Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2612, del 25-10-1995 (1995/836534)

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1995, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza una central de cogeneración de ciclo combinado de 18,13 MW y la ampliación de la subestación transformadora de 132 kV, a Ford España, SA, en su Factoría de Almussafes (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2612

Fecha DOGV
:   25-10-1995

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1995/836534


Fecha del documento
:   02-08-1995

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIóN de 2 de agosto de 1995, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza una central de cogeneración de ciclo combinado de 18,13 MW y la ampliación de la subestación transformadora de 132 kV, a Ford EspaÑa, SA, en su Factoría de Almussafes (Valencia).   
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Ford EspaÑa, SA, relativo a la autorización de una central de cogeneración de ciclo combinado de 18,13 MW y la ampliación de la Subestación Transformadora de 132 kV, a Ford EspaÑa, SA, en su factoría de Almussafes (Valencia).  
Considerando que la solicitud de autorización indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2.619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana sobre impacto ambiental.  
Considerando que en el periodo de información pública no se han presentado alegaciones al proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental.  
Considerando que con fecha 20 de junio de 1995 la Consellería de Medio Ambiente formuló una declaración de impacto ambiental en la que se estimaba aceptable a los solos efectos ambientales, la realización del proyecto con las condiciones contenidas en el estudio de impacto ambiental y las prescripciones que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Visto el informe emitido por el órgano instructor del expediente, esta Dirección General resuelve:  
Primero  
Autorizar a Ford EspaÑa, SL, en su Factoría de Almussafes (Valencia) una central de cogeneración de ciclo combinado, cuyas características principales son las siguientes:  
Grupo turbina de gas-alternador:  
· Número de unidades 1  
· Potencia 13.030 kW (eléctricos)  
· Consumo específico 37.379 kW + 3%  
Caldera de recuperación:  
· Número de unidades 1  
· Generación 58 Tm/h (64 bar a 450ºC)  
· Tipo Acuotubular  
Grupo turbina de vapor-alternador:  
· Número de unidades 1  
· Potencia máxima 5.100 kW  
· Consumo específico 58 Tm/h  
Grupo turbina de vapor-compresor:  
· Número de unidades 1  
· Potencia máxima 1.150 kW  
· Consumo específico 9.000 kg/h  
Condensador:  
· Número de unidades 1  
Condensador de vacío:  
· Número de unidades 1  
Degasificador:  
· Número de unidades 1  
Instalación receptora de gas natural para turbinas de gas:  
· Número de unidades 1  
Estación de medida de gas natural para caldera de recuperación:  
· Número de unidades 1  
Segundo  
Autorizar a Ford EspaÑa, SA, la ampliación de la subestación transformadora de 132 kV en su factoría de Almussafes (Valencia), cuyas características principales son las siguientes:  
Campos de línea de 132 kV:  
Por cada campo de línea, se incluyen los siguientes elementos:  
- Un interruptor tripolar de SF6, 145 kV, 3.150 A, 31,5 kA equipado con un mando eléctrico tripolar  
- Un seccionador tripolar de dos columnas, por polo 145 kV, 1.250 A, con mando manual.  
- Tres bobinas limitadoras de intensidad de cortocircuito, monofásicas, 145 kV, 440 A, 17 mH.  
- Un seccionador tripolar de tres columnas por polo, con p.a.t. y mando manual, tipo RB-3.  
- Tres transformadores de intensidad 300-600/5-5-5 A, tipo CTG-170.  
- Tres transformadores de tensión 132:?3/0,11: ?3;0,11 kV, tipo UTE-150.  
Campo de Transformación nuevo:  
Lado de 132 kV:  
- Un interruptor tripolar de SF6, 145 kV, 3.150 A, 31,5 kA equipado con un mando eléctrico tripolar  
- Tres transformadores de intensidad 200/5-5-5 A, tensión de aislamiento 145 kV.  
- Tres pararrayos autoválvulas 120 kV, 10 kA, tensión de aislamiento 145 kV.  
Transformador:  
- Un transformador de potencia 132/20/6 kV, 45/45/25 MVA, con regulación en carga.  
Lado de 20 kV:  
- Un interruptor tripolar de P.V.A, 24 kV, 800 A, 20 kA equipado con un mando eléctrico tripolar  
- Tres transformadores de intensidad 300/5 A, tensión de aislamiento 24 kV.  
- Una reactancia de puesta a tierra, 500 A, 30 seg. para 24 kV  
- Tres pararrayos autoválvulas 20 kV, 10 kA, tensión de aislamiento 24 kV.  
- Un conjunto de medida en 20 kV, formado por dos seccionadores unipolares, de fusible y un transformador de tensión para medida entre fases.  
- Un conjunto de tres cabinas intemperie con interruptor para alimentación a las cabinas existentes.  
- Dos cabinas intemperie con seccionador, para enlace de las nuevas alimentaciones con las cabinas existentes.  
Lado de 6 kV:  
- Tres pararrayos autoválvulas 6 kV, 10 kA, tensión de aislamiento 7,2 kV.  
- Un conjunto de dos cabinas intemperie con interruptor, una para la llegada desde cogeneración y la otra para la salida de la alimentación al nuevo compresor.  
Tercero  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.  
5. Condiciones de orden medioambiental:  
a) El aceite del sistema de lubricación, posibles derrames del motor, baterías y pilas, filtros procedentes de los circuitos de trasiego del aceite, y en general cualquier otra sustancia que pueda ser catalogada como residuo tóxico y peligroso, será adecuadamente almacenada y etiquetada y entregada a un gestor autorizado, según lo dispuesto en el Real Decreto de 20 de julio de 1988, núm. 833/1988, de Residuos Tóxicos y peligrosos. Por ser productor de residuos tóxicos y peligrosos la empresa estará sujeta a todo lo dispuesto en el anterior real decreto, así como a la Ley 20/1986, de 14 de mayo.  
b) Las emisiones de gases a la atmósfera estarán en todo momento dentro de los límites marcados por el cuadro 27 ("Actividades industriales diversas no especificadas en este anexo"), del Anexo IV ("Niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera para las principales actividades industriales potencialmente contaminadoras de la atmósfera"), correspondiente al Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre de protección del ambiente atmosférico.  
c) Todos los gases de escape procedentes de la combustión en el proceso de cogeneración, saldrán al exterior a través de chimeneas que cumplirán en todo momento con la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.  
d) Se dotará a la instalación de la infraestructura permanente que permita, en cualquier momento, la toma de muestras para el control, inspección y vigilancia del nivel de emisiones.  
e) Se incorporarán los silenciadores y equipos necesarios para la reducción de los niveles sonoros, de forma que no se transmita a posibles viviendas, casas de campo y en general cualquier edificación próxima, más de 40 dB(A) diurnos (de 8 h. a 22 h.) ni más de 30 dB(A) nocturnos (de 22 h. a 8 h.).  
f) Se realizará un control semestral de los niveles y de la composición de gases emitidos a la atmósfera por una Empresa Colaboradora de la Administración. Dicho control cumplirá los requisitos exigidos en Decreto 833/1.975 de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1.972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico, siendo los resultados remitidos a la Direcció General de Qualitat Ambiental  
g) Con el fin de reducir las emisiones de NOx, se aconseja la instalación de un sistema catalítico de reducción selectiva, u otro procedimiento análogo, que elimine gran parte del contenido de NOx de los gases de escape.  
Cuarto  
Ford EspaÑa, S.A. solicitará en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia el reconocimiento y registro en el régimen especial de instalaciones de producción eléctrica, de acuerdo con lo establecido en el art. 2º de la Orden 11.07.95 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo (DOGV 20.07.95).  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso ordinario ante el Conseller de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 2 de agosto de 1995.- El director general de Industria y Energía: José Luis Ramírez Sorribes.