Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5152, del 12-12-2005 (2005/13709)

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2005, del director general de Energía por la que se otorga a Gas Natural, SDG, SA. autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al .gasoducto a Calig. de gas natural y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Calig, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (CBREDE 2004/19/12).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5152

Fecha DOGV
:   12-12-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/13660


Fecha del documento
:   14-11-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Càlig
    * infraestructura urbana
    * gas natural
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2005, del director general de Energía por la que se otorga a Gas Natural, SDG, SA. autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al ?gasoducto a Calig- de gas natural y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Calig, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (CBREDE 2004/19/12). [2005/13310]
  
Visto el expediente con referencia CBREDE 2004/19/12 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, a instancia de la empresa Gas Natural SDG, SA., con domicilio a efectos de notificaciones en 08067 Barcelona, C/ Juan de Austria, 39-47-1º, relativo a la solicitud de fecha 29 de septiembre de 2004 sobre autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al ?gasoducto a Calig- de gas natural y sus instalaciones auxiliares, que discurre íntegramente por el término municipal de Calig, provincia de Castellón, se apruebe el proyecto de ejecución y se declare en concreto su utilidad pública. Se adjunta ejemplar del proyecto firmado por el Ingeniero de Caminos, D. Javier De La Peña Ortiz De Zarate y visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en fecha 19 de agosto de 2004.
  
Resultando que realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, así como en la Ley 2/1989 de 3 de marzo de la Generalitat Valenciana sobre impacto ambiental, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el día 11 de noviembre de 2004, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 4 de noviembre de 2004, en los diarios de prensa ?El Mundo, Edición de Castellón- y ?El Periódico Mediterráneo- del día 9 de noviembre de 2004, y expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento afectado, se han presentado en fecha 11 de noviembre de 2004, por D. Vicent Goterris i Bort, en representación de La Unió de Llauradors y Ramaders-COAG escrito de alegaciones, en el que solicita:
  
1. Corregir el trazado de manera que transcurra siempre que sea posible por viales públicos para evitar daños innecesarios e irreparables a los cultivos, siendo el más extendido el de olivos, en su mayoría centenarios o milenarios. 2. Establecimento de una franja de servidumbre acorde con las limitaciones que realmente se produzcan a la propiedad. 3. Utilización de maquinaria lo menos perjudicial posible con las explotaciones agrícolas. Entre otros motivos se indica que en caso de que no fuera posible el trazado por vías públicas, el arranque de olivos, en su mayoría centenarios, debería evitarse al máximo utilizando maquinaria adecuada especial. 4. Reposición y/o indemnización a los propietarios afectados de todos los muros de contención de mampostería como medida contra la erosión y para preservar la fauna y flora que cobijan. 5. Respetar las posibles vías pecuarias existentes en el trazado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, puntos 1 y 2 de la Ley 3/1995 de 23 de marzo de vías Pecuarias. 6. Reposición de todos los caminos vecinales y de acceso a las fincas afectadas. 7. Realizar inventario de caminos de manera que quede delimitado el tránsito de la maquinaria por ellos. 8. Los barrancos y desagües de la zona deben estar en al menos las mismas condiciones que las actuales durante la ejecución de las obras para evitar problemas de inundaciones y avenidas. 9. Mantenimiento de los sistemas de riego durante la ejecución de las obras. 10. Responsabilidad de la administración expropiante de toda lesión en bienes o derechos de solicitantes. 11. El pago por los olivos se efectúe en caso inevitable de acuerdo con el mercado ornamental. 12. Creación de una comisión de seguimiento en el que se incluya representante de la organización agraria y necesidad de su informe positivo para la obtención del certificado final de obra.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto técnico, conteniendo las características generales de la instalación, al Ayuntamiento de Calig, único afectado, a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, e igualmente y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, solicitud de informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendose contestado al Servicio Territorial de Energía de Castellón, aportando la concesión de la Licencia municipal de obras con los condicionados que constan en la misma.
  
Resultando que igualmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto técnico, conteniendo las características generales de la instalación y a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados, concretamente a la Diputación de Castellón y Confederación Hidrográfica del Júcar, habiendo contestado en el sentido que a continuación se sintetiza:
  
- La Diputación de Castellón manifiesta no existir inconveniente en que se ejecuten las obras proyectadas, observando que el proyecto afecta a la pista P-1, consistiendo en la construcción de un tramo paralelo a la citada pista a la salida de la población de Calig y siempre y cuando el tramo situado entre los vértices V-33 y V-35 se sitúen fuera de la Zona de dominio de la carretera.
  
- La Confederación Hidrográfica del Júcar, respecto al cruzamiento bajo el Río Seco, aguas abajo del puente de la carretera de Calig a San Jorge autoriza a la empresa peticionaria de acuerdo con la documentación presentada y con las condiciones particulares y generales que en la misma se contienen.
  
De los referidos informes se dio traslado al solicitante, sin que conste en el expediente haber manifestado reparos al contenido de los mismos.
  
Resultando que remitidas al solicitante las alegaciones expresadas para que prestase su conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, solicitó que se tuviera por evacuado el trámite de contestación de alegaciones, se otorgara la autorización administrativa, aprobación del proyecto y declaración de utilidad pública solicitadas, manifestando respecto a las formuladas por La Unió de Llauradors y Ramaders ?COAG- lo siguiente:
  
1. Que el trazado se ha ajustado en la medida de lo posibles a viales públicos, debiendo seguir una traza lineal y tratando de causar el menor daño posible a las explotaciones agrícolas y no puede estar condicionado a seguir el trazado irregular de los caminos de servicios de las fincas y sus linderos; 2. Que la servidumbre permanente de paso se constituye única y exclusivamente sobre los tres metros (un metro y medio a cada lado del eje) que se describen en el proyecto como tal, constituyendo las otras distancias, cuatro y diez metros, limitaciones, que no gravámenes, como meras directrices de seguridad a la hora de plantar y edificar; 3. Que la maquinaria que se utiliza es la más conveniente al tipo de obra que se ejecuta, según la normativa aplicable; 4. Que los muros de mampostería que resulten afectados serán objeto de reposición o de indemnización en su caso; 5. Que se han solicitado las correspondientes autorizaciones y permisos de vías pecuarias afectadas; 6. Que el acceso a las fincas se mantendrá practicable durante las obras y, una vez finalizadas, los caminos serán repuestos a su primitivo estado, actuando de igual forma respecto a barrancos, desagües y sistemas de riego; 7. Que el inventario de caminos se efectuará en la fase de obra; 9. Que las indemnizaciones se fijarán en función del régimen urbanístico, situación, tamaño y naturaleza del bien, así como los usos y aprovechamientos permitidos por el planeamiento del mismo y 10. Que no existe inconveniente en que COAG cree una comisión de seguimiento, siempre que no obstaculice la normal ejecución de las obras.
  
Resultando que con fecha 2 de junio de 2005 la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de ?gasoducto a Calig?, sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, siempre y cuando se lleve a cabo de acuerdo con lo indicado en la documentación presentada, así como los condicionantes del apartado segundo que en la parte resolutiva de la presente Autorización se expondrán.
  
Resultando que Gas Natural, SDG, SA. se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 23 de septiembre de 2005 se otorgó a Gas Natural SDG, SA. autorización administrativa para la construcción de siete de los doce tramos de las instalaciones correspondientes al denominado gasoducto de gas natural ?La Jana-Vinaròs-Benicarló- y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de La Jana, Traiguera, San Jorge, Calig, Vinaròs y Benicarló, en la provincia de Castellón, se aprobó el proyecto de ejecución y la Addenda al mismo y se declaró en concreto su utilidad pública.
  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud de Gas Natural, SDG, SA. y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de infraestructura gasista, como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial, la diversificación energética y la mejora en el suministro para esa zona geográfica.
  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.
  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad del gasoducto, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente Título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
  
Considerando que la Dirección General de Energía es competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 118/2.004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía resuelve
  
I. Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural, SDG, SA. para la construcción de las instalaciones correspondientes al ?gasoducto a Calig- de gas natural y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Calig, en la provincia de Castellón.
  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:
  
Primera. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 9.932,54 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figura en el expediente de solicitud, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Castellón formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización .
  
Segunda. La Compañía Gas Natural, SDG, SA. cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74 €Obligaciones de los distribuidores de gas natural- y en el punto 1 del artículo 83 €Obligaciones y derechos de los Distribuidores y Comercializadores en relación al suministro- de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.
  
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el articulo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
  
Cuarta. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. .
  
Quinta. La presente autorización se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. .
  
Sexta. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirá por las disposiciones vigentes en cada momento.
  
Séptima. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.
  
Octava. Será causa de revocación de la presente autorización:
  
- El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.
  
- El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.
  
Novena. Condiciones de orden medioambiental
  
1. En todas las zonas en las que el trazado discurre junto al camino, aproximadamente en paralelo, se aprovechará en parte o en todo el mismo como pista de trabajo para reducir la afección a los cultivos, salvo en aquellas zonas en las que se separa el trazado del camino lo suficiente como para no poder aprovecharlo como pista de trabajo.
  
2. Medidas preventivas para la flora y vegetación: previamente al inicio de las obras y con suficiente antelación, se realizará una inspección exhaustiva de la traza por personal cualificado y bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Castellón de esta Conselleria, para detectar la presencia de ejemplares de cultivo singulares o de gran envergadura que pudieran verse afectados (fundamentalmente algarrobos y en menor medida olivos e higueras) y establecer las medidas a adoptar, que podrán incluir el desvío de la traza o el transplante de ejemplares según determinen los servicios técnicos referidos. Igualmente se determinará si es necesario adoptar alguna medida específica respecto a la fauna.
  
Se considera que no deben verse afectados los ejemplares de cultivo de envergadura grande o muy grande o singulares, debiendo extremarse las medidas preventivas planteadas en el estudio: reducir la pista de trabajo al máximo y discurrir entre líneas de plantación o efectuar modificaciones de trazado. Con suficiente antelación se determinará aquellos ejemplares de cultivo que no deben ser afectados, con la supervisión y aprobación de los Servicios Técnicos de la Dirección Territorial de Castellón de esta Conselleria, así como las medidas a adoptar al respecto.
  
3. Los materiales inertes procedentes de las obras de apertura de la zanja y pista de trabajo que por sus características no puedan ser reutilizados en el relleno de la zanja deberán ser depositados en vertederos de residuos inertes debidamente identificados y legalizados.
  
Otros materiales residuales de la obra, como cables, restos de cerramientos, etc.cuyo carácter los haga asimilables a residuos sólidos urbanos, serán depositados en vertederos autorizados y aptos para tal fin.
  
4. Playas de acopio, depósitos de materiales y parques de maquinaria:
  
4.1. La ubicación de estas zonas se establecerá bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Castellón de esta Conselleria, que podrán establecer los cambios que consideren oportunos.
  
4.2. Las playas de acopio de materiales que sea necesario establecer para ejecutar las obras, así como los parques de maquinaria y vertederos o depósitos temporales, se situarán en terrenos de cultivo sin afectar en lo posible al arbolado o en terrenos desprovistos de vegetación natural o que presente un valor muy bajo. En el caso de que el impacto paisajístico fuese elevado, se tomarán las medidas necesarias para aislar visualmente las zonas mencionadas mediante el vallado temporal de las mismas.
  
4.3. Una vez finalizada la actividad en las instalaciones auxiliares citadas, se procederá a su restauración de acuerdo con las medidas contempladas para la restauración de la traza del gasoducto.
  
5. Las actuaciones de revegetación se realizarán bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Dirección Territorial de Castellón de esta Conselleria que podrán introducir las modificaciones que estimen necesarias. Se adaptará la revegetación a las siguientes directrices:
  
- Época de plantación: con carácter general entre octubre y febrero ambos inclusive.
  
- El seguimiento de las plantaciones se realizará durante al menos dos años desde que se efectúen.
  
- Las plantas serán de una o dos savias y no superarán los 50 cm. de altura, con excepción de las especies de ribera las cuales no superarán los 100 cm.
  
- El origen de las plantas será de viveros próximos al lugar de plantación, desechándose en todo caso la introducción de subespecies, variedades o razas originadas en jardinería o distintas de las autóctonas.
  
- La densidad de plantación será superior a 0,25 unidades/m², variando según las especies utilizadas.
  
En el cruce del río Seco en márgenes se utilizará fundamentalmente lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus coccifera), aladierno (Rhamnus alaternus) y espino negro (Rhamnus lycioides). En el lecho fundamentalmente adelfas (Nerium oleander) y en menor medida sauces (Salix eleagnos subsp.angustifolia).
  
No se utilizarán genistas ni retamas.
  
El uso de escolleras en el cruce de río Seco estará condicionado a que se receben las mismas con tierra para favorecer la regeneración natural.
  
5. (Repetido el ordinal en el texto original) Se cumplirá lo dispuesto en la Ley 3/1995 de vías pecuarias en caso de afección, solicitando las autorizaciones correspondientes ante esta Conselleria, e igualmente se obtendrán las autorizaciones pertinentes de ocupación de Montes de Utilidad Pública.
  
6. Se repondrán los muros de piedra afectados.
  
7. Respecto al patrimonio cultural se obtendrá previamente al inicio de la obra, con suficiente antelación, informe favorable de la Conselleria de Cultura que establecerá las medidas preventivas y correctoras a llevar a cabo, pudiendo incluir las mismas la modificación de trazado.
  
II. Aprobar el proyecto de ejecución, firmado por el Ingeniero de Caminos, D. Javier De La Peña Ortiz De Zarate y visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en fecha 19 de agosto de 2004, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolo a las condiciones que igualmente se relacionan:
  
Las características principales del proyecto que se aprueba son las siguientes:
  
- Tipo de gas: gas natural
  
- Punto de conexión (origen): Entre las válvulas V-123 y V-124 del gasoducto ?La Jana-Vinaròs-Benicarló?.
  
- Tuberías:
  
- La longitud total es de 3.303 m. y las tuberías discurren enterradas a un metro de profundidad, como mínimo, sobre su generatriz superior.
  
- Longitudes parciales y calidades
  
a) De los vértices V-0 a V-33, longitud 3.287 m. Acero al carbono de 6'' de diámetro, especificación API 5L, calidad grado B, espesor 4 mm y presión de 16 bar.
  
b) De los vértices V-33 a V-34, longitud 8 m. Acero al carbono de 2'' de diámetro, especificación API 5L, calidad grado B, espesor 3'90 mm y presión de 16 bar.
  
c) De los vértices V-34 a V-35, longitud 8 m. Acero al carbono de 3'' de diámetro, especificación API 5L, calidad grado B, espesor 4 mm y presión de 4 bar.
  
- Armario de regulación
  
Situado a la entrada del municipio, de APA/MPB(1), de caudal nominal de 1000 m³(n)/h, con presión de entrada máxima de 16 bar y de salida regulable entre 4 bar y 1 bar.
  
(1)APB (P>16 bar)
  
APA(4 bar< P £ 16 bar)
  
MPA (0'05 bar < P £ 0'4 bar).
  
- Trazado.
  
Desde el punto de conexión antes referido, sigue en dirección sur-oeste paralelo al camino de Calig-Ulldecona, hasta el vértice-22, continúa paralelamente a la carretera Calig-San Jorge, cruza el Río Seco para llegar al armario de regulación, situado a la entrada del casco urbano.
  
- Instalaciones Auxiliares:
  
- Protección catódica mediante un sistema de protección activa, consistente en unir la estructura (conducción e instalaciones) al polo negativo de una fuente de corriente continua. Se trata de un transforrectificador, cuyo polo positivo está conectado al lecho anódico o dispersor.
  
- Sistema de comunicación y telecontrol, a través de un cable de telecomunicaciones dieléctrico de fibras ópticas, instalado en conducto de polietileno.
  
- Las instalaciones eléctricas serán las necesarias en cada momento para el correcto funcionamiento del sistema y cumplimiento de la legislación específica de aplicación.
  
- Presupuesto: 496.627,28 euros.
  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:
  
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
  
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.
  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Castellón el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.
  
4ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
  
5ª El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los Organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.
  
6ª El plazo de ejecución de las obras será de 6 meses a partir de ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural, SDG, SA. podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
  
III. Declarar, en concreto, la utilidad pública del gasoducto autorizado en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 107 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
  
IV. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.