Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7032, del 27-05-2013 (2013/5153)

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2013, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones de la red de distribución de gas natural con módulo de regasificación de gas natural licuado, en el núcleo urbano de la playa de Torreblanca (Torrenostra), en el término municipal de Torreblanca, en la provincia de Castellón. Expediente CBREDE/2012/8/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7032

Fecha DOGV
:   27-05-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/5153


Fecha del documento
:   08-04-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * empresa pública

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2013, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones de la red de distribución de gas natural con módulo de regasificación de gas natural licuado, en el núcleo urbano de la playa de Torreblanca (Torrenostra), en el término municipal de Torreblanca, en la provincia de Castellón. Expediente CBREDE/2012/8/12. [2013/5153]  
Resultando que la compañía Gas Natural Cegas, SA presentó con fecha 15 de mayo de 2012 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Consellería de Economía, Industria y Comercio, escrito junto con proyecto de red básica de distribución de gas natural en MOP 0'4 bar y módulo de regasificación de gas natural licuado con presión de almacenaje de GNL a 4 bar, de 20 m³ de capacidad de almacenamiento, 380 m³ (n)/h (invierno) y 400 mbar de presión de suministro de gas natural a la red de distribución, en el núcleo urbano de la playa de Torreblanca (Torrenostra), en el término municipal de Torreblanca, en la provincia de Castellón, firmado por el ingeniero industrial Joaquín Costa Moreno, colegiado número 4821, solicitando que le fuera otorgada la autorización administrativa y aprobación de proyecto para la ejecución de instalaciones de la red de distribución de gas natural con módulo de regasificación de gas natural licuado en el núcleo urbano de Torrenostra, en el término municipal de Torreblanca, provincia de Castellón (CBREDE/2012/8/12).  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia el capítulo V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1998), y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, mediante el Anuncio correspondiente, que se publicó en los diarios La Razón el día 24 de julio de 2012 y El Periódico Mediterráneo el día 24 de julio de 2012; en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 26 de julio de 2012 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 13 de julio de 2012. No habiéndose presentado alegación alguna durante el periodo de información pública de la solicitud presentada.  
Considerando que en la fecha que es dictada la presente resolución, constan justificadamente acreditados por parte de Gas Natural Cegás, SA los datos referidos a los siguientes extremos:  
- La zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa, delimitada adecuadamente y definida la instalación principal de la red, así como del módulo de regasificación de gas natural licuado, dentro de zonas urbanizadas o con proyecto de urbanización aprobado.  
- Identificación de los límites y distancias existentes de las zonas objeto de solicitud, limitada la expansión a suelo clasificado como urbano o urbanizable con proyecto de urbanización aprobado.  
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones es dotar de infraestructura gasista a los sectores doméstico y comercial de la zona de la playa del municipio de Torreblanca, denominada Torrenostra.  
Considerando los informes técnicos emitidos por el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Consellería de Economía, Industria, Comercio y Turismo, encargado de la instrucción de los expedientes de solicitud.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Considerando lo dispuesto en el capítulo V, Distribución de combustibles gaseosos por canalización, del título IV, Ordenación del suministro de combustibles gaseosos por canalización, de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando lo dispuesto en el artículo 73.7 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007 de 2 Julio por la que se modifica la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.  
Considerando el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y en particular sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización e ICG 04 Plantas satélite de gas natural licuado (GNL)  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando las ventajas en orden a la garantía, a la conexión a través del módulo de regasificación proyectado, al alcance y condiciones técnicas de los planteamientos realizados a través de la solicitud tramitada, en virtud de lo anteriormente establecido y que este Servicio Territorial de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3. d de la Ley 34/1998 y con el artículo 24 del Decreto 97/2011 de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria y Comercio.  
Este Servicio Territorial de Energía resuelve:  
  
Otorgar autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de la red de distribución de gas natural en MOP 0'4 bar y módulo de regasificación de gas natural licuado con presión de almacenaje de GNL a 4 bar, de 20 m³ de capacidad de almacenamiento, 380 m³ (n)/h (invierno) y 400 mbar de presión de suministro de gas natural a la red de distribución, en el núcleo urbano de la playa de Torreblanca (Torrenostra), en el término municipal de Torreblanca en la provincia de Castellón, cuyas características principales son:  
Sujeto: Gas Natural Cegas, SA.  
Tipo de gas: gas natural.  
Punto de conexión: módulo de regasificación de gas natural licuado, ubicado en parcela 05, del polígono 40890 del núcleo urbano de la playa de Torreblanca (Torrenostra), con referencia catastral 7320288JS2004C8808CB, según se indica en el plano núm. 5781-PU-Rev.00 del proyecto presentado, con presión de almacenaje de GNL a 4 bar, de 20 m³ de capacidad de almacenamiento, 380 m³ (n)/h (invierno) y 400 mbar de presión de suministro de gas natural a la red de distribución.  
Zona geográfica: núcleo urbano de la playa de Torreblanca (Torrenostra), según se indica en el plano núm. 3424-HN 8.1 Rev.00 del proyecto presentado.  
Características de las instalaciones:   
1. Módulo de regasificación de gas natural licuado  
- Capacidad de almacenamiento de GNL: 20 m³  
- Capacidad de gasificación máxima horaria: 380 m³(n)/h (invierno)  
- Presión normal de servicio de almacenaje de GNL: 4 bar  
- Presión de suministro de GN a la red de distribución: 400 mbar  
  
- Temperatura de suministro de GN: entre 0 ºC y 20 ºC  
2. Red de distribución de gas natural del núcleo urbano de la playa de Torreblanca  
- MOP 0,4 bar  
- 1.069 m de polietileno PE 100 sdr 17'6 y Ø160mm  
Presupuesto de proyecto presentado: 264.593,28 euros  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 5.291,87 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. Una vez constituida la fianza se depositará en el Servicio Territorial de Energía de Castellón la carta de pago-resguardo emitida por la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la Consellería de Hacienda y Administración Pública. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Castellón formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
Segunda. Gas Natural Cegas, SA cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74 Obligaciones de los distribuidores de gas natural y en el punto 1 del artículo 83 Obligaciones y derechos de los distribuidores y comercializadores con relación al suministro, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Cuarta. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y de conformidad con el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.   
Quinta. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo  
Sexta. Durante toda la vida de la instalación, se deberán respetar las limitaciones establecidas en la norma UNE 60202 citada en la ITC-ICG04 del Real Decreto 919/2006 para las parcelas colindantes a la planta satélite con respecto a las zonas de seguridad de la instalación.  
Séptima. Las instalaciones se realizarán de acuerdo con el proyecto técnico de ejecución presentado en el Servicio Territorial de Energía de Castellón, debiendo ejecutarse la planta de regasificación y la red de distribución de gas natural en el plazo de tres meses y medio, contados desde la fecha de presentación de la carta de pago-resguardo ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón y en cualquier caso la totalidad de las instalaciones deberán estar ejecutadas en el plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, debiendo cumplir la ejecución de las instalaciones autorizadas con el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, así como las disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
Octava. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Novena. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
Diez. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Once. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su notificación.  
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el director general de Energía, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Castellón de la Plana, 8 de abril de 2013.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Esteban Santamaría Coria.