Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7765, del 21-04-2016 (2016/2667)

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de diciembre de 2015, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en la industria y los edificios del sector terciario para el ejercicio 2016.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7765

Fecha DOGV
:   21-04-2016

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - B) SUBVENCIONES Y BECAS

Número del documento
:   2016/2667


Fecha del documento
:   12-02-2016

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Tipo de documento
:   Corrección de errores

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * ayuda pública

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de diciembre de 2015, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en la industria y los edificios del sector terciario para el ejercicio 2016. [2016/2667]  
Advertidos errores en la Resolución de 22 de diciembre de 2015, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en la industria y los edificios del sector terciario para el ejercicio 2016, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7688, de 30 de diciembre de 2015, se procede a su corrección en los siguientes términos:  
En el noveno párrafo del apartado b, del punto 2, Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación, del anexo de la resolución,  
Donde dice:  
«- Sustitución de equipos para producción de calor y/o frío (bombas de calor y máquinas enfriadoras) con potencia térmica total superior a 12 kW por otros seleccionados en base a un mayor rendimiento energético, tanto para instalaciones de tipo individual como centralizadas. Los equipos que se instalen con potencia térmica nominal > 12 kW, deberán estar certificados en Eurovent o en trámite de obtener la certificación Eurovent y deberán ser equipos con una alta clasificación energética (clase B o superior en modo frío o calor, o tener un ESEER4 según condiciones Eurovent). Para los equipos de volumen refrigerante variable tipo VRV, que no disponen de programa de certificación en Eurovent, se le exigirá un EER > 3,6 y un COP > 4, o en su defecto valores estacionales de estos rendimientos superiores a 5. Las sustituciones en las que se instalen en un mismo edificio varios acondicionadores de aire cuya potencia térmica individual en modo refrigeración sea 12 kW, deberán tener cada uno de ellos una clase mínima de eficiencia energética A+/A++ (refrigeración/calefacción), según Reglamento 626/2011, de 4 de mayo de 2011, de la Comisión Europea»;  
Debe decir:  
«- Sustitución de equipos para producción de calor y/o frío (bombas de calor y máquinas enfriadoras) con potencia térmica total superior a 12 kW por otros seleccionados en base a un mayor rendimiento energético, tanto para instalaciones de tipo individual como centralizadas. Los equipos que se instalen con potencia térmica nominal > 12 kW, deberán estar certificados en Eurovent o en trámite de obtener la certificación Eurovent y deberán ser equipos con una alta clasificación energética (clase B o superior en modo frío o calor, o tener un ESEER > 4 según condiciones Eurovent). Para los equipos de volumen refrigerante variable tipo VRV, que no disponen de programa de certificación en Eurovent, se le exigirá un EER > 3,6 y un COP > 4, o en su defecto valores estacionales de estos rendimientos superiores a 5. Las sustituciones en las que se instalen en un mismo edificio varios acondicionadores de aire cuya potencia térmica individual en modo refrigeración sea 12 kW, deberán tener cada uno de ellos una clase mínima de eficiencia energética A+/A++ (refrigeración/calefacción), según Reglamento 626/2011, de 4 de mayo de 2011, de la Comisión Europea».  
  
En el último párrafo del anexo de la resolución,  
Donde dice:  
«- La auditoría deberá realizarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en las norma UNE 216501 y contener como mínimo los puntos indicados en el anexo II. El incumplimiento de alguno de los contenidos mínimos exigidos, podrá dar lugar a la revocación o minoración de la ayuda, según corresponda»;  
Debe decir:  
«- La auditoría deberá realizarse de acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas UNE-EN 16987-1, UNE-EN 16737-2, UNE-EN 16494-3, y UNE-EN 16479-4».  
  
Valencia, 12 de febrero de 2016.- El presidente: Rafael Climent González.