Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5280, del 14-06-2006 (2006/6305)

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2006, del Servicio Territorial de Energía de Alicante por la que se otorga autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se reconoce, en concreto, la utilidad pública del proyecto .Línea Aérea y Subterránea de Media Tensión 20 KV D/C y 4/C entre ET Rocamora y ET Orihuela., en los términos municipales de Granja de Rocamora y Redován (Alicante).Expediente ATLINE/2005/57/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5280

Fecha DOGV
:   14-06-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/6305


Fecha del documento
:   25-04-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Granja de Rocamora
    * Redován
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2006, del Servicio Territorial de Energía de Alicante por la que se otorga autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se reconoce, en concreto, la utilidad pública del proyecto .Línea Aérea y Subterránea de Media Tensión 20 KV D/C y 4/C entre ET Rocamora y ET Orihuela., en los términos municipales de Granja de Rocamora y Redován (Alicante).Expediente ATLINE/2005/57/03. [2006/6305]  
Por Resolución de 7 de julio de 2005, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, reconocimiento en concreto de utilidad pública y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el proyecto .Línea Aérea y Subterránea de Media Tensión 20 KV D/C y 4/C entre ET Rocamora y ET Orihuela., en los términos municipales de Granja de Rocamora y Redován (Alicante), previa petición, al amparo del artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de la Entidad Beneficiaria, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., publicándose anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat con fecha 25 de noviembre de 2005, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con fecha 31 de agosto de 2005 y en el Diario La Verdad con fecha 5 de agosto de 2005.   
Durante el periodo de información pública se presentaron informes: Telefónica de España, S.A. prestó su conformidad al proyecto, siempre que se respeten las cotas mínimas indicadas en el mismo y las prescripciones del acuerdo UNESA-CTNE y su protocolo adicional; la Unidad de Carreteras en Alicante de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana indicó el condicionado que habrá de tenerse en cuenta en la ejecución de la obra, así como que Iberdrola deberá solicitar ante ese organismo la oportuna autorización.  
La Entidad Beneficiaria manifestó su conformidad con los informes referidos.  
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las instalaciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiaciones.  
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE del 28/11/1997),  
Este Servicio Territorial de Energía, resuelve  
Primero  
Autorizar administrativamente,, la instalación de una Línea Aérea y Subterránea de Media Tensión 20 KV D/C y 4/C entre ET Rocamora y ET Orihuela., en los términos municipales de Granja de Rocamora y Redován (Alicante)  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico para la instalación de .Línea Aérea y Subterránea de Media Tensión 20 KV D/C y 4/C entre ET Rocamora y ET Orihuela., en los términos municipales de Granja de Rocamora y Redován (Alicante).  
Tercero   
Declarar,en concreto, la utilidad publica de los tramos de la .línea eléctrica. autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del articulo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares,incluidas en la relación publicada en el Diari Oficial de la Generalitat y en el Boletín Oficial de la Provincia en fecha 25 de noviembre de 2005, con el alcance y los efectos previstos en el articulo 56 de la ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector eléctrico y los artículos 157.1,159,160y 162.3 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte distribución,comercialización,suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctricas.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizara igualmente a los efectos que determina el articulo 59.5 de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que,intentada la notificación,no se hubiese podido practicar.  
Quinto  
El plazo de ejecución de las obras e instalaciones será de doce meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas.  
Sexto  
Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el Proyecto y demás documentación técnica presentada, quedándose especificados en los siguientes datos básicos: Tensión nominal: 20 KV; Longitud del tramo aéreo: 1.608 metros; Longitud del tramo subterráneo: 241 metros. Nº de Apoyos: 15; Conductores: tipo LA-1100 con sección equivalente de 116 mm2 de Al. en el tramo aéreo proyectado, con formación doble y cuádruple circuito y con un conductor por fase y conductor de 240 mm2 HEPRZ-1 12/20 KV para el tramo subterráneo; Origen y final: Origen en la ST-Rocamora y final en la ET-Orihuela.  
Séptimo  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SA. dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este Servicio Territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.  
Octavo  
La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Energía (C/ Colon 1, 46729 Valencia) en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Alicante, 25 de abril de 2006.. El Jefe del Servicio Territorial de Energía: Miguel García Mengual.