Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6450, del 01-02-2011 (2011/866)

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Red Eléctrica de España, SAU, para la nueva línea eléctrica aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, ST Bernat-ampliación de la ST Alzira- a ST Catadau y variante de la línea eléctrica a 220 kV ST Catadau-T de Alzira. Expediente ATLINE/2009/494/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6450

Fecha DOGV
:   01-02-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/866


Fecha del documento
:   30-12-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Red Eléctrica de España, SAU, para la nueva línea eléctrica aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, ST Bernat-ampliación de la ST Alzira- a ST Catadau y variante de la línea eléctrica a 220 kV ST Catadau-T de Alzira. Expediente ATLINE/2009/494/46. [2011/866]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2009/494/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Red Eléctrica de España, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 48932 Erandio, Vizcaya, Ribera de Axpe, 5, relativo a la solicitud sobre autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública, para la nueva línea eléctrica aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, ST Bernat-ampliación de la ST Alzira- a ST Catadau y variante de la línea eléctrica a 220 kV ST Catadau-T de Alzira, en los términos municipales de Alzira, Guadassuar, L'Alcúdia, Benimodo, Carlet y Catadau, en la provincia de Valencia.  
Al mencionado escrito se adjunta el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, en fecha 13 de enero de 2010.  
Resultando que conforme a lo previsto en el artículo 3.3., apartado c, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, tras su nueva redacción dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, con relación a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la citada Ley, fue solicitado por esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el informe pertinente a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 5 de marzo de 2010 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y visto el documento de «Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016», aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana del día 8 de marzo de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 10 de marzo de 2010, en el diario ABC de fecha 17 de marzo de 2010.  
Igualmente se expuso en el tablón de anuncios de los ayuntamientos afectados por la instalación, sin que figure en el expediente la justificación correspondiente al edicto cumplimentado por el Ayuntamiento de Catadau, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, han sido presentados los escritos de alegaciones siguientes:  
1. Ferrán Gregori i Ferrer, en nombre de La Unió de Llauradors i Ramaders manifiesta: 1. Que el impacto visual de la instalación actuará negativamente sobre el desarrollo turístico de la zona por los efectos perjudiciales sobre el paisaje. 2. Que los intereses de los agricultores afectados se verán perjudicados durante la construcción de la instalación y después, con su implantación, por lo que solicita que se tengan en cuenta los derechos y perjuicios realmente afectados en la valoración que se produzca llegado el caso, solicitando que no se otorgue la autorización solicitada. 3. Subsidiariamente, se solicitan y determinan una serie de medidas y recomendaciones para su ejecución, relacionadas con la tipología de la línea (se debería soterrar para minimizar el impacto visual), con el trazado (siempre que sea posible deberá transcurrir por viales públicos) y en particular, con los derechos adquiridos y que pudieran verse alterados con su construcción.  
2. Consuelo Añó Perol, propietaria de la parcela catastral nº 19 del polígono nº 9 de Carlet, manifiesta: 1. Que el perjuicio ocasionado realmente para la alegante durante la construcción de la instalación y después, con su implantación, deberá tenerse en cuenta a efectos de su valoración. 2. Que la ubicación del apoyo nº T34 en su parcela supone un afección que le provocará los siguientes perjuicios: La ocupación temporal supondrá el arrancado de gran parte del arbolado y para homogeneizar la plantación deberá arrancar el resto, cuestión que deberá ser tenida en cuenta en la valoración; La exagerada ocupación temporal (1600 m²), así como la servidumbre de paso, se debe a la ubicación del apoyo T34 en el lado opuesto al camino de acceso a la finca, minimizándose si se eliminara la torre o se situara junto al camino de acceso.  
3. María Roig Puchol, propietaria de la parcela 107 del polígono 19 de Guadassuar, manifiesta en síntesis: 1. Que es propietaria por herencia, y solicita se corrija la Relación de Bienes y Derechos afectados en la que figura su padre adoptivo, D. Ismael Arnandis Serrano. 2. Que manifiesta su disconformidad con la actuación y solicita que la línea no afecte a su parcela, pues se encuentra en explotación, solicitando además el cambio de ubicación del poste eléctrico fuera de la misma. 3. Que si bien se encuentra expuesto al público el Estudio de Integración Paisajística, no se tiene conocimiento de que se haya tramitado el Plan de Participación Pública.  
4. Vicente Sais Gimeno y Vicente Sais Colomina, mediante escritos independientes, como propietarios de las parcelas 23 y 24, respectivamente, del polígono 35 de Guadassuar, manifiestan su disconformidad con la actuación y solicitan que la línea no afecte a su parcela, pues se encuentra en explotación, solicitando además el cambio de ubicación del poste eléctrico fuera de la misma. 2. Que si bien se encuentra expuesto al público el Estudio de Integración Paisajística, no se tiene conocimiento de que se haya tramitado el Plan de Participación Pública.  
Trasladados los referidos escritos a la empresa solicitante, manifiesta:  
- En cuanto a la alegación 1ª: Red Eléctrica de España, SAU manifiesta que el proyecto reúne todos los requisitos legalmente exigibles, así como el Estudio de Impacto Ambiental, entre ellos, que este último se ha desarrollado incluyendo todos los aspectos recogidos e indicados por el órgano ambiental como resultado del procedimiento establecido en Real Decreto 1/2008 de consultas previas. Que el impacto visual ha sido analizado en el Estudio de Integración Paisajística que acompaña al Estudio de Impacto Ambiental y en su mayoría es de carácter leve, tanto durante la fase de construcción, como durante la explotación. Que los caminos a utilizar en la fase de construcción serán públicos y que no dificultarán el normal desarrollo de las actividades agrícolas, adoptando una serie de medidas preventivas cuyo fin es minimizar los efectos derivados del tráfico de maquinaria, incluidas en el Plan de Vigilancia Ambiental que recogerá además las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental. A continuación y respecto de las recomendaciones del expositivo tercero, la mayoría de las mismas manifiesta, que están contempladas como medidas correctoras en el Estudio de Impacto Ambiental. Por último, para el caso concreto de la solicitud de soterramiento, indica que el sistema eléctrico queda contemplado en la planificación energética tras un proceso de evaluación ambiental estratégica en el que son consultadas las comunidades autónomas, e implantar una línea soterrada supondría la modificación del mismo, además de acarrear cambios en el conjunto de la red, pues afectan a la funcionalidad, flexibilidad y calidad del sistema en la zona donde se implantan, ya que las mismas tienen unas limitaciones que reducen los niveles de seguridad y disponibilidad de la red de transporte.  
- En cuanto a la alegación 2ª, señala Red Eléctrica que el proyecto reúne todos los requisitos legalmente exigibles, así como el Estudio de Impacto Ambiental, entre ellos, que éste último se ha desarrollado incluyendo todos los aspectos recogidos e indicados por el órgano ambiental como resultado del procedimiento establecido en Real Decreto 1/2008 de consultas previas. Por otra parte, indica que los caminos a utilizar en la fase de construcción serán públicos y que no dificultarán el normal desarrollo de las actividades agrícolas, adoptando una serie de medidas preventivas cuyo fin es minimizar los efectos derivados del tráfico de maquinaria, incluidas en el Plan de Vigilancia Ambiental que recogerá además las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental. Expone igualmente que el proyecto y trazado de la línea se ajusta a la legislación vigente, y respecto del planteamiento de la alegante referido al cambio de ubicación del apoyo nº T34, manifiesta que esta torre, concretamente, es un ángulo de amarre, necesaria para las series 11 y 12 que van desde el apoyo nº T32 al apoyo nº T36, lo que significa que su eliminación o cambio de situación supone, intrínsecamente, cambio en las afecciones de los propietarios comprendidos entre esos apoyos.  
- Respecto a las alegaciones 3 y 4, indica que los datos erróneos en la Relación de Bienes y Derechos afectados han sido obtenidos de la Dirección General del Catastro, por lo que se suponen correctos, indicando no obstante que se depurarán los referidos datos con el fin de que no contengan errores en el momento de iniciar la fase de expropiación. Por otra parte, señala Red Eléctrica que el proyecto reúne todos los requisitos legalmente exigibles, así como el Estudio de Impacto Ambiental, entre ellos, que este último se ha desarrollado incluyendo todos los aspectos recogidos e indicados por el órgano ambiental como resultado del procedimiento establecido en Real Decreto 1/2008 de consultas previas, en cuyo trámite y mediante documento inicial se ha puesto en conocimiento de los interesados (periodo entre el 13.05.2008 y 04.09.2008) la información preliminar a la posible afección paisajística de la instalación. Indica igualmente que el proyecto y trazado de la línea se ajusta a la legislación vigente, además de estar contemplado en la planificación energética tras un proceso de evaluación ambiental estratégica en el que son consultadas las comunidades autónomas.  
Resultando que de conformidad a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se ha procedido a emitir consulta a las administraciones públicas afectadas para la definición de la amplitud y del nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado a los ayuntamientos afectados de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado a los mismos y de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y en el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
No figura en el expediente la respuesta al informe solicitado a los Ayuntamientos de Benimodo y Catadau, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía.  
En cuanto a los remitidos por el resto de los ayuntamientos afectados, se indica lo siguiente:  
- Por parte del Ayuntamiento de Alzira se vino a indicar en su contestación que la instalación es compatible con el vigente Plan General de Ordenación.  
- En cuanto al remitido por el Ayuntamiento de Guadassuar, se considera que se pueden ejecutar las instalaciones conforme indica el correspondiente proyecto de ejecución, condicionado a la obtención de las autorizaciones que se indican, en especial aquellas referentes a impacto ambiental y suelo no urbanizable.  
- Respecto al remitido por el Ayuntamiento de L'Alcúdia, el informe manifiesta que la información referida al término de L'Alcúdia es correcta y se corresponde con la ordenación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado el 30 de julio de 2002. Continúa indicando que de las tres alternativas de trazado previstas, la tercera es la más desfavorable para el municipio, y sería la primera la de menor incidencia sobre suelos urbanos y urbanizables. Que la opción elegida, la segunda, presenta una incidencia mínima en suelo urbano y urbanizable del casco urbano de L'Alcúdia, pero pasa a una distancia de 600 metros del núcleo urbano residencial de Montortal, siendo un asentamiento histórico de viviendas permanente con la presencia de 150 habitantes censados, por lo que sería conveniente reestudiar ese tramo del trazado para alejarlo del mismo.   
- Por último, en cuanto al remitido por el Ayuntamiento de Carlet, se indica en su informe una relación de fincas de su término municipal que en la Relación de Bienes y Derechos afectados que acompaña a la información pública contienen algún error de titularidad o naturaleza, manifestando que al encontrarse en un zona eminentemente agrícola es importante que se respeten las medidas previstas para el tendido manual del cable piloto y que se realicen las restauraciones adecuadas, tanto en suelo, como en vegetación e infraestructuras.  
Los mencionados informes contestados le fueron remitidos a la empresa solicitante, que vino a manifestar su conformidad con los del Ayuntamientos de Alzira, Guadassuar y Carlet, señalando respecto a este último y en cuanto a los datos erróneos de la Relación de Bienes y Derechos afectados, que han sido obtenidos de la Dirección General del Catastro, por lo que se suponen correctos, indicando no obstante que se depurarán los referidos datos con el fin de que no contengan errores en el momento de iniciar la fase de expropiación.  
- En cuanto a las manifestaciones del Ayuntamiento de L'Alcúdia, indica Red Eléctrica de España, SAU lo siguiente: 1. Que las discusiones sobre la traza de la línea ya fueron ventiladas en la fase de consultas previas, pero que, en cualquier caso, como se recoge en el informe, la alternativa elegida presenta una incidencia mínima en el suelo urbano del núcleo urbano y se mantiene a 600 metros del residencial de Montortal, cumpliendo sobradamente las distancias mínimas exigidas en la legislación eléctrica, añadiendo que cualquier variación en el trazado afectaría al trámite de consultas previas y a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Que asimismo, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental recogido en la legislación vigente y que durante la fase de consultas a las administraciones públicas afectadas fueron analizadas las alternativas propuestas y las alegaciones efectuadas, para finalmente, emitir el correspondiente informe por el órgano ambiental competente, en el que determina textualmente que: «El corredor B parece el que más fácilmente permite sortear las construcciones y demás condicionantes de la línea frente al A, más próximo este último a edificaciones, yacimientos catalogados, y en paralelo con otra línea existente. El corredor C parece sortear todos los condicionantes, aunque presenta una mayor longitud y cruza un pequeño tramo de suelo forestal asociado al cauce del río Magro y monte de utilidad pública, por lo que la Sección Forestal desaconseja esta opción; por otro lado, según cita informe del Ayuntamiento de L'Alcúdia, parece ser incompatible con las previsiones del PGOU. El tramo final (corredor D), considerando las características del entorno, parece una solución factible.» 2. Que en cuanto a la ubicación de las instalaciones eléctricas sobre suelo urbano, es de aplicación a este supuesto el Nuevo Reglamento sobre Condiciones Técnicas y de Seguridad e Instrucciones Técnicas Complementarias que recoge expresamente en su artículo 5.12.2 que se podrán autorizar los tendidos aéreos en las zonas de reserva urbana en municipios con PGOU aprobado.  
Trasladada la contestación de la empresa peticionaria al Ayuntamiento de L'Alcúdia, a efectos de manifestar su conformidad o reparos con el mismo, no figura en el expediente presentación de manifestación alguna en el sentido indicado.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), devolviendo la documentación remitida por no ser de su competencia, indicando que el cruzamiento solicitado del ferrocarril de Villanueva, pk 60+564 no corresponde a ninguna línea gestionada por ADIF, sino a la línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).  
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), manifestando en su informe sobre el cruzamiento con la línea 1 Bétera-Villlanueva de Castellón, en el pk 60/570, que no tiene inconveniente alguno para que se pueda efectuar la instalación, dando conformidad para su autorización administrativa e indicando las condiciones que afectan a la misma.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, indica la conformidad con la instalación respecto de la afección a las líneas de 132 kV y Media Tensión, siempre que se cumplan las distancias reglamentarias y se ejecute conforme a lo reflejado en los planos.  
- Telefónica de España, SAU, manifestando no oponer reparo alguno a la ejecución de los trabajos, con los condicionados genéricos que se contienen en el referido escrito.  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras, remitiendo oficio mediante el que comunican que la instalación no afecta a carreteras de su competencia.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, remitiendo informe en el que se autorizan los cruces sobre los cauces públicos que vienen señalados en el mismo y con las condiciones particulares y generales que contiene, determinando que los apoyos, en todo momento estarán fuera de los terrenos del dominio público hidráulico, debiendo respetar la zona de servidumbre legal de 5 metros.  
- Acequia Real del Júcar, manifestando en su informe que no se observan de la documentación que los apoyos de la instalación afecten a los cauces de la Comunidad, y determinando las condiciones generales y particulares que en el mismo se contienen.  
- Enagas, SA, manifestando en su informe que de la documentación remitida se desprende que no se han de esperar influencias eléctricas significativas sobre el gasoducto, siempre que se cumplan las distancias proyectadas, indicando los requerimientos generales de obligado cumplimiento para aquellas obras que se realicen en las inmediaciones del gasoducto.  
- Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, sobre cruce aéreo con la autovía A-7, pk 869+300 en los términos municipales de Guadassuar y L'Alcúdia, informando en sentido favorable a la documentación acompañada.  
No consta en el expediente respuesta al informe solicitado por el Servicio Territorial de Energía al Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, pese a la reiteración de la solicitud efectuada.  
Resultando que los condicionados presentados por los organismos referidos fueron remitidos a la empresa peticionaria, habiendo manifestado su aceptación y conformidad con los mismos.  
Considerando que con fecha 14 de octubre de 2010 la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental estimando favorable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de línea eléctrica a 220 kV entre la ST Bernat (ampliación de la ST Alzira) y la ST Catadau, el cual incluye la adaptación de dos líneas eléctricas existentes (modificaciones necesarias para ejecutar el proyecto), promovido por Red Eléctrica de España, SAU, en los términos municipales de Alzira, Guadassuar, L'Alcúdia, Benimodo, Carlet y Catadau, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente, estableciendo a continuación los condicionados específicos que se tienen por reproducidos en su integridad.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es la conexión de las subestaciones transformadoras, sitas en Catadau y Alzira, a fin de que, por parte del gestor del sistema, pueda mallarse la red de transporte eléctrico existente y servir de apoyo a la red de distribución para así contribuir a la demanda eléctrica solicitada en los municipios de esta zona geográfica y su entorno.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que de la documentación aportada se viene a justificar el diseño y construcción de todos los elementos de la instalación eléctrica solicitada, la adaptación de su trazado, en la mayor medida de lo posible, a los planes urbanísticos aprobados por los ayuntamientos afectados, la imposibilidad por cuestiones técnicas, medioambientales o constructivas de las alternativas propuestas, la aceptación de los condicionados impuestos por los organismos afectados y por último, la compatibilidad, cuando ello ha sido posible, con los aspectos técnicos y económicos respecto a la ubicación y trazado idóneo de las nuevas instalaciones de la línea eléctrica, con los derechos particulares.  
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a la empresa Red Eléctrica de España, SA, la nueva línea eléctrica aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV, doble circuito, ST Bernat-ampliación de la ST Alzira- a ST Catadau y variante de la línea eléctrica a 220 kV ST Catadau-T de Alzira, en los términos municipales de Alzira, Guadassuar, L'Alcúdia, Benimodo, Carlet y Catadau, en la provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).  
- Potencia máxima a transportar: 894 MVA por circuito.  
- Número de circuitos: dos. En la variante de la línea eléctrica a 220 kV ST Catadau-T de Alzira, un circuito.  
- Número de conductores por fase: dos.  
- Tipología constructiva: aérea.  
1) Línea aérea de alta tensión a 220 kV ST Bernat-ampliación de la ST Alzira- a ST Catadau.  
· Origen de la línea: pórtico de la ST Bernat que llega, mediante vano destensado, al apoyo T1 (situado en sus proximidades).  
· Final de la línea: apoyo T50 (situado en las proximidades de la ST Catadau), mediante vano destensado, hasta el pórtico de la ST Catadau.  
Conductores: son del tipo Cóndor AW, cuya sección total es de 454'50 mm².  
Cable de tierra: se instalará un cable de tierra en toda su longitud, del tipo 7N7AWG, con sección total de 73'87 mm².  
Cable óptico: dispone de un cable óptico OPGW del tipo I17 kA, de sección 119 mm².  
Aislamiento: los aisladores a utilizar son de material composite, del tipo 11, cuya longitud total es de 2500 mm.  
Las cadenas de suspensión sencilla están constituidas por un bastón de material composite, y las de amarre horizontales están formadas por dos bastones en paralelo.  
Apoyos: están constituidos por torres metálicas de celosía, significándose a continuación, los distintos tipos usados, del total de cincuenta apoyos nuevos a instalar. Son estos: Tipo Drago 1000-1600 armados H51 y H52\* (doble cuerno); Tipo Tejo 4000-6000 armados H52 (doble cuerno); Tipo Tejo 6000 H52 (doble cuerno) + 3 crucetas rectas; y tipo MAP70 H52 (doble cuerno).  
Cimentación: formada por cuatro macizos de hormigón en masa, en forma de «pata de elefante» uno por cada pata, calculados de acuerdo con el tipo de terreno en donde se implantan.  
Puesta a tierra: se instalan en base a anillos cerrados de acero descarburado.  
De acuerdo con el proyecto, los números de serie y la identificación de los apoyos correspondientes a la línea eléctrica ST Bernat-ampliación de la ST Alzira- a ST Catadau son los siguientes:  
  
- Longitud: 15.475'06 ml.  
2) Variante de la línea aérea de alta tensión a 220 kV ST Catadau-T de Alzira.  
· Origen de la línea: apoyo T30B (existente), en las proximidades de la ST Catadau.  
· Final de la línea: apoyo T31 (nuevo), en las proximidades de la ST Catadau que sustituye al Apoyo nº 31(existente), que se desmonta.  
Conductor: es del tipo HEN, cuya sección total es de 298'1 mm².  
Cable de tierra: se instala un cable de tierra en su longitud, del tipo Acero-70 (existente), siendo su sección total de 67'3 mm².  
Aislamiento: los aisladores a utilizar son de material composite, del tipo 11, cuya longitud total es de 2.500 mm.  
Las cadenas de suspensión sencilla están constituidas por un bastón de material composite, y las de amarre horizontales están formadas por dos bastones en paralelo.  
Apoyo: se instala un apoyo tipo Drago 3200 F51, con armado H51, dada su actuación como final de línea.  
Cimentación: formada por cuatro macizos de hormigón en masa, en forma de «pata de elefante» uno por cada pata, calculados de acuerdo con el tipo de terreno en donde se implanta.  
Puesta a tierra: se instalan en base a anillos cerrados de acero descarburado.  
Longitud del vano: 284'55 ml (incluido vano destensado al pórtico de la subestación).  
Términos municipales afectados: Carlet y Catadau  
- Presupuesto total: 5.461.643 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la instalación autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado en el colegio oficial correspondiente en fecha 13 de enero de 2010, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
3. Para la puesta en servicio y mantenimiento de líneas, el titular de la presente autorización administrativa deberá dar cumplimiento a cuantos requisitos de presentación y elaboración quedan determinados en el artículo 20 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente. Asimismo, Red Eléctrica de España, SAU deberá adoptar las medidas y actuaciones precisas para dar cumplimiento al contenido de la Resolución de 14 de octubre de 2010 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental de la instalación eléctrica autorizada, así como de los condicionantes medioambientales que se contienen en la misma.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 30 de diciembre de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
Relació de béns i drets afectats de la línia elèctrica a 220 kV ST Bernat-ampliació de la ST Alzira- a ST Catadau i variant de la línia elèctrica a 220 kV ST Catadau-terme d'Alzira  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
Relación de bienes y derechos afectados de la línea eléctrica a 220 kV ST Bernat-ampliación de la ST Alzira- a ST Catadau y variante de la línea eléctrica a 220 kV ST Catadau-término de Alzira  
