Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6665, del 05-12-2011 (2011/12000)

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 - 66 kV, doble circuito, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el Polígono Industrial de El Pla, término municipal de Alzira, provincia de Valencia. (ATLINE/2010/395/46).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6665

Fecha DOGV
:   05-12-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2011/12035


Fecha del documento
:   12-09-2011

Organismo emisor
:   Agencia Valenciana de la Energía, AVEN

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2011, de la Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 - 66 kV, doble circuito, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el Polígono Industrial de El Pla, término municipal de Alzira, provincia de Valencia. (ATLINE/2010/395/46). [2011/12836]  
  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2010/395/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia, 46812, c/ Menorca, 19, relativo a la solicitud de 11 de junio de 2010 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 - 66 kV, doble circuito, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el Polígono Industrial de El Pla, término municipal de Alzira, provincia de Valencia.   
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por ingeniero competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 11 de mayo de 2010.  
Resultando que consta en el expediente contestación de fecha 5 de febrero de 2010, a la consulta efectuada por la empresa peticionaria de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que considera que el proyecto consistente en la modificación de las líneas eléctricas a 132/66 kV, ST Alzira - ST Benifaió y ST Alzira - ST Benifaió (Renfe), no está sometido a evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación.  
Resultando que fue publicado el día 2 de marzo de 2011 en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y el día 23 de junio 2011 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, para ser examinado el proyecto de la instalación y formular las reclamaciones que se estimaran oportunas.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el mencionado Decreto 88/2005, fue remitido oficio por el Servicio Territorial de Energía al Ayuntamiento de Alzira, único afectado por la modificación solicitada, acompañando separata del proyecto, a efectos de emitir el condicionado técnico procedente.   
No consta en el expediente la contestación del Ayuntamiento a la solicitud del mencionado informe.  
Resultando que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, señala la no necesidad de disponer de autorización administrativa por parte de dicho organismo al no tratarse de un cauce público.  
- Servicio Territorial de Vías Pecuarias de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, indica que la vía pecuaria ha quedado parcialmente modificada mediante la aprobación del Plan Parcial del Sector Industrial número 11, por lo que la misma no se verá afectada.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la modificación de la instalación eléctrica, en su trazado aéreo actualmente existente, lo es para su adecuación a las necesidades resultantes de la urbanización a ejecutar con destino al Polígono Industrial El Pla.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la Comunitat Autónoma.  
Considerando la Resolución de 14 de julio de 2011, de la secretaria autonómica de Economía, Industria y Comercio, por la que se delegan atribuciones en el director de la Agencia Valenciana de la Energía, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 20 de julio de 2011.  
Esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía, resuelve:  
  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la instalación para la modificación parcial en subterráneo de la línea eléctrica a 132 - 66 kV, doble circuito, Alzira - Benifaió a 132 kV - Alzira - Benifaió (Renfe) a 66 kV, en el Polígono Industrial de El Pla, término municipal de Alzira, provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
A) Tramo subterráneo: circuito de 132 kV Alzira-Benifaió. Origen: apoyo número 12, final: Apoyo número 14  
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Potencia máxima a transportar: 131 MVA.  
- Número de circuitos: uno.  
- Número de conductores por fase: uno.  
- Conductores: en número de tres por circuito, de aislamiento seco HEPR-Z1, con sección de conductor de 1200 mm² de aluminio, constituido por distintas capas y pantalla metálica de hilos de cobre cuya sección es de 280 mm².   
- Fibra óptica: en toda su longitud dispone de un cable de comunicaciones tipo OSGZ1, con un diámetro de cable de 17,6 mm.  
- Pararrayos: en los apoyos de paso a subterráneo se instalará un pararrayos por fase, de material de composite a una tensión nominal de 145 kV. El terminal unipolar, uno por fase, es exterior y de las mismas características anteriores.  
- Toma a tierra: directa en uno de sus extremos y mediante descargador en el otro. Igualmente se ejecuta para las estructuras metálicas existentes.  
B) Tramo subterráneo: circuito de 66 kV Alzira-Benifaió. Origen: apoyo número 12, final: apoyo número 14  
- Tensión nominal: 66 kV (2ª categoría).  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Potencia máxima a transportar: 49 MVA.  
- Número de circuitos: uno.  
- Número de conductores por fase: uno.  
- Conductores: en número de tres por circuito, de aislamiento seco HEPR-Z1, con sección de conductor de 500 mm² de aluminio, constituido por distintas capas y pantalla metálica de hilos de cobre cuya sección es de 75 mm².   
- Fibra óptica: en toda su longitud se dispone de un cable de comunicaciones tipo OSGZ1, con diámetro de cable de 16,7 mm.  
- Pararrayos: en los apoyos de paso a subterráneo se instalará un pararrayos por fase, de material de composite a una tensión nominal de 72,5 kV. El terminal unipolar, uno por fase, es exterior y de las mismas características referidas.  
- Toma a tierra: directa en uno de sus extremos y mediante descargador en el otro. Igualmente se ejecuta para las estructuras metálicas existentes.  
Para ambas canalizaciones de circuitos se construye en zanja abierta, de aproximadamente 1,6 m. de ancho y 1,5 m. de profundidad, salvo en los casos que existan cruzamientos con otras instalaciones. El fondo de la misma dispone de solera de limpieza de hormigón y rellenos sucesivos.  
C) Tramo aéreo:   
- Los apoyos número 12, número 13 y número 14 -existentes- se desmontan, reemplazando los apoyos número 12 y número 14 a apoyos de transición aéreo-subterránea. La longitud total sobre apoyos es de 650 m.  
- Los conductores son cables tipo Hawk (para el circuito de 132 kV) y tipo Ostrick (para el de 66 kV), de aluminio-acero de 281,1 y 176,9 mm² de sección respectivamente.  
- El cable a tierra es del tipo OPGW 15 y el segundo de acero galvanizado de 50 mm² de sección.  
- Apoyos: son del tipo 12S190 y las fijaciones al terreno se ejecutan con cuatro cimentaciones independientes de hormigón en masa y forma de pata de elefante troncocónica, una por cada pata.  
Presupuesto: 1.017.745,35 euros.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la instalación de la modificación autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en fecha 11 de mayo de 2010, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de cuatro meses contados a partir del inicio de la obra civil. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección de la Agencia Valenciana de la Energía.   
3. Para la puesta en servicio y mantenimiento de las líneas, el titular de la presente autorización administrativa deberá dar cumplimiento a cuantos requisitos de presentación y elaboración quedan determinados en el artículo 20 del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 12 de septiembre de 2011.- El director de la Agencia Valenciana de la Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.