Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 6238, del 01-04-2010 (2010/3145)

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegás, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució i l'addenda a este, per a la construcció de les instal·lacions corresponents al ramal de connexió de gas natural en MOP 25 a l'empresa Brava Steel, al terme municipal de Sagunt. Expedient CBREDE 2008/9/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6238

Data del DOGV
:   01-04-2010

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/3145


Data del document
:   03-03-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegás, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució i l'addenda a este, per a la construcció de les instal·lacions corresponents al ramal de connexió de gas natural en MOP 25 a l'empresa Brava Steel, al terme municipal de Sagunt. Expedient CBREDE 2008/9/46. [2010/3145]  
Vist l'expedient amb referència CBREDE 2008/9/46 incoat pel Servici Territorial d'Energia de València, a instància de Gas Natural Cegás, SA, amb domicili als efectes de notificacions a València (46340), Gravador Esteve, 14, relatiu a la sol·licitud d'11 de gener de 2008, sobre l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la construcció de les instal·lacions corresponents al ramal de la connexió de gas natural en MOP 25(1) a l'empresa Brava Steel, en la carretera CV-309 aproximadament PK 4.802 i ubicada en l'interior del polígon Parc Sagunt I, al terme municipal de Sagunt, província de València.  
S'adjunta exemplar del projecte firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en data 7 de gener de 2008, i en data 4 de juny de 2009 es presenta l'addenda al referit projecte, amb data visat 6 de maig de 2009.  
Vist que consta com a antecedent la Resolució d'esta Direcció General d'Energia, de 25 de setembre de 2008, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegás, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte per a la construcció de la xarxa de distribució de gas natural en el polígon industrial Parc Sagunt I, al terme municipal de Sagunt.  
Vist que es va realitzar la informació pública a què es fa referència en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i en el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València el dia 9 de maig de 2009, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 29 d'abril de 2009 i en els diaris de premsa Las Provincias i Levante El Mercantil Valenciano del dia 5 de maig de 2009.  
Segons consta en l'expedient remés no s'han presentat al·legacions a la petició efectuada.  
Vist que de conformitat amb la sol·licitud efectuada i segons el que establix el Reial Decret 1434/2002, es va remetre separata de la instal·lació projectada a l'Ajuntament de Sagunt, únic afectat, que conté les característiques generals de la instal·lació, als efectes d'establir les condicions tècniques oportunes, així com sobre l'adaptació d'este al planejament urbanístic que siga d'aplicació, d'acord amb el que disposa l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.  
L'esmentat Ajuntament va remetre l'informe requerit, per mitjà del qual indica el següent:  
1. Que la xarxa de gasificació corresponent a la instal·lació ha d'incloure's dins del projecte d'urbanització del polígon Parc Sagunt I, i que el traçat previst afecta béns d'administracions i organismes públics i privats dels quals serà necessari demanar l'autorització. 2. Que hi ha una part del traçat en la qual no queda clar si transcorre per sòl pertanyent a Parc Sagunt I (zona expropiada) o a sòl no urbanitzable (zona Parc Sagunt II), i en este cas la tramitació seria la prevista en la Llei 10/2004, del sòl no urbanitzable. 3. Que, a data de l'informe remés, l'empresa Brava Steel no ha obtingut l'informe favorable de la compatibilitat urbanística, ni la llicència d'activitat, ni d'obertura.  
Traslladat el mencionat informe l'empresa sol·licitant, contesta i manifesta el següent:  
1. Que atenent el principal requeriment de l'Ajuntament de Sagunt, el projecte sol·licitat ja ha sigut incorporat per Parc Sagunt al projecte general d'urbanització i es troba en tràmit d'autorització, i s'adjunta còpia de l'escrit firmat per la societat Parque Empresarial de Sagunto, SL, en el qual queda constància de la subscripció d'un conveni entre les parts en data 26 de març de 2009. 2. Que en relació amb els permisos a diversos organismes mencionats per l'Ajuntament en el seu informe, indica que estos han sigut sol·licitats i obtinguts.   
Traslladat novament l'escrit de resposta a l'Ajuntament de Sagunt a fi de manifestar la seua conformitat o oposició, no figura en l'expedient contestació a este efecte, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia de València.  
Vist que de conformitat amb el que establixen els articles 80 i 84 del Reial Decret 1434/2002 es va remetre separata del projecte, que conté les característiques generals de la instal·lació, a la resta de les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servicis públics o d'interés general afectats.   
D'acord amb la documentació que es troba en l'expedient, concretament va ser remesa a:  
- Gas Natural Distribución, SA, que mostra la seua conformitat amb la sol·licitud efectuada.  
- Gas Natural Transporte, SL, que indica la seua conformitat amb la instal·lació.  
- Ministeri de Foment. Demarcació de Carreteres de l'Estat, per creuament subterrani amb la carretera V-23, PK 9+000, al terme municipal de Sagunt, que remet l'informe sol·licitat, i autoritza l'afectació assenyalada amb les condicions particulars i generals que el mencionat informe conté, entre les quals s'indica que la profunditat a què es realitzarà l'encreuament serà la suficient perquè l'aresta exterior de la generatriu de la canalització quede com a mínim a dos metres davall la rasant de la carretera, que el creuament es realitzarà per mitjà de perforació mecànica subterrània i que la canonada anirà allotjada en una altra de major diàmetre en tota l'amplària de l'explanació, per a evitar danys a la carretera i poder retirar-la en cas d'avaria.  
- Diputació de València. Àrea de Carreteres, ha remés informe favorable respecte de l'afectació de la instal·lació a la carretera CV-309, PK 0+0 al 1+552, al terme municipal de Sagunt, amb les condicions particulars i generals que este conté.  
- Consta en l'expedient resposta de l'empresa Saggas que acompanya les condicions generals per l'afectació al gasoducte de transport primari de la referida empresa entre els vèrtexs V-36 i V-37, PK 3.780 a Sagunt.  
- Red Eléctrica de España, SA, remet informe en què manifesta que no resulta afectada cap instal·lació de la seua propietat pel projecte.  
- Telefónica, SA, remet informe per mitjà del qual indica no tindre res a oposar a l'execució de la instal·lació, sempre que es complisquen les distàncies de seguretat en els encreuaments i el paral·lelisme amb les canalitzacions telefòniques i cables soterrats.   
Els mencionats informes es van traslladar a l'empresa peticionària, i va mostrar la seua conformitat amb el contingut d'estos.  
Es van sol·licitar igualment les condicions corresponents a les entitats que a continuació s'indiquen, sense que figure en l'expedient la remissió de l'informe sol·licitat, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.   
- Actura (Grup Bancaixa).   
- Parque Empresarial de Sagunto, SL.  
Vist que, d'acord amb la sol·licitud i el projecte presentat, la finalitat que es perseguix amb la construcció d'esta instal·lació és la construcció d'un eix troncal i el mallat i reforçament d'altres ramals de distribució en la zona, per a la disponibilitat d'un major rang de pressió i cabal als consumidors i, en particular, a la connexió a la indústria Brava Steel.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.  
Atés que l'article 75.2 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, establix que les autoritzacions a què es referix este títol seran atorgades, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.   
Atés que la sol·licitud presentada es troba definida i regulada en el capítol I del títol III i que s'han complit els tràmits establits en el títol IV del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
Atés la Direcció General d'Energia competent per a la resolució d'este expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar l'autorització administrativa a l'empresa Gas Natural Cegás, SA, per a la construcció de les instal·lacions corresponents al ramal de connexió de gas natural en MOP 25(1) a la indústria Brava Steel, en la carretera CV-309 aproximadament PK 4.802 i ubicada en l'interior del polígon Parc Sagunt I, al terme municipal de Sagunt, província de València.  
Esta autorització quedarà sotmesa a les condicions que figuren a continuació:   
1. La companyia Gas Natural Cegás, SA, complirà estrictament les obligacions que s'assenyalen en l'article 68 Obligacions dels titulars d'autoritzacions per a la regasificació, transport i emmagatzemament de gas natural, de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com en els apartats 1 i 3 de l'article 6 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.   
2. El titular d'esta autorització disfrutarà, com a transportista, dels drets que assenyala l'article 69 de la Llei 34/1998, de 7 octubre, del Sector d'Hidrocarburs, així com els que s'assenyalen en els apartats 1 i 2 de l'article 6 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
3. Esta autorització s'entén sense perjuí de les concessions i autoritzacions sobre protecció del domini públic que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, la corresponent legislació sectorial en especial les relatives a l'ordenació del territori, urbanisme i al medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 67.3 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.   
4. La determinació de les tarifes i del règim econòmic que s'apliquen per al subministrament de gas natural es regirà per les disposicions vigents en cada moment.  
5. Esta autorització s'atorga sense perjuí de tercers i deixa fora de perill els drets particulars.  
6. Serà causa de revocació d'esta autorització l'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució i l'addenda presentats del ramal de connexió de gas natural autoritzada en l'apartat anterior, firmats per tècnic competent i amb dates de visat 7 de gener de 2008 i 6 de maig de 2009 respectivament, les característiques principals del qual es mencionen a continuació i sotmetre'ls a les condicions que igualment s'indiquen:  
- Tipus de gas: gas natural.  
- Traçat i tipus de canalització:  
Té el seu origen en el gasoducte de transport secundari APB-25 de diàmetre 8'' (RAB-15.11), des del vèrtex V-0 fins al vèrtex V-17, per mitjà d'una «Te» de presa en càrrega, per a creuar l'autovia V-23, continua pel polígon Camí la Mar II per a creuar per dos vegades el gasoducte propietat de Saggas i seguir paral·lelament per les conduccions ja existents i la carretera CV-309. Finalment travessa conduccions de línies d'alta tensió, Saggas i carretera CV-309 (PK 4,837) i ja en el vial del polígon de Parc Sagunt I finalitza en l'accés a la indústria ubicada en el polígon.  
- Canonada  
La xarxa prevista, a una pressió màxima de servici de 25 bar, s'executa amb canonada d'acer al carboni de 8'' de diàmetre, qualitat UNE-EN 10575-2, grau Y909093764366426844765684233448482995535622702032394654173871417057250572951945630478855765239008212755716578681228337474011 i grossària mínima de 6,3 mm amb una longitud de 1527,49 m. La connexió es+ realitza per mitjà d'una reducció 8x6'', té una longitud de 3 m executada en + canonada d'acer, qualitat UNE-EN 10241-2, grau L425, de 6'' de diàmetre i + grossària 4,0 mm. Longitud total: 1530,49 m. Cabal demandat de 4.000 m³ (n)/h. En condicions normals d'instal·lació de la conducció, la profunditat mínima és + de 0,60 m sobre la generatriu superior, en les voreres, i és de 0,80 m en els + casos en què es trobe un altre tipus de terrenys. En l'encreuament de carreteres, autovies, autopistes i altres vials, la + canonada s'instal·larà a 1,50 m, com a mínim, i particularment es preveuran les+ condicions de la profunditat mínima establida de 2 metres per la Demarcació de+ Carreteres de l'Estat del Ministeri de Foment per als creuaments amb l'autovia+ V-23, el qual és conegut i acceptat per l'empresa sol·licitant. - Proteccions. Revestiment extern per a la canonada per mitjà de polietilé + extrudit, igualment per a unions i accessoris. Disposa de protecció catòdica + per mitjà de corrent galvànic imprés, que donarà continuïtat amb la + canalització existent. - Protecció mecànica. Llosa de formigó en massa en tot el recorregut, així com + en els trams de presa en càrrega, excepte els trams de l'autovia V-23 i + conduccions d'aigua, que es realitza amb tub de protecció de diàmetre 20'', amb+ una grossària de 5,60 mm. - Instal·lacions auxiliars. Vàlvules de xarxa i client, així com preses de + potencial en l'inici i final, respectivament. Les instal·lacions elèctriques seran les necessàries en cada moment per al + funcionament correcte del sistema i el compliment de la legislació específica + d'aplicació. - Pressupost: 175.091,82 euros. Les condicions a què està sotmesa la mencionada aprovació són les següents: 1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte i l'addenda + presentats, amb les variacions que si és el cas se sol·liciten i autoritzen i + es referiran als elements compresos en l'àmbit d'aplicació del reglament tècnic+ de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seues instruccions + tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovat per Reial Decret 919/2006 de 28 + de juliol. Estes instal·lacions estaran previstes per a respondre als avanços + tecnològics en el camp del gas i aconseguir proveïments flexibles i segurs. 2. El titular de l'esmentada instal·lació donarà compte de l'acabament de les + obres al Servici Territorial d'Energia de València, als efectes de + reconeixement, i presentarà el certificat de direcció oportú, subscrit per + tècnic competent i visat pel col·legi oficial, així com els requisits tècnics + essencials i les mesures de seguretat mínimes incloses en les instruccions + tècniques complementàries d'acord amb el Reial Decret 919/2006 abans citat. 3. El titular de la instal·lació notificarà per escrit al Servici Territorial + d'Energia de València el començament dels treballs per a efectuar inspeccions + d'estos, en cas de considerar-ho convenient. 4. L'administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol moment en + el cas que s'observe l'incompliment de les condicions imposades per esta. En + els dits supòsits, l'administració, amb l'expedient previ oportú, acordarà + l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'orde administratiu+ i civil que es deriven, segons les disposicions legals vigents. 5. El termini d'execució de les obres serà de 4 mesos a partir de la + notificació d'esta resolució. No obstant això, amb anterioritat a la + finalització del dit termini, Gas Natural Cegás, SA, podrà sol·licitar una + ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció + General d'Energia. Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual podrà + interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures+ i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la + notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 + de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del + Procediment Administratiu Comú. (1) MOP= màxima pressió d'operació en bars València, 3 de març de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo + Lapeña.