Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5544, del 28-06-2007 (2007/8247)

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Dirección General de Energía de la consellerIa de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat por la que se otorga a Gas Natural Distribución, SDG, SA autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y addenda al mismo, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural consistente en desplazamiento en Alta Presión A (APA) por obras de ampliación de la autovía CV-35, en el término municipal de Llíria, provincia de Valencia. Expediente número CBREDE 2006/77/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5544

Fecha DOGV
:   28-06-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/8247


Fecha del documento
:   07-05-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Llíria
    * gas natural
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Dirección General de Energía de la consellerIa de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat por la que se otorga a Gas Natural Distribución, SDG, SA autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y addenda al mismo, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural consistente en desplazamiento en Alta Presión A (APA) por obras de ampliación de la autovía CV-35, en el término municipal de Llíria, provincia de Valencia. Expediente número CBREDE 2006/77/46. [2007/8247]  
Visto el expediente con referencia CBREDE 2006/77/46 incoado por el servicio territorial de Energía de Valencia, a instancia de Gas Natural Distribución SDG, SA con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia (46982), Grabador Esteve, 14, relativo a la solicitud de 1 de diciembre de 2006 sobre autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y addenda al mismo, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural consistente en el desplazamiento en Alta Presión A (APA) por obras de ampliación de la autovía CV-35, en el término municipal de Llíria, provincia de Valencia.   
Se adjunta proyecto firmado por el ingeniero industrial, Federico Arroyo Gómez y visado por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Valencia, en fecha 22 de mayo de 2005 y posteriormente, addenda al mismo, firmada por el mencionado ingeniero y visada en fecha 23 de octubre de 2006.  
Resultando que fue realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de instalaciones de gas natural, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 31 de enero de 2007, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 6 de febrero de 2007 y en los diarios de prensa Las Provincias y El Mundo del día 8 de febrero de 2007.   
Según consta en el expediente remitido no han sido presentadas alegaciones a la petición efectuada.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, se remitió separata de la instalación proyectada al ayuntamiento de Llíria, único afectado, conteniendo las características generales de la instalación, a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico.  
No consta en el expediente respuesta al informe solicitado, del citado ayuntamiento, pese a la reiteración efectuada por el servicio territorial de Energía.  
Resultando que igualmente y de acuerdo con el mencionado Real Decreto 1434/2002 se remitió separata de la instalación proyectada conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados a efectos de prestar su conformidad u oposición al proyecto y establecer, en su caso, el condicionado técnico procedente.   
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a la División de Carreteras de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, que remitió, por una parte, comunicación al servicio territorial de Energía la resolución del director general de Obras Públicas de fecha 10 de enero de 2007 por la que se autoriza a la empresa Gas Natural Distribución SDG, SA. a la realización de obras para la modificación de un tramo de tuberías de gas en la CV-35; y, por otra, los condicionados generales y particulares que afectan al otorgamiento de la mencionada autorización.  
De los referidos escritos se dio traslado a la empresa peticionaria, manifestando su conformidad con los condicionados expresados.  
Resultando que Gas Natural Distribución, SDG, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es el desplazamiento de la red de gas a efectos de alimentación a las industrias cercanas al área de influencia, como consecuencia de las obras de adecuación para la ampliación de la autovía CV-35.  
Resultando que el servicio territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.  
Considerando el contenido del artículo 73 del Capítulo V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificado por el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo de mejoras urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, sobre la autorización de instalaciones de distribución de gas natural, contenido y requisitos de la misma, así como que serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y en particular, en el Capítulo I del Título III del mismo, respecto a la solicitud de acometida.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Primero   
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Distribución SDG, SA para la construcción de las instalaciones a la red de gas natural consistente en el desplazamiento en Alta Presión A (APA) por obras de ampliación de la autovía CV-35, en el término municipal de Llíria, provincia de Valencia.   
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:   
1. La Compañía Gas Natural Distribución S.D.G., SA. cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74 Obligaciones de los distribuidores de gas natural y en el punto 1 del artículo 83 Obligaciones y derechos de los Distribuidores y Comercializadores en relación al suministro de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
2. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el articulo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
3. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
4. La presente autorización se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.   
5. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirá por las disposiciones vigentes en cada momento.  
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
7. Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución firmado por el ingeniero industrial Federico Arroyo Gómez y visado por el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, demarcación de Valencia, en fecha 22 de mayo de 2005 y addenda al mismo, firmada por el mencionado ingeniero y visada en fecha 23 de octubre de 2006, cuyas características principales se relacionan a continuación:  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Trazado: Entre respectivas T de toma en carga para conexión con la red de gas actual existente, salvando el desnivel y atravesando la ampliación de la autovía Cv-35 en el punto kilométrico 7'360.  
- Longitud: 75'58 m.l.  
- Tuberías. Características:  
De acero, con diámetro de 4'', especificación API 5L, calidad grado B y espesor mínimo de 4 mm.  
Revestimiento externo para la tubería mediante polietileno extruído de 1'8 o 3'5 mm., igualmente para uniones y accesorios. Dispone de protección catódica mediante corriente galvánica impresa, que dará continuidad con la canalización existente.  
Serán enterradas a una profundidad mínima de 0'8 m., entendida ésta como distancia entre la superficie del terreno y su generatriz superior, de acuerdo con lo establecido y tipo de terreno en donde se ubica, aunque se mantendrá la profundidad de la tubería actualmente existente de 1'50 m. como mínimo, a lo largo de la calzada.  
- Presión de diseño:  
Presión máxima de trabajo: Alta Presión A (APA)   
- Presupuesto: 8.954'04 Euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y Addenda presentados, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio (BOE 4 de septiembre 2006). Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.   
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial, así como los requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas incluidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias conforme al Real Decreto 919/2006 antes citado.  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al servicio territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª El plazo de ejecución de las obras será de 6 meses a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Distribución SDG, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta dirección general de Energía.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 7 de mayo de 2007.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.