Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6221, del 08-03-2010 (2010/2375)

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010 de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, SA autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica aérea de alta tensión, a 220 kV, El Palmeral-San Vicente, entre los apoyos nº 287 y nº 287-bis, en el término municipal de Alicante, provincia de Alicante. (ATLIRE/2009/29/03).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6221

Fecha DOGV
:   08-03-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/2375


Fecha del documento
:   15-02-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2010 de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, SA autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica aérea de alta tensión, a 220 kV, El Palmeral-San Vicente, entre los apoyos nº 287 y nº 287-bis, en el término municipal de Alicante, provincia de Alicante. (ATLIRE/2009/29/03). [2010/2375]  
Visto el expediente con referencia ATLIRE/2009/29/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante a instancias de Red Eléctrica de España, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en 28321 Alcobendas, Madrid, Paseo Conde de los Gaitanes, 177, relativo a la solicitud de 7 de abril de 2009 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, para la modificación de la línea eléctrica aérea de alta tensión, a 220 kV El Palmeral-San Vicente, entre los apoyos nº 287 y nº 287-bis, en el término municipal de Alicante.  
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente con fecha 7 de abril de 2009.  
Resultando que conforme lo previsto en el artículo 3.3., apartado c, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, tras su nueva redacción dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, con relación a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la citada Ley, fue solicitado por esta Dirección General a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el informe pertinente a fin consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.   
A tal efecto, con fecha 20 de julio de 2009 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del tramo comprendido entre los apoyos 287-287 bis de la Línea a 220 kV El Palmeral-San Vicente, en el término municipal de Alicante, al considerar que se trata de una instalación de transporte secundario de titularidad del Gestor de la Red de Transporte.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía y en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana del día 9 de julio de 2009, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del día 17 de junio de 2009 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alicante, único afectado por la instalación.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que conforme al Decreto 88/2005 de 29 de abril, antes referido, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se dio traslado al Ayuntamiento de Alicante de la separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa administración, a efectos de prestar su conformidad u oposición.  
El Ayuntamiento de Alicante informa emitiendo informe favorable con la instalación proyectada, siendo conocido y aceptado su contenido por la empresa peticionaria.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, se dio traslado de la separata correspondiente para que prestaran su conformidad u oposición y en su caso el condicionado técnico procedente a la autorización solicitada, a los diferentes organismos afectados por la instalación, concretamente a:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, sin que figure en el expediente contestación al efecto de la mencionada empresa.  
- Servicio Territorial de Alicante de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, habiéndose remitido informe favorable sobre la compatibilidad territorial y urbanística del proyecto.  
Resultando que consta en el expediente informe de fecha 30 de marzo de 2009 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ante la consulta efectuada por Red Eléctrica de España, SA, mediante el que se considera que el proyecto propuesto consistente en la modificación de la línea eléctrica a 220 kV El Palmeral-San Vicente, en el cruce con el ferrocarril de alta velocidad Madrid-Valencia, no está sometido a evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es la modificación de la línea, simple circuito, El Palmeral-San Vicente, con motivo de la adaptación para la construcción del ferrocarril de Alta Velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, en su tramo Alcoraya-Alicante.  
Resultando que como documentación anexa al proyecto técnico presentado, consta petición del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a Red Eléctrica de España, SA de la modificación de la línea eléctrica cuya autorización administrativa se solicita en el presente expediente, figurando igualmente adjunto al proyecto, informe emitido por el citado organismo mediante el que, analizado el mismo, manifiesta su conformidad con la solución técnica planteada para la modificación de la línea eléctrica.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la autorización de la misma.  
Resultando que Red Eléctrica de España, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.   
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:   
Primero  
Autorizar administrativamente a la empresa Red Eléctrica de España, SA la modificación de la línea eléctrica aérea a 220 kV, El Palmeral-San Vicente entre los apoyos nº 287 y nº 287-bis, en el término municipal de Alicante, provincia de Alicante y cuyas características principales son las siguientes:  
- Trazado: Entre los apoyos nº 287 al apoyo nº 287-bis de la línea eléctrica a 220 kV El Palmeral-San Vicente. El nuevo apoyo nº 287 se instala dentro de la misma traza, bajo el vano de los apoyos actuales nº 286 a nº 287, a continuación gira al oeste (izquierda), cruza la nueva plataforma de la Línea de Alta Velocidad hasta llegar al nuevo apoyo nº 287-bis, situado igualmente bajo el vano actual desde los apoyos nº 287 a nº 288 de la misma traza.   
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).  
- Tipología constructiva:  
· Inicio: Apoyo nº 287 (existente), se desmontará y tendrá nueva cimentación.  
· Final: Apoyo nº 287-bis (nuevo).  
· Número de circuitos: Uno.  
· Tipo de circuito: Duplex.  
· Conductor: Tipo Güll de Aluminio-Acero, de 25'38 mm de diámetro y 381'0 mm² de sección.   
· Aisladores: Tipo 12, de material caucho silicona.  
· Apoyo: Tipo 21A2, a base de celosía metálica de perfiles angulares. De amarre y en número de dos.  
La cimentación es independiente para cada pata, de hormigón en masa y calidad HM-20/P/40.  
· Tomas de tierra: Sistema mixto de picas y anillos  
- Presupuesto total: 437.247'27 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la modificación de la línea autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado en el Colegio Oficial correspondiente en fecha 7 de abril de 2009, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 15 de febrero de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.