero de 2009, por la que se aprueba a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, el proyecto técnico para la ejecución de la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Valldigna. En dicha resolución se aprobó el proyecto técnico de parte de las instalaciones autorizadas en la resolución de fecha 5 de mayo de 2008, las cuales se detallan a continuación:  
- Sistema eléctrico de 132 kV:  
· Compacto de interior (GIS), configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 (hexafluoruro de azufre) y siete posiciones, correspondientes a tres de línea, tres de transformador y una de enlace barras y medida. Las celdas estarán preparadas para un nivel de 220 kV.  
· Una transformación dotada con un transformador trifásico de potencia en baño de aceite, relación 132/20 kV y potencia nominal 40 MVA, denominado T-1, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra en el lado de 20 kV de 500 A, 30 s.  
- Sistema eléctrico de 20 kV:  
· Configuración de doble barra en celdas blindadas tipo interior con aislamiento en SF6 (hexafluoruro de azufre) conformado por tres módulos de celdas con un total de dieciséis posiciones (más una de reserva), de las que diez serán salidas de línea, dos de transformador, una de reserva, una de servicios auxiliares, una de medida, una de enlace de barras y una de batería de condensadores. Este sistema se completa con la dotación de una batería de condensadores de interior de 10.800 kvar.  
- Para la alimentación de los equipos y servicios propios de la subestación transformadora se instalarán dos transformadores trifásicos de interior para servicios auxiliares de relación 20/0,420-0,242 kV y 250 kVA de potencia cada uno.  
- Un edificio en el que se ubicarán las celdas de 132 kV y 20 kV, los transformadores de servicios auxiliares, baterías de condensadores y los equipos de control, protección, comunicación y alimentación en BT.  
Con fecha 24 de marzo de 2010 se emite, por parte del entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, la correspondiente Autorización de Explotación de los elementos instalados y que figuran en el Certificado de fecha 16 de noviembre de 2009 emitido por técnico titulado y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunitat Valenciana con fecha 13 de enero de 2010, y que en síntesis son:  
- Transformación:  
· Transformador de potencia trifásico, denominado T-1, con relación de transformación 132/20 kV y 40 MVA, con regulación en carga.  
- Sistema eléctrico de 132 kV:  
· Sistema de interior (GIS), con aislamiento en SF6 (hexafluoruro de azufre), ubicado en edificio con disposición en doble barra y compuesto por: tres posiciones de línea, tres posiciones de transformador y una posición de enlace barras y medida. Las celdas estarán preparadas para un nivel de 220 kV.  
- Sistema eléctrico de 20 kV:  
· Celdas de interior, blindadas en SF6, configuración en doble barra, conformado por: diez celdas de línea, dos celdas de transformador, una celda de servicios auxiliares, una celda de batería de condensadores, una celda de enlace de barras, una celda de medida y dos celdas de partición de barras. Este sistema se completa con la dotación de una batería de condensadores de interior de 10.800 kvar.  
- Una reactancia trifásica de puesta a tierra de 20 kV, 500 A y 30 segundos.  
- Un transformador trifásico de interior para servicios auxiliares de relación 20/0,420-0,242 kV y 250 kVA.  
- Una batería de condensadores de 20 kV de 10,8 Mvar.  
- Se complementan las instalaciones con los correspondientes aparatos de medida, mando, control y dispositivos de protección y seguridad.  
3) Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, de fecha 29 de noviembre de 2010, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora existente de 132/20 kV, denominada «ST Valldigna», a la tensión de alimentación de 220/20 kV, en la parte de red de transporte de energía eléctrica, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública (ATASCT/2009/638/46). En ella se autoriza la energización a 220 kV del sistema de 132 kV, dado que las celdas (GIS) al efecto instaladas se hallaban preparadas para ello.  
4) Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat, de fecha 29 de noviembre de 2010, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora existente de 132/20 kV, denominada ST Valldigna, en la parte correspondiente a las instalaciones eléctricas de distribución, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública (ATASCT/2010/189/46). En dicha resolución se autoriza el cambio del transformador de potencia actualmente instalado, trifásico en baño de aceite de 40 MVA, con relación de transformación 132/20 kV y denominado T-1, por uno nuevo transformador de potencia trifásico en baño de aceite de 50 MVA y con relación de transformación 220/21,5 kV, así como un transformador de servicios auxiliares trifásico de intemperie de 250 kV, conectado a una de las posiciones de línea con relación de transformación 20/0,420-0,242 kV.  
A fecha de la presente, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, registro accesible en el sitio web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, https://oficinavirtual.mityc.es/eee/indiceCalidad/distribuidores.aspx, inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 7 de agosto de 2012, (DOGV núm. 6835).  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de ste, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. No consta en el expediente respuesta al informe solicitado en fecha 28 de enero de 2014.  
Consta en el expediente, copia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de fecha 20 de febrero de 2008, formulada por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (expediente 075/3128-VHJ), para el proyecto inicial de la subestación transformadora de 132/20 kV, denominada ST Valldigna; y Resolución de la directora general de Gestión del Medio Natural, del 20 de enero de 2010 (expediente 400/7018-LSN), en la que se resuelve no someter a Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de ampliación de la subestación transformadora de 220/20 kV, denominada «ST Valldigna» en su alcance final. Por tanto, las instalaciones objeto del presente procedimiento, y que quedan definidas en el punto primero y segundo de la parte resolutiva del presente acto administrativo, quedan incluidas y reconocidas en la DIA del 20 de febrero de 2008 y en la Resolución de no sometimiento a evaluación de impacto ambiental de fecha 20 de enero de 2010.  
Por otro lado, debe considerarse que las instalaciones solicitadas no generan incidencias negativas en el Sistema, puesto que el parque de transporte de la subestación transformadora fue incluido en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de transporte. Mayo 2008, publicado en el sitio de internet del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,http://www.minetur.gob.es/energia/planificacion/Planificacionelectricidadygas/desarrollo2008-2016/DocTransportes/planificacion2008\_2016.pdf donde se contempla la subestación denominada «Valldigna». Las instalaciones objeto del presente procedimiento corresponden a la parte de distribución de la subestación planificada, siendo la motivación de esta el apoyo a la distribución y demanda de grandes consumidores, cumpliendo una función en el Sistema de tipo «Conexión», por facilitar el enlace con la red de transporte de los consumidores.  
Consta en el expediente informe favorable del entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente ATASCT/2012/52/46, y propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas adscritas a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 14 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones eléctricas objeto de solicitud constituyen parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, los artículos 37 y 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De conformidad con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la modificación de instalaciones eléctricas integradas en la distribución requieren autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de las ampliaciones de instalaciones del grupo primero precisa de aprobación administrativa.  
De acuerdo con el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, los proyectos de nuevas subestaciones transformadoras con tensión nominal entre fases superior a 132 kV requieren evaluación de impacto ambiental, previo a la autorización de estos, si bien al tratarse de una ampliación, conforme al epígrafe 9.k del anexo II del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, las ampliaciones ya autorizadas solo se sujetan a evaluación de impacto ambiental cuando, valoradas por el órgano ambiental competente, tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme los tipos de incidencias que en dicho epígrafe se recogen.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 5.3.J.4 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, en concreto el Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
En virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
En virtud de la disposición transitoria segunda del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, para aquellas instalaciones que requieran autorización administrativa cuyo anteproyecto haya sido realizado de conformidad con el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, aprobado por Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, y disposiciones que lo desarrollan y modifican, y hubiere sido presentado ante la Administración pública competente antes de la fecha de obligado cumplimiento indicada en la disposición transitoria primera del mencionado Real Decreto, se concede un plazo de dos años, que se contará a partir de la obtención de la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la consecución de la autorización de explotación.  
Las referencias al Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa para la modificación, por cambio de tensión y aumento de la capacidad de transformación, de la instalación de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Valldigna, de titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, situada en el polígono 22, parcelas 208, 209, 210, 211 y 279, del término municipal de Tavernes de la Valldigna, provincia de Valencia, que se relaciona a continuación:  
- Modificación de uno de los transformadores de potencia de relación 132/20 kV y 40 MVA de potencia, autorizado por Resolución del 5 de mayo de 2008, por un transformador de potencia trifásico en baño de aceite, denominado T-2, de 50 MVA, relación de transformación 220/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en su arrollamiento primario (con las mismas características del T-1 descrito en el Proyecto de Ejecución de Ampliación del expediente ATASCT/2010/189/46).  
Asimismo se autorizan las instalaciones siguientes:  
- Instalación de dos resistencias monofásicas de protección de neutro de 20 ohmios de valor nominal, 500 A de corriente de fallo y 15 segundos de duración de defecto. Una para el transformador T-1 existente, y otra para el transformador T-2, objeto de esta autorización.   
- Instalación de armario de control y protecciones para la nueva posición de transformación,  
Por lo que las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación ST Valldigna con autorización administrativa quedará finalmente del siguiente modo:  
· Una transformación dotada con dos transformadores de potencia (T1 y T2) de relación 220/20 kV y 50 MVA de potencia cada uno, con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra de 500 A y 30 segundos, y sus resistencias monofásicas de protección de neutro de 20 ohmios de valor nominal, 500 A de corriente de fallo y 15 segundos de duración de defecto.  
· Una transformación dotada con un transformador de potencia (T3) de relación 132/20 kV y 40 MVA de potencia, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra de 500 A y 30 segundos.  
- Sistema eléctrico de 20 kV:  
· Configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 (hexafluoruro de azufre) conformado por tres módulos de celdas con un total de cuarenta y siete posiciones, de las que treinta serán salidas de línea, tres de transformador, dos de servicios auxiliares, tres de medida, dos de unión, dos de partición, dos de enlace de barras y tres de baterías de condensadores. Este sistema se completa con la dotación de tres baterías de condensadores.  
- Dos transformadores de servicios auxiliares de relación 20/0,42-0,242 kV y 250 kVA de potencia cada uno, para la alimentación de los equipos y servicios propios de la subestación transformadora.  
- Un edificio en el que se ubicarán las celdas, los transformadores de servicios auxiliares, baterías de condensadores y los equipos de control, protección, comunicación y alimentación en BT.  
El presupuesto total del proyecto de la modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de un millón cuatrocientos noventa y tres mil novecientos noventa y cinco euros con sesenta y dos céntimos de euro (1.493.995,62 ?).  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 40.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización seguirá sujeto a las condiciones de orden medioambiental establecidas en la declaración de impacto ambiental de 20 de febrero de 2008, de la Dirección de Gestión del Medio Natural, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, conforme se recogió en la Resolución de 29 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Energía, así como a las medidas preventivas y correctoras propuestas originalmente para la subestación ST Valldigna en su estudio de impacto ambiental y la citada declaración de impacto ambiental.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución presentado, para la construcción de la instalación descrita en el punto primero de esta resolución y la que se detalla a continuación, redactado por técnico titulado competente y acompañado de declaración responsable del mismo de fecha de 12 de marzo de 2012, habilitando a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada,  
- Instalación de una reactancia trifásica en baño de aceite de 20 kV, 500 A y 30 segundos, para el secundario del transformador T-2 (con las mismas características que la instalada en el secundario de 20 kV del T-1, descrita en el Proyecto de ejecución de ampliación del expediente ATASCT/2010/189/46),  
- Instalación de un sistema de 20 kV con configuración de doble barra (DB) tipo interior con aislamiento SF6, con un total de once (11) celdas de 20 kV, correspondientes a:  
- Cinco (5) celdas de línea.  
- Dos (2) celdas de unión.  
- Una (1) celda de transformador.  
- Una (1) celda de enlace de barras y medida.  
- Una (1) celda de batería de condensadores.  
- Una (1) celda de transformador de servicios auxiliares.  
- Instalación de una batería de condensadores de intemperie de 20 kV y 10.800 kvar, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar podrá cumplir, en todo caso, de acuerdo a la disposición transitoria segunda del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, lo establecido en Real decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. No obstante, se podrá aplicar voluntariamente desde su entrada en vigor, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será 6 meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, en el plazo máximo de 10 días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificación de la presente resolución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimieto administrativo común.  
  
València, 9 de marzo de 2016.- La directora general de Industria y Energía: Júlia Company Sanus.