Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6290, del 16-06-2010 (2010/6364)

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, SA, autorización administrativa para la repotenciación de la línea eléctrica de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, doble circuito, de la línea aérea a 132 kV, doble circuito, ST Catadau-ST Villanueva, en los términos municipales de Catadau, Carlet, Tous, Guadassuar, Alzira, Antella, Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Beneixida y Villanueva de Castellón, en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2008/1234/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6290

Fecha DOGV
:   16-06-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/6364


Fecha del documento
:   26-04-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, SA, autorización administrativa para la repotenciación de la línea eléctrica de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, doble circuito, de la línea aérea a 132 kV, doble circuito, ST Catadau-ST Villanueva, en los términos municipales de Catadau, Carlet, Tous, Guadassuar, Alzira, Antella, Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Beneixida y Villanueva de Castellón, en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2008/1234/46. [2010/6364]
Visto el expediente con referencia ATLINE/2008/1234/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancias de Red Eléctrica de España, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en 28150 Alcobendas, Madrid, Paseo Conde de los Gaitanes, 177, relativo a la solicitud de 15 de diciembre de 2008 sobre autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución, y declaración, en concreto, de utilidad pública, para la repotenciación de la línea eléctrica de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, doble circuito, de la línea aérea a 132 kV, doble circuito, ST Catadau-ST Villanueva, en los términos municipales de Catadau, Carlet, Tous, Guadassuar, Alzira, Antella, Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Beneixida y Villanueva de Castellón, en la provincia de Valencia.
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente con fecha 16 de enero de 2008.
Resultando que conforme lo previsto en el artículo 3.3, apartado c, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, tras su nueva redacción dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, con relación a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la citada ley, fue solicitado por esta Dirección General a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el informe pertinente a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.
A tal efecto, con fecha 24 de junio de 2009 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la repotenciación de la línea a 132 kV, doble circuito, ST Catadau-ST Villanueva mediante el cambio de tensión de 132 a 220 kV, que está incluida en la planificación de los sectores de gas y electricidad -Revisión 2008-2016-, considerando que se trata de una instalación de transporte secundario de titularidad del Gestor de la Red de Transporte.
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, habiéndose realizado su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 5 de enero de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 27 de noviembre de 2009 y en el diario ABC de 17 de diciembre de 2009, así como en el tablón de anuncios de los ayuntamientos afectados.
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
Resultando que conforme al Decreto 88/2005, de 29 de abril, antes referido, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se dio traslado a los ayuntamientos que se relacionan a continuación, de la separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esas administraciones, a efectos de prestar su conformidad u oposición, solicitando simultáneamente a la autoridad urbanística municipal informe sobre su adaptación al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, modificado por el articulo 72 de la Ley 16/2008, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
- Ayuntamiento de Catadau, sin que figure en el expediente contestación al efecto.
- Ayuntamiento de Carlet, informando favorablemente a la instalación solicitada.
- Ayuntamiento de Tous, sin que figure en el expediente contestación al efecto.
- Ayuntamiento de Guadassuar, manifestando que la instalación transcurre por caminos en suelo no urbanizable, sin que se haya aportado las licencias necesarias para la ejecución de las mismas en el mencionado tipo de suelo, debiendo justificar el titular de las instalaciones su obtención de licencias. Que por otra parte, la repotenciación cumple con la normativa vigente, siendo todas las especificaciones técnicas propuestas, válidas para su ejecución.
- Ayuntamiento de Alzira, manifestando que la aplicación directa de la normativa urbanística municipal imposibilitaría su autorización, pero que sin embargo la línea ya existe y su trazado se encuentra contemplado en los planos del plan general, coincidiendo con el ahora solicitado, por lo que se considera que no se trata de una nueva instalación y no existen impedimentos para su autorización.
- Ayuntamiento de Antella, indicando en su informe que en relación con las normas subsidiarias el trazado discurre por suelo no urbanizable de protección agrícola, de protección de lechos públicos y protegido forestal, y en lo que respecta al futuro plan de ordenación, pendiente de aprobación definitiva, el trazado atraviesa el sector 4, de suelo urbanizable, habiendo contemplado una franja de reserva para el perímetro de protección de la línea eléctrica ya existente, además de otras zonas de suelo no urbanizable.
- Ayuntamiento de Gavarda, sin que figure en el expediente contestación al efecto.
- Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer, habiendo manifestado en su informe que se trata de una instalación existente que se pretende repotenciar, por lo que presta su conformidad con la misma, debiendo solicitar la correspondiente licencia municipal.
- Ayuntamiento de Beneixida, sin que figure en el expediente contestación al efecto.
- Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, sin que figure en el expediente contestación al efecto.
Trasladados los informes contestados a la empresa solicitante, manifiesta su conformidad con los mismos.
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, se dio traslado de la separata correspondiente para que prestaran su conformidad u oposición y en su caso el condicionado técnico procedente a la autorización solicitada, a los diferentes organismos afectados por la instalación, concretamente a:
- Red Eléctrica de España, SA, comunicando que el cruzamiento proyectado con la línea a 400 kV Beneixama-Catadau en el vano 410-411 del término de Gavarda, es reglamentario.
- Telefónica de España, SA, informando que sobre la instalación solicitada, no se oponen reparos a la ejecución de los trabajos, por haberse proyectado de conformidad con el vigente Reglamento de Instalaciones Eléctricas, con los condicionados genéricos que en el mencionado informe se contienen.
- Confederación Hidrográfica del Júcar, remitiendo informe favorable para los cruzamientos de la instalación proyectada, con los condicionados particulares y generales que en el mismo se contienen.
- Acequia Real del Xúquer, habiendo solicitado documentación complementaria que, presentada por la empresa solicitante fue remitida al referido organismo, sin que conste en el expediente manifestación posterior al respecto.
- Consta en la documentación del expediente, informe de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, respecto de los cruzamientos con las líneas eléctricas de su propiedad, comunicando su conformidad con la ejecución de la instalación.
De los mencionados escritos se dio traslado a la empresa peticionaria, manifestando su conformidad con el contenido de los mismos.
No figura en el expediente la remisión de los informes solicitados por el Servicio Territorial de Energía a los siguientes organismos:
- Acequia Real de Escalona
- Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Servicio de Vías Pecuarias.
- Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Servicio de Montes de Utilidad Pública.
- Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado.
- Diputación de Valencia
Resultando que la repotenciación de la línea eléctrica solicitada constituye una modificación de la línea existente a 132 kV, doble circuito, ST Catadau-ST Villanueva, manteniendo el trazado de la línea actual y aprovechando el pasillo eléctrico ya existente, y que la declaración de utilidad pública, conforme a la solicitud presentada, lo es, en concreto, para la ocupación temporal de aquellas parcelas afectadas por los accesos a la instalación que no se encuentran gravadas actualmente por la servidumbre de paso de energía eléctrica existente, así como de aquellas otras fincas que, aún soportándola, será necesaria su ocupación para realizar los trabajos necesarios para la repotenciación proyectada.
Resultando que consta en el expediente Resolución de 21 de noviembre de 2007 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ante la consulta efectuada a este respecto, mediante la que se considera que el proyecto propuesto, consistente en repotenciar la línea ST Catadau-ST Villanueva de Castellón a efectos de aumentar la tensión a 220 kV y aumentar el número de circuitos a dos dúplex, se considera que no está sometido a evaluación de impacto ambiental.
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es la alimentación a la tensión de 220 kV como consecuencia del fuerte desarrollo urbanístico y empresarial en la provincia de Valencia, a fin de garantizar la mejora de la calidad y capacidad del suministro eléctrico en la zona geográfica.
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
Primero
Autorizar administrativamente a la empresa Red Eléctrica de España, SA la repotenciación de la línea eléctrica de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, doble circuito, de la línea aérea a 132 kV, doble circuito, ST Catadau-ST Villanueva, en los términos municipales de Catadau, Carlet, Tous, Guadassuar, Alzira, Antella, Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Beneixida y Villanueva de Castellón, en la provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).
- Potencia máxima a transportar: 437 MVA.
- Número de circuitos: dos.
- Número de conductores por fase: dos.
- Tipología constructiva:
1) Tramo subterráneo:
a) Inicio de la línea: subestación transformadora ST Catadau.
Final de la línea: apoyo nº 1 de la línea ST Catadau-ST Villanueva.
b) Inicio de la línea: apoyo nº 74 de la línea ST Catadau-ST Villanueva.
Final de la línea: subestación transformadora ST Villanueva.
· Conductores: constará de un circuito trifásico cuyos conductores serán de aislamiento seco, tipo XLPE, con sección de 2000 mm²-cobre, que trabaja a tensión de 127/220 kV.
· Dispone de un cable de comunicaciones por fibra óptica, con cubierta OSGZ1-16/0. Los terminales unipolares son del tipo exterior, excepción hecha de los de la línea a la ST Villanueva, que son de interior, siendo sus características respectivas, aislador composite para los primeros y hexafluoruro de azufre (SF6) para los de interior.
· En el apoyo de paso a subterráneo se instalará un pararrayos de óxido metálico (sin explosores por fase de 220 kV).
· Longitud: 660 ml.
2) Tramo aéreo:
· Origen de la línea: apoyo nº 1 de la línea ST Catadau-ST Villanueva.
· Final de la línea: apoyo nº 74 de la línea ST Catadau-ST Villanueva.
· Conductores: cable de aluminio-acero, tipo dúplex Hawk (LA-280), de sección total 281'1 mm² y dos conductores por fase.
· Cables de tierra-fibra óptica: en toda su longitud lleva dos cables de tierra, tipo OPGW-15-80 de acero galvanizado, con sección total 118'3 mm².
· Aislamiento: de material composite, tipos U120AAR220+AR y C4OGL220 (compresión) de longitud total 2300 mm y 2400 mm. Las cadenas de amarre se componen de aisladores de material composite tipo U120AB220+AR.
· Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente y acero, de calidades S355J2G3 y S275JR, organizados en forma de celosía sencilla, de base cuadrada y forma tronco-piramidal desde su base al brazo inferior, prismática desde éste al superior y un castillete en la parte superior para el cable de tierra.
La configuración de los apoyos, tanto de suspensión, como de anclaje, en su configuración y refuerzos, vienen dados, finalmente, por la función de alineación o suspensión correspondiente.
· Tomas de tierra:
Verificación de las existentes, procediendo ejecutar mediante sistema mixto de picas y anillos en los que pueda resultar necesario.
· Cimentación:
Mediante macizos de hormigón en masa «pata de elefante», troncocónicos, se realizarán los refuerzos necesarios dados los nuevos esfuerzos a que están sometidos como consecuencia de los cambios previstos.
De acuerdo con el proyecto, los números de serie y la identificación de los apoyos correspondientes al tramo aéreo son los siguientes:

\* \* \* \* \*

- Longitud: 25.175 ml.
- Longitud total de la repotenciación: 25.835 ml.
- Presupuesto total: 6.243.798'04 euros.
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la modificación autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado en el colegio oficial correspondiente en fecha 16 de enero de 2008, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
2. El plazo de ejecución de la instalación será de seis meses contados a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SA, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 26 de abril de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.