Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5276, del 08-06-2006 (2006/5788)

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. para la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV denominada .La Plana-Benicarló., desde la S.T. Vall d'Alba (Apoyo 74 bis) hasta la S.T. Benicarló, en los términos municipales de Vall d'Alba, Benlloch, Vilanova d'Alcolea, Les Coves de Vinromá, Alcalá de Xivert, Santa Magdalena de Pulpis, Peñíscola y Benicarló, en la provincia de Castellón. (ATLINE /2004/246/12) Exp. 389/06.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5276

Fecha DOGV
:   08-06-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/5788


Fecha del documento
:   04-04-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Santa Magdalena de Pulpis
    * Benicarló
    * Peñíscola
    * Alcalà de Xivert
    * Vall d'Alba
    * Benlloc
    * Coves de Vinromà, les
    * Vilanova d'Alcolea
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. para la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV denominada .La Plana-Benicarló., desde la S.T. Vall d'Alba (Apoyo 74 bis) hasta la S.T. Benicarló, en los términos municipales de Vall d'Alba, Benlloch, Vilanova d'Alcolea, Les Coves de Vinromá, Alcalá de Xivert, Santa Magdalena de Pulpis, Peñíscola y Benicarló, en la provincia de Castellón. (ATLINE /2004/246/12) Exp. 389/06. [2006/5788]  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., con domicilio a efectos de notificaciones en la Av. de Burgos, 8, de Madrid, en fecha 30 de noviembre de 2004 ante el Servicio competente en materia de energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV, entre el apoyo nº 74 bis de la línea .La Plana-Benicarló., en la S.T. Vall d'Alba, hasta la S.T. Benicarló, en los términos municipales de Vall d'Alba, Benlloch, Vilanova d'Alcolea, Les Coves de Vinromá, Alcalá de Xivert, Santa Magdalena de Pulpis, Peñíscola y Benicarló, en la provincia de Castellón.   
Al mencionado escrito se adjuntaba el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial D. Javier Arroyo Caballero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Castellón, en fecha 15 de octubre de 2004.  
Resultando que los días 11 de marzo y 29 de marzo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, respectivamente, el anuncio correspondiente a la información pública prevista en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos afectados por el proyecto, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, así como a los efectos urbanísticos previstos en el artículo 75 de la Ley 16/2003. En contestación a dicho escrito, las Entidades Locales afectadas informaron, lo siguiente:  
Los Ayuntamiento de Alcalá de Xivert y Benlloch contestaron favorablemente al proyecto con los condicionados que en ellos se contienen.  
No consta en el expediente contestación de los Ayuntamientos de Peñíscola, Vall d'Alba, Vilanova d'Alcolea, Benicarló, Les Coves de Vinromà y Santa Magdalena de Pulpis, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Castellón.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
Confederación Hidrográfica del Júcar.  
Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras de la Comunidad Valenciana. Inspección de Explotación AP-7.  
Telefónica de España, SA..  
Red Eléctrica de España.  
Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras de Castellón.  
Diputación Provincial de Castellón.  
Conselleria de Medio Ambiente. Unidad Forestal de Castellón  
En respuesta a la petición de condicionado formulada por el Servicio Territorial de Energía de Castellón, los Organismos mencionados a continuación presentaron los informes correspondientes que seguidamente y, en síntesis, se relacionan:  
La Confederación Hidrográfica del Júcar informó accediendo respecto a la autorización de varios cruces por cauces públicos en todos los términos municipales afectados con los condicionados que en su informe se contienen.  
La Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, visto el informe y propuesta de la Inspección de Explotación de la Autopista Peaje Tarragona-Valencia-Alicante y habiendo dado audiencia a la sociedad concesionaria Aumar, SA., resolvió autorizar la instalación eléctrica solicitada a la altura del p.k. 362+166, con los condicionados que en su informe se contienen.  
La Dirección provincial de Castellón de la empresa Telefónica, SA. manifestó en su informe no encontrar reparo alguno a la ejecución solicitada, con las advertencias y reservas que en el mismo se mencionan.  
Red Eléctrica de España comunicó que una vez se haya efectuado el recrecido del apoyo nº197 de la línea .La Plana-Vandellós. de 400 kV, a ejecutar por la propia Red Eléctrica, el cruzamiento solicitado cumple con las condiciones reglamentarias.  
La Sección Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda estimó que la mejora presentada de la línea eléctrica existente no se encuentra sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya sea declaración o estimación de impacto ambiental. Así mismo establece una serie de condicionados para el caso de producirse la construcción de nuevas pistas de acceso a los apoyos existentes y para la ocupación temporal de vías pecuarias clasificadas en todos los municipios afectados por los cruces aéreos que se produzcan.  
El Servicio Territorial de Carreteras de Castellón de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte informó que existe interferencia con el proyecto básico, actualmente en fase de redacción, de la Autovía CV-10, p.k. 48,150, Tramo Villanueva de Alcolea-Límite de provincia. Clave 1849.  
El Servicio de Carreteras de la Diputación de Castellón informó que en el cruzamiento entre los apoyos AP-102 y AP-103 que afecta a la CV-145, se hace necesaria la solución técnica oportuna habida cuenta el gálibo de la catenaria.  
Resultando que remitidas al solicitante los condicionados presentados por los Ayuntamientos y Organismos referidos, prestó su conformidad al contenido de los mismos, solicitando se continúe el trámite para acceder a la solicitud planteada y, concretamente, manifestó respecto de los emitidos por el Servicio Territorial de Carreteras de Castellón de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y el Servicio de Carretera de la Diputación de Castellón, lo siguiente:  
Al Servicio Territorial de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte se contestó manifestando que se pretende tender el segundo circuito de la línea .La Plana-Benicarló. de 132 kV, y que ésta fue autorizada y declarada de utilidad pública en marzo de 1979 como línea de simple circuito, y cuyos apoyos están diseñados para el doble circuito que ahora se solicita. Que dicha instalación permite aprovechar la infraestructura eléctrica existente, evitando la duplicidad de líneas a efectos de garantizar los estándares de calidad de suministro eléctrico y que el trazado propuesto del segundo circuito, es el mismo que actualmente cruza la CV-10 en el p.k. 48,150, no produciéndose, en consecuencia, nuevas afecciones, ni sufriendo modificación de trazado o diferentes cruzamientos a los ya existentes.  
Al Servicio de Carreteras de la Diputación de Castellón contestó manifestando que se pretende tender el segundo circuito de la línea .La Plana-Benicarló. de 132 kV y que ésta fue autorizada y declarada de utilidad pública en marzo de 1979 como línea de simple circuito, y cuyos apoyos están diseñados para el doble circuito que ahora se solicita. Que resulta necesario proceder al tendido del segundo circuito para mantener los estándares de calidad exigidos para el suministro eléctrico en la provincia y que previo a la ejecución del cruzamiento referido se procederá a la solución técnica necesaria, máxime teniendo en cuenta el desvío del trazado previsto a realizar con motivo de la construcción del aeropuerto.  
De las referidas contestaciones se dio nuevamente traslado a las Administraciones competentes, sin que conste en el expediente manifestación alguna al respecto.  
Resultando que como antecedentes del Proyecto presentado figura que la actual línea La Plana-Benicarló, sobre la que se solicita la instalación del segundo circuito, está preparada con apoyos para doble circuito en todo su trazado, no siendo necesaria la instalación de ningún nuevo apoyo y que la misma fue autorizada y declarada como de utilidad pública por la Delegación Provincial de Castellón el 16 de marzo de 1979, aprobándose el proyecto de ejecución en fecha 23 de agosto de 1.982 y obteniéndose el Acta de Puesta en Marcha el 9 de noviembre del mismo año.  
Resultando que, de acuerdo con el proyecto firmado por el ingeniero D. Javier Arroyo Caballero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Castellón, en fecha 15 de octubre de 2004, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es garantizar el suministro en la zona de Vall d'Alba, Vilanova d'Alcolea, Peñíscola, Benicarló y localidades cercanas con una implantación importante en la demanda de empresas industriales y comerciales, así como la mejora en la calidad de servicio dada la antigüedad y limitación de potencia de la mencionada línea actual existente.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón ha informado favorablemente la solicitud.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana; y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en relación, éste último, con la Disposición Transitoria que contiene.  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme el artículo 16 del Decreto 182/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,   
Esta Dirección General de Energía resuelve  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. para la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV denominada .La Plana-Benicarló., desde la S.T. Vall d'Alba (Apoyo 74 bis) hasta la S.T. Benicarló, en los términos municipales de Vall d'Alba, Benlloch, Vilanova d'Alcolea, Les Coves de Vinromá, Alcalá de Xivert, Santa Magdalena de Pulpis, Peñíscola y Benicarló, en la provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:  
Origen de la línea: apoyo nº 74 bis, de la línea .La Plana-Benicarló..  
Fin de la línea: Pórtico de la subestación transformadora de Benicarló.  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
Tipología constructiva: aérea.  
Potencia máxima a transportar: 131 MVA.  
Número de circuitos: uno.  
Conductores: Tipo Hawk, de aluminio-acero de 281,1 mm2 de sección total, dos conductores por fase, tipo LA-280.  
Cables de tierra: En toda su longitud, dos cables, uno de acero AC-50 y otro del tipo OPGW-15 con fibras en su interior.  
Aislamiento: Cadena de aisladores compuestos tipo U120AB132P, de 650 kV de tensión soportada al choque, 320 kV de tensión soportada bajo lluvia y 1.390 mm de longitud de aislante mínima.  
Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de forma troncopiramidal y acero S355J2G3 y S275JR, organizados en forma de celosía sencilla.  
Longitud total: 45.970 m.  
Longitudes parciales:  
 Afección  
 a términos  
 Núm. Identificación entre apoyos Longituds municipales  
 de serie (m) (ver leyenda)  
 1 Entre nº 74 bis (en la  
 ST Vall d'Alba) y nº 106 11.573 1, 2 y 3  
 2 Del nº 106 al nº 126 8.363 3, 4 y 5  
 3 Del nº 126 al nº 135 3.206 5  
 4 Del nº 135 al nº 137 758 5  
 5 Del nº 137 al nº 139 734 5  
 6 Del nº 139 al nº 145 1.956 5  
 7 Del nº 145 al nº 171 8.586 5 y 6  
 8 Del nº 171 al nº 175 1.610 6  
 9 Del nº 175 al nº 192 6.194 6, 7 y 8  
 10 Del nº 192 al nº 193 256 8  
 11 Del nº 193 al nº 199 1.940 8  
 12 Del nº 199 al nº 201 547 8  
 13 Del nº 201 al nº 178  
 (compartido con la actual línea 132 kV  
 .Castellón-Ingenio-Benicarló.  
 posteriormente a desviar) 177 8  
 14 Del nº 178 hasta el pórtico de   
 la ST Benicarló 70 8  
Leyenda: (1) Vall d'Alba; (2) Benlloch; (3) Vilanova d'Alcolea; (4) Les Coves de Vinromà; (5) Alcalà de Xivert; (6) Santa Magdalena de Pulpis; (7) Peñíscola; (8) Benicarló.  
Presupuesto total: 857.799,13 euros.  
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero D. Javier Arroyo Caballero y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en Castellón, en fecha 15 de octubre de 2004, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 4 de abril de 2006.. El director general de Energía. Antonio Cejalvo Lapeña.