Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5800, del 07-07-2008 (2008/8085)

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T. Valldigna, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, provincia de Valencia. Expediente: ATASCT/2006/377.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5800

Fecha DOGV
:   07-07-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/8085


Fecha del documento
:   05-05-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Tavernes de la Valldigna
    * empresa privada
    * industria eléctrica

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T. Valldigna, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, provincia de Valencia. Expediente: ATASCT/2006/377. [2008/8085]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. con domicilio a efectos de notificaciones en Avda de Burgos, 8-B, 28990 Madrid, en fecha 10 de agosto de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para una nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada S.T. Valldigna, ubicada en el Polígono 22, parcelas números 208, 209, 210, 211 y 279, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, provincia de Valencia.  
Al mencionado escrito, se adjunta el anteproyecto técnico de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en fecha 21 de julio de 2006.  
Resultando que la autorización solicitada fue sometida a la información pública prevista en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el artículo 4 de la Ley 2/1989, de 3 de marzo sobre Impacto Ambiental, habiendo sido publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana del día 10 de septiembre de 2007 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 18 de enero de 2007.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Visto el informe técnico favorable de fecha 16 de abril de 2008, emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia y remisión del expediente.  
Considerando que con fecha 20 de febrero de 2008 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó declaración de impacto ambiental estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, y de las modificaciones y/o condiciones que establezca la Conselleria de Cultura para evitar la afección al patrimonio, el proyecto de la Subestación Transformadora de 132/20 kV ST Valldigna, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del anteproyecto y el estudio de impacto ambiental presentados y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Considerando que de acuerdo con el anteproyecto presentado la finalidad solicitada es dar servicio al consumo eléctrico demandado por nuevas actuaciones urbanísticas y el crecimiento vegetativo de la zona y su entorno, así como asumir las cargas de la actual subestación a fin de garantizar la potencia necesaria con el mayor grado de fiabilidad.  
Considerando que el Titulo VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio (BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, así como lo establecido en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Único  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. autorización administrativa para la nueva subestación transformadora 132/20 kV denominada S.T. Valldigna, ubicada en el polígono 22, parcelas números 208, 209, 210, 211 y 279, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, provincia de Valencia, cuyas características principales son :  
- Sistema eléctrico de 132 kV:   
· Configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 (hexafluoruro de azufre) y nueve posiciones, correspondientes a tres de línea, tres de transformador, una de enlace barras y dos posiciones de reserva.  
· Una transformación dotada con tres transformadores de potencia de relación 132/20 kV y 40 MVA de potencia cada uno, total 120 MVA, con sus correspondientes reactancias trifásicas limitadoras de puesta a tierra.  
- Sistema eléctrico de 20 kV:   
· Configuración de doble barra tipo interior con aislamiento en SF6 (hexafluoruro de azufre) conformado por tres módulos de celdas con un total de cuarenta y siete posiciones, de las que treinta serán salidas de línea, tres de transformador, dos de servicios auxiliares, tres de medida, tres de unión, una de partición, dos de enlace de barras y tres de baterías de condensadores. Este sistema se completa con la dotación de tres baterías de condensadores.  
- Para la alimentación de los equipos y servicios propios de la subestación transformadora se instalarán dos transformadores de servicios auxiliares de relación 20/0,380-0,220 kV y 250 kVA de potencia cada uno.  
- Un edificio en el que se ubicarán las celdas de 132 kV y 20 kV, los transformadores de servicios auxiliares, baterías de condensadores y los equipos de control, protección, comunicación y alimentación en BT.   
- Presupuesto: 5.648.500 euros.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a. En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente resolución, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., presentará en el Servicio Territorial de Energía de Valencia el proyecto técnico de ejecución de la subestación transformadora 132/20 kV, para su aprobación, si así procediera. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
b. La instalación a realizar cumplirá con los reglamentos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
c. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
d. Condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 20 de febrero de 2008:  
1. La tierra vegetal retirada durante los trabajos de explanación, se acopiará en montículos o cordones no superiores a 1,5 metros de altura para evitar la pérdida de sus propiedades orgánicas y bióticas. Asimismo, se comprobará que la ejecución de las obras no interfiere en el correcto mantenimiento de estos acopios (ausencia de daños por tránsito de vehículos y maquinaria o de mezcla con otros materiales). Estos acopios de suelo vegetal volverán a ser extendidos realizando una labor de homogeneización topográfica previa a las actuaciones de revegetación con especies autóctonas.  
2. Al terminar la obra se recogerán todos los materiales inertes excedentes de la misma, tanto de materiales de construcción como restos de excavaciones, que en ningún caso serán de tierra vegetal, y serán trasladados a vertedero autorizado.  
3. Se realizará un apantallamiento vegetal (mediante vegetación arbórea o arbustiva) de la ST Valldigna con especies autóctonas que en un plazo de tiempo corto alcancen la altura necesaria para limitar su visibilidad, tales como Nerium Oleandor (Adelfas).  
4. Si durante la ejecución de las obras se produjese cualquier hallazgo arqueológico, el hecho se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, de forma inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
5. Las operaciones de vaciado y llenado con SF6 se realizará mediante equipos que impidan la emisión libre del gas a la atmósfera.  
6. Con respecto a las emisiones de campos electromagnéticos derivadas del funcionamiento de la ST Valldigna se estará a lo dispuesto por la Dirección General de Salud Pública, órgano competente en la vigilancia sanitaria de la contaminación electromagnética, de acuerdo con la ley 4/2005, de 17 de junio. En todo caso, éstas se mantendrán por debajo de los límites establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio (1999/519/CE), fijados en 5 kV/m para el campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético.   
7. A la puesta en marcha de la S.T. Valldigna, se realizarán mediciones de ruido e intensidad del campo electromagnético, al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación vigente, incorporándose los resultados al programa de Vigilancia Ambiental. se comprobará que estos niveles producidos no superan los límites máximos establecidos en la legislación vigente.  
8. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
9. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, que establecerá, si procede, la aplicación de nuevos condicionantes.  
10. En el caso que se produzca el desmantelamiento de la instalación, el promotor procederá a la retirada de todos los elementos y a la restitución de los terrenos al estado original.  
11. De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con suficiente antelación, la fecha de comienzo de la ejecución de las obras.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 5 de mayo de 2008. El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.