Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5988, del 03-04-2009 (2009/3652)

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, entrada-salida en la ST Llanera de Ranes de la línea a 132 kV ST Alcudia - ST Ollería - ST Alcoy, en los términos municipales de L'Alcudia de Crespins, Xàtiva, Canals, Cerdà y Llanera de Ranes, en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2007/800/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5988

Fecha DOGV
:   03-04-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/3652


Fecha del documento
:   19-02-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Xàtiva
    * Alcúdia de Crespins, l'
    * Llanera de Ranes
    * Canals
    * Cerdà
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, entrada-salida en la ST Llanera de Ranes de la línea a 132 kV ST Alcudia - ST Ollería - ST Alcoy, en los términos municipales de L'Alcudia de Crespins, Xàtiva, Canals, Cerdà y Llanera de Ranes, en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2007/800/46. [2009/3652]
Visto el expediente con referencia ATLINE/2007/800/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones 48990 Erandio (Vizcaya), Ribera de Axpe, 5-2º, relativo a la solicitud de 5 de noviembre de 2007, sobre autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, entrada - salida en la ST Llanera de Ranes de la línea a 132 kV ST Alcudia - ST Ollería - ST Alcoy, en los términos municipales de L'Alcudia de Crespins, Xàtiva, Canals, Cerdà y Llanera de Ranes, en la provincia de Valencia, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública.
Al mencionado escrito se adjunta el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en fecha 22 de octubre de 2007.
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 13 de marzo de 2008, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 25 de marzo de 2008 y en el periódico El Mundo de fecha 20 de marzo de 2008, así como en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y con los artículos 52 y 53 de la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico.
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado a los Ayuntamientos de Llanera de Ranes, Cerdà, Canals, Xàtiva y L'Alcudia de Crespins, de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esos Organismos, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.
- Los Ayuntamientos de Llanera de Ranes y Cerdà no presentaron alegaciones a la mencionada solicitud.
- El Ayuntamiento de Canals informó contestando favorablemente a la instalación.
- El Ayuntamiento de Xàtiva contestó informando desfavorablemente a la instalación por cuanto que ésta atraviesa, a su paso por el término municipal, masas arboladas y de matorral, por lo es necesaria la presentación del estudio de declaración de impacto ambiental y el estudio de integración paisajística.
- El Ayuntamiento de L'Alcudia de Crespins manifestó, mediante informe técnico municipal, oposición al proyecto presentado, solicitando la introducción en el mismo de las modificaciones siguientes: a) Cambiar la ubicación del apoyo V-3 a una nueva ubicación como se indica en el plano del informe técnico municipal, b) Ejecutar en subterráneo el trazado de la línea desde la conexión con la línea de 132 kV ST L'Alcudia - ST Ollería - ST Alcoy, hasta el punto V-3 del proyecto, para que no se vean afectadas instalaciones, servicios y edificaciones existentes, así como las que se crearán tras la ampliación del suelo urbano en la localidad, y c) Ejecutar el trazado de la línea desde el punto V-3 cambiando de ubicación hasta el punto V-4 en aéreo, como se indica en el plano del informe técnico municipal.
Resultando que fueron remitidos los anteriores informes a la empresa peticionaria, habiendo contestado en el siguiente sentido:
- Al Ayuntamiento de Canals, la empresa peticionaria manifiesta su conformidad con el condicionado presentado.
- Al Ayuntamiento de Xàtiva, la empresa peticionaria manifiesta la no procedencia de la redacción de los estudios solicitados por cuanto que por resolución, de fecha 26 de septiembre de 2007, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, se considera que la instalación proyectada no debe someterse a evaluación de impacto ambiental por ser instalaciones auxiliares del proyecto «Conexiones del curso bajo del río Júcar con el tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó», el cual ya ha sido sometido a procedimiento medioambiental por el Ministerio de Medio Ambiente.
- En cuanto a los condicionados del Ayuntamiento de L'Alcudia de Crespins, la empresa peticionaria manifiesta, en primer lugar, que la línea eléctrica a construir forma parte del proyecto de trasvase Júcar-Vinalopó, discurriendo ésta por el pasillo eléctrico del mismo, aprobado mediante resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 22 de junio de 2007, previa resolución de 8 de mayo de 2006 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático por la que se emitió declaración de impacto ambiental favorable, dándose expresa audiencia al Ayuntamiento de L'Alcudia de Crespins en la tramitación del mencionado proyecto. En segundo lugar, y en cuando al planeamiento vigente en este municipio, el trazado proyectado discurre por suelo de uso agrícola común y espacios libres, asimismo esta empresa, en su condición de beneficiaria, ha ido informando personalmente a los particulares afectados por el trazado de la línea y que están reflejados en la relación de bienes y derechos del proyecto. En tercer lugar, y referente a la apreciación de que la instalación eléctrica obstaculice posibles ampliaciones del suelo urbano, se indica que la futura construcción del corredor de servicio que se lleve a cabo en la zona, formará parte de los deberes de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística, en cuanto a dotaciones públicas se refiere, no entendiendo esta empresa la relación entre dicha actuación urbanística venidera con la presente solicitud de informe. Por último, y en cuando a la petición de soterramiento de la instalación, cabe señalar que la obligación legal exigible al titular, para que una línea aérea sea transformada en subterránea, exige que los terrenos estén urbanizados o en curso de urbanización, situación que no se da en el caso concreto. Así el procedimiento establecido al efecto tiene su encaje en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, en sus artículos 154 y siguientes, donde se podrá solicitar la variación del tendido existente como consecuencia de los proyectos y planes aprobados por la administración.
- El Ayuntamiento de L'Alcudia de Crespins, en contestación a las respuestas emitidas por la empresa peticionaria, solicita se proceda al soterramiento de la línea en toda la extensión que transcurre por la zona comprendida entre el casco urbano residencial y el polígono industrial. En respuesta a ello, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, se reitera en sus escritos anteriores, ya que la afección en aéreo de la línea eléctrica a las vías de comunicación no son motivo suficiente para pedir su soterramiento.
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:
Enagas SA informa favorablemente a la instalación, no desprendiéndose de la documentación influencias eléctricas significativas sobre el gasoducto Valencia - Alicante.
Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Dirección General de Obras Públicas. Servicio Territorial de Carreteras, informa favorablemente el proyecto presentado.
Telefónica de España SAU, no opone reparo alguno en la ejecución de los trabajos proyectados.
Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valencia, resuelve autorizar el cruce aéreo de la Autovía A-35, y manifiesta que carece de competencia para emitir informe alguno con respecto al cruzamiento con la antigua N-430. Igualmente se manifiesta la Diputación de Valencia y el Servicio Territorial de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte respecto al cruzamiento con la N-430. Así, tal y como consta en el resultando anterior resulta remitidos a los ayuntamientos afectados la separata de la instalación proyectada a estos efectos.
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Servicio Forestal. Vías Pecuarias, no opone reparo alguno en la ejecución de los trabajos.
La Confederación Hidrográfica del Júcar solicitó documentación complementaria respecto a los cruzamientos y paralelismos proyectados. La empresa solicitante aportó la documentación requerida y la Confederación Hidrográfica del Júcar remitió la contestación al informe requerido, accediendo a la solicitud de autorización para los cruzamientos proyectados, y en concreto, Barranco del Soldat, Afluente Barranco Roig, Barranco Roig y Afluente del Río Cañoles, con las condiciones particulares y generales que en el mismo se contienen.
Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, manifiesta su conformidad con las afecciones a líneas eléctricas de baja tensión, media tensión y alta tensión hasta 66 kV, de su propiedad, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en el proyecto.
Resultando que los condicionados presentados por los Organismos referidos son conocidos y aceptados por la empresa solicitante.
Resultando que consta en el expediente consulta efectuada por la empresa peticionaria a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, sobre la no necesidad de modificación de la declaración de impacto ambiental, por cuanto que esta línea está incluida en las instalaciones auxiliares del proyecto de conducción Júcar-Vinalopó, aprobado definitivamente mediante Resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 22 de junio de 2007, previa declaración de impacto ambiental por Resolución de 8 de Mayo de 2006 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y Cambio Climático, publicada en el BOE de 14 de Julio de 2006, y decisión de la misma, de 11 de abril de 2007, de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de adaptación, publicada en el BOE de 11 de Mayo de 2007, así como la contestación emitida por el jefe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de fecha 26 de septiembre de 2007, no considerando necesario someter el proyecto de ejecución a un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental.
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentados, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de suministro eléctrico a la estación de bombeo ubicada en el territorio municipal de Llanera de Ranes, con destino a la denominada conexión del curso bajo del río Júcar con el tramo V de la conducción Júcar-Vinalopó, así como garantizar, con el menor impacto posible, las necesidades actuales y futuras que por aumento de consumos se puedan producir en esta zona geográfica.
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Esta Dirección General de Energía resuelve:
Primero
Otorgar autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, entrada-salida en la ST Llanera de Ranes de la línea a 132 kV S.T. Alcudia - ST Ollería - ST Alcoy, en los términos municipales de L'Alcudia de Crespins, Xàtiva, Canals, Cerdà y Llanera de Ranes, en la provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:
- Origen de la línea: apoyo nº 99 bis, de la línea ST Alcudia - ST Olleria - ST Alcoy.
- Fin de la línea: pórtico de la subestación transformadora de Llanera de Ranes.
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
- Frecuencia: 50 Hz.
- Tipología constructiva: aérea.
- Potencia máxima a transportar: 131 MVA.
- Número de circuitos: dos.
- Conductores: de aluminio - acero, tipo Hawk de 281'1 mm² de sección total, un conductor por fase.
- Cables de tierra: en toda su longitud lleva dos cables de tierra de acero galvanizado con fibra óptica en el interior, de los tipos Arte-53 y OPGW-15-80 de diámetros respectivos, 9'85 mm. y 15'00 mm.
- Aislamiento: Cadena de aisladores de composite tipo U120AB132P, con nivel de tensión de 130 kV.
- Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente y acero S355J0 y S275JR, organizados en forma de celosía doble. Forma troncopiramidal desde la base al brazo inferior, prismática desde éste al superior y dos castilletes en la parte superior.
- Longitud total: 5.206 m.
- Longitudes parciales:
Leyenda: (1) Alcudia de Crespins; (2) Xàtiva; (3) Canals; (4) Cerdà (dos apoyos); (5) Llanera de Ranes.
- Presupuesto total: 974.813'40 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 22 de octubre de 2007, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
2. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses desde la ocupación real de las fincas afectadas. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.
4. En el caso de que para finalizar la ejecución de la instalación objeto del proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, deberá ser solicitado al Servicio Territorial de Energía de Valencia, que establecerá, en su caso, las condiciones que le sean de aplicación. No obstante lo anterior, transcurridos dos meses desde la obtención del certificado de finalización parcial de obra, sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión, procediendo a su desconexión en el caso de que ya estuviera en funcionamiento.
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
6. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
7. Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 19 de febrero de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.