Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6791, del 07-06-2012 (2012/5501)

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2012, de la Dirección General de Energía, de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la que se otorga a Endesa Gas Transportista, SL, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes a los tramos designados como 1, 3 y 5 del gasoducto de transporte secundario denominado Marina Alta Fase II, en los términos municipales de Jávea, Benitachell, Teulada, Benissa, Senija y Calpe, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución, y se declara en concreto su utilidad pública. (CBREDE/2006/46/03)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6791

Fecha DOGV
:   07-06-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/5501


Fecha del documento
:   29-03-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2012, de la Dirección General de Energía, de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, por la que se otorga a Endesa Gas Transportista, SL, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes a los tramos designados como 1, 3 y 5 del gasoducto de transporte secundario denominado Marina Alta Fase II, en los términos municipales de Jávea, Benitachell, Teulada, Benissa, Senija y Calpe, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución, y se declara en concreto su utilidad pública. (CBREDE/2006/46/03) [2012/5501]  
Visto el expediente con referencia CBREDE/2006/46/03 incoado ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a instancia de Endesa Gas Transportista, SL, con domicilio a efectos de notificaciones en 50117 Zaragoza, c/ Doctor Aznar Molina, 2, relativo a la solicitud de fecha 23 de mayo de 2006, complementada por la de fecha 16 de febrero de 2007, sobre autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de transporte secundario denominado Marina Alta Fase II en los términos municipales de Jávea, Benitachell, Teulada, Benissa, Senija y Calpe, en la provincia de Alicante, aprobación del proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de su utilidad pública.   
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de ejecución de la citada instalación, redactado y firmado por técnico titulado competente.  
Resultando que consta como antecedente la resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 20 de diciembre de 2010, mediante la que se otorga a Endesa Gas Transportista, SL, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de transporte secundario denominado Marina Alta en los términos municipales de Dénia, El Verger, Ondara, Pedreguer, Gata de Gorgos, y Jávea, en la provincia de Alicante, se aprueba el proyecto de ejecución, Addenda I y Addenda II, y se declara en concreto su utilidad pública. (CBREDE/2005/68/03 y CBREDE/2009/27/03).  
Resultando que consta como antecedente la resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 25 de octubre de 2011, mediante la que se otorga a Endesa Gas Transportista, SL, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de transporte secundario denominado Marina Alta en el término municipal de Gata de Gorgos, en la provincia de Alicante, se aprueba la addenda III al proyecto de ejecución, y se declara en concreto su utilidad pública. (CBREDE/2011/4/03).  
Resultando que ha sido realizada la información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 23 de abril de 2007, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 9 de mayo de 2007, en los diarios de prensa Las Provincias y El Mundo de 20 de abril de 2007, así como en el tablón de edictos de los ayuntamientos afectados, conforme a lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y a lo preceptuado en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, en el periodo de información pública se han presentado las siguientes alegaciones:  
- Gas Natural Transporte SDG, SL, representada por Martí Solà Sugrañes manifiesta, en síntesis, su oposición a la autorización solicitada en base a que la instalación proyectada está subordinada a su futura conexión con el eje de ENAGAS, en contraposición a la gasificación propuesta por Gas Natural mucho más eficiente desde el punto de vista técnico, económico y de seguridad.  
-Vicente Baydal Marí señala que el trazado proyectado discurre por el terreno de su propiedad dejándolo inservible para posibles futuras construcciones, solicitando se modifique el trazado por otro alternativo que discurra por el camino rural de acceso a su finca.  
- Francisca Ribes Llopis, en representación de Francisca Llopis Ivars, señala que el trazado proyectado discurre por la parcela de su propiedad, dividiéndola en dos partes lo que imposibilita la implantación de la construcción de una vivienda, solicitando se efectúe trazado alternativo menos gravoso.  
- Josefa Baydal Martí, mediante la presentación de sendos escritos, solicita la modificación del trazado propuesto por cuanto que el mismo inutiliza la parcela afectada para posibles futuras construcciones, asimismo solicita subsanación del error en cuanto a la titularidad de las parcelas afectadas, siendo únicamente propietaria de la finca AL-BN 147, y no de la finca AL-BN 145.  
- Jaime Ferrer Baydal manifiesta su oposición al trazado proyectado solicitando discurra por viales, caminos o sendas de titularidad pública o privada, de forma que no se produzca la división física de fincas privadas y el perjuicio económico que ello comporta a los propietarios afectados.  
- Miguel Trent Agudo solicita la modificación del trazado del gasoducto proyectado y que este discurra por el linde norte de su propiedad de forma que no se produzca la división física de las fincas privadas y el consiguiente perjuicio que ello comporta.  
- Josefa Ferrer Baydal y María Ferrer Baydal manifiestan, mediante único escrito, que la finca número AL-BN 149 ha sido adquirida mediante compraventa por Vicente Ibars Ferrer, por lo que ambas ya no ostentan la condición de titulares de la mismas, si bien, en condición de propietarias colindantes manifiestan igualmente su oposición al trazado proyectado, solicitando discurra por viales, caminos o sendas de titularidad pública o privada de forma que no se produzca la división de las fincas y el perjuicio que ello comporta.  
- José Ausina Moragues, solicita subsanación del error detectado en la titularidad de la finca AL-BN-145, dado que la misma es titularidad de esta parte, mediante escritura pública de compraventa, a su vez, solicita se proceda a la modificación del trazado proyectado en idéntico sentido al del resto de elegantes.  
- María Rosario Torres Espasa, Bartolomé Mata Llido, Bartolomé Catalá Salines, María Teresa Soler Bou, y Vicente Salvador Ferrer, mediante escritos de idéntico contenido señalan su oposición al trazado proyectado en cuanto a que el mismo discurre por el medio de parcelas y realiza cruzamientos sin respetar ordenación o paralelismo alguno, considerando más adecuado un trazado proyectado desde el Suelo Industrial de Catarrojes por el Camí de Tarradoles hasta alcanzar el tendido diseñado en el Camí de Covatelles, discurriendo así, en todo momento, por viales públicos existentes.  
- María Luisa Bertomeu Oller y Vicente Puig García solicitan, mediante sendos escritos se proceda a la variación del trazado proyectado, proponiendo una nueva ubicación del trazado de la canalización y de las instalaciones fijas en lo que afectan a las fincas de su titularidad.  
- Francisco Luis Bixquert Llobert manifiesta su desacuerdo con el trazado proyectado, manifestando la existencia de rutas alternativas que producen menor perjuicio.  
- Ángela Estalrich Mas, en nombre y representación de Ángela Mas Oller, Jaime Andrés Signes, en nombre propio y en representación de la mercantil JJ Andrés, SL, y Francisca Signes Moreno, a través de escritos independientes, solicitan que la conducción transcurra por caminos o términos públicos, según la información facilitada por el Ayuntamiento de Teulada.  
- Vicente Espasa Buigues manifiesta su disconformidad al trazado proyectado a su paso por el término municipal de Jávea, a su vez, muestra su adhesión a las manifestaciones formuladas al respecto por el Ayuntamiento de Jávea.  
- Felipe Ribes Cabrera, en nombre de la mercantil Jarifa, SL y Vaporpesa, SA, manifiestan mediante sendos escritos de contenido idéntico su oposición al trazado así como su adhesión a las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Benissa.   
- Antonia Llopis Valles, solicita que la servidumbre y ocupación que se pretende se haga de la forma menos gravosa para su propiedad, o de forma subsidiaria a través del linde de la parcela afectada.  
- Francesc Xavier Estupiña Pastor comparece como titular, mediante compraventa, de terreno en la Partida Canos, Polígono 1, del municipio de Teulada, en tanto en cuanto, según comunicado del anuncio del proyecto del gasoducto, se ha notificado al anterior propietario.  
Remitidas las alegaciones expresadas a la empresa peticionaria para que prestase conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, la misma emitió contestación con respecto a las cuestiones suscitadas, indicando que: a) se procederá a la rectificación correspondiente en cuanto a domicilios y titularidades aportados, sin perjuicio de que en el levantamiento de actas previas a la ocupación se aporte la documentación acreditativa de la titularidad reivindicada; b) la instalación del gasoducto es compatible con el uso agrícola de las parcelas, así como con el desarrollo industrial de otras, y que una vez instalada la tubería, el terreno se restituirá a su estado inicial, quedando apto para su posterior cultivo, además de que la afección causada no conlleva la expropiación en pleno dominio, sino la constitución de una servidumbre subterránea de paso de gas que, al no dividir la finca, permitirá continuar la explotación agrícola, sin perjuicio de que se abonen los daños y perjuicios que se causen por la instalación del gasoducto; c) la documentación presentada y sometida a información pública se ajusta a la legalidad vigente, así mismo, y en cuanto al impacto ambiental del proyecto, manifiesta que se está tramitando la evaluación de impacto ambiental por el organismo correspondiente, siendo los condicionados que en la declaración de impacto se incluyan, de obligado cumplimiento para Endesa Gas Transportista, SL; y d) resultan inviables las alternativas propuestas, puesto que una instalación de estas características debe seguir una alineación lo mas recta posible y evitar, en la medida de lo posible, ángulos pronunciados, por ello no puede ajustarse a todos los linderos o caminos de todas las fincas que atraviesa, ya que, por una parte podría afectar a terceros ajenos al presente expediente, y por otra, supondría un continuo zig-zag en la traza que harían inviable el mismo por razones de seguridad y mantenimiento de las instalaciones, así como por razones técnico-económicas en su ejecución.  
Resultando, que según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, se ha remitido a los ayuntamientos afectados por el trazado del gasoducto, separata del proyecto presentado, solicitando informe, a fin de que se preste conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, se emita el condicionado técnico procedente. En respuesta a esta fase de la tramitación, los citados entes territoriales en síntesis, a través de sus respectivos informes se han pronunciado en el siguiente sentido:  
- Ayuntamiento de Benissa: Indica que el trazado proyectado es inadecuado, constatando la posiblidad de realizarlo a través de la red existente de caminos públicos rurales del término municipal, por lo que se informa desfavorablemente la propuesta, en lo referente al trazado proyectado en el término municipal de Benissa, solicitando se redacte trazado alternativo que discurra por la red de caminos rurales existentes.  
- Ayuntamiento de Jávea: Desestima el trazado del gasoducto considerando más adecuado un trazado proyectado desde el Suelo Industrial de Catarrojes por el Camí de Terradoles hasta alcanzar el tendido diseñado en el Camí de Covatelles, discurriendo así en todo momento por viales públicos existentes.  
- Ayuntamiento de Teulada: Indica que la instalación proyectada debiera, en la medida de lo posible, transcurrir por caminos públicos, recorriendo los siguientes en el sentido desde el término municipal de Benissa al de Benitachell, por Camí de Cano, Camí Assagador de Canor dirección a Camí de la Serra, cruce con la N-332 y FCV, Camí del Pontet de la vía, y continuar hasta el término municipal de Benitachell.  
  
- Ayuntamiento de Senija: Informa favorablemente a la instalación proyectada, con los condicionados respectivos.  
Remitidos los informes a la empresa peticionaria para que prestase conformidad, o formulara los reparos que estimara procedentes, la misma emitió contestación con respecto a las cuestiones suscitadas, indicando en síntesis, en cuanto a las propuestas de trazado alternativo efectuadas por los ayuntamientos de Benissa y Teulada, la imposibilidad de atender las propuestas solicitadas dado que trazado proyectado ha sido diseñado en base a la legislación sectorial, la cual establece unas distancias mínimas de separación a respetar en las zonas de influencia de otras infraestructuras, como carreteras o caminos existentes, además de tratarse de una zona abancalada, con la consiguiente inestabilidad del terreno. Por su parte, y en cuanto a la alegación al trazado por parte del Ayuntamiento de Jávea, el mismo no concreta ni justifica la incompatibilidad con el gasoducto proyectado a la que se refiere, no obstante, la propia naturaleza de la tubería, que discurrirá subterránea, hace que ésta sea compatible con otras infraestructuras, con las que en fase de obra siempre se cumple con los condicionados de cruces y/o paralelismos, además las parcelas por las que discurre el gasoducto son de naturaleza rústica y compatibles con la instalación proyectada, la cual, una vez enterrada, se restituye el terreno a su estado inicial quedando la finca apta para su posterior cultivo.  
Resultando que asimismo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la construcción del proyecto de la mencionada conducción de gas natural al objeto de que emitirían, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente los siguientes:   
Confederación Hidrográfica del Júcar informa favorablemente a la instalación proyectada indicando, respecto del cruce subterráneo de cauces públicos, que la profundidad de enterramiento de la conducción será como mínimo de dos metros contados a partir de la generatriz superior, e incluirá la correspondiente protección contra erosiones, y respecto a los posibles paralelismos, señala que la conducción se podrá ubicar en zona de policía, así como en la zona de servidumbre en caso de necesidad.  
Telefónica de España, SA, informa desfavorablemente a la instalación proyectada.  
Ferrocarils de la Generalitat Valenciana indica en su informe los condicionados para la ejecución de la instalación.  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, señala la necesidad de toma en consideración de la adopción de las medidas de seguridad necesarias respecto de las instalaciones eléctricas en tensión.  
Ministerio de Fomento, en cuanto a la autopista AP-7 se establece por parte de la Inspección de Explotación AP-7 que en la zona de protección se deberá respetar 14 metros más a partir del límite de explanación (8 metros de zona de dominio y 6 metros para la construcción del futuro tercer carril); En previsión de futuras ampliaciones, la autorización se efectuará en precario; en los puntos de cruce con la autopista, o de instalaciones de la misma, la longitud de la camisa deberá extenderse a cada lado de la autopista, no sólo los 8 metros de la zona de dominio, sino también los 6 metros para la construcción del futuro tercer carril. La perforación deberá realizarse en terreno natural, sin afectar al terraplén de la autopista, respetando siempre la profundidad de 1'50 metros bajo el firme de la calzada y 0'80 metros, como mínimo bajo el fondo de la cuneta lateral. Se tendrá en cuenta no afectar al drenaje profundo central longitudinal de la autopista. En cuanto a los cruzamientos y paralelismos del gasoducto en la zona de afección de la AP-7, de la futura variante de Benissa y de la carretera N-332 la Unidad de Carreteras en Alicante ha establecido los condicionados particulares en lo que respecta a esta última entre los que figura que los cruces subterráneos se realizarán en los pp.kk, 173+760 (termino municipal de Benissa) y 182+100 (termino municipal de Teulada), debiendo realizarse los cruces subterráneos mediante el procedimiento Hinca de la explanada de la carretera de modo que el diámetro de la perforación coincida con el de la tubería sin que queden oquedades entre ésta y el terreno en la explanación. La longitud de la perforación incluirá, como mínimo, la zona comprendida entre las aristas de la explanación.   
Diputación Provincial de Alicante informa de los condicionados para la ejecución de la instalación, respecto de cruzamientos en base a lo previsto en la legislación sectorial aplicable.   
Cuantos informes han sido remitidos o constan en el expediente, son conocidos por la empresa solicitante que acepta y manifiesta su conformidad con las condiciones incluidas en los mismos. En cuanto a la oposición mantenida por Telefónica, Endesa Gas Transportista, SL, manifiesta la remisión a Telefónica de la documentación solicitada por ésta, realizando las obras de acuerdo con los condicionados que, en su caso, se establezcan.   
Resultando que la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, de fecha 13 de junio de 2008, en la que resuelve estimar aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de gasoducto de transporte secundario Marina Alta Fase II, en los términos municipales de Jávea, Benitachell, Teulada, Senija, Benissa y Calpe, provincia de Alicante, sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones sectoriales que sean necesarias, siempre y cuando se realice de acuerdo con la documentación presentada así como con las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental de fecha enero de 2007, y ampliación del mismo de febrero de 2008, y los condicionantes que en la misma se contienen.  
Resultando que consta informe favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía, Turismo y Comercio, de fecha 20 de abril de 2009, a la autorización administrativa para el gasoducto de transporte secundario Oliva-Altea, que incluye los gasoductos denominados Marina Alta (entre Denia y Jávea) y Marina Alta Fase II (entre Jávea y Altea), de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 apartado c, de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de infraestructura gasista, como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial, la diversificación energética y la mejora en el suministro para esta zona geográfica.   
Resultando que con el fin de atender ciertas propuestas y exigencias derivadas de los informes municipales y alegaciones recibidas durante la fase de instrucción, Endesa Gas Transportista, SL presentó, y está en tramitación, una modificación de ciertos tramos intermedios del trazado inicial del presente gasoducto (designados como tramos 2 y 4) que no afecta a su funcionalidad de conjunto, habiendo obtenido el trazado completo original Declaración de Impacto Ambiental aceptable, en fecha 13 de junio de 2008, con independencia que las variaciones en los mencionados tramos puedan requerir la obtención de los correspondientes actos administrativos a efectos medioambientales, energéticos y de ocupación.   
Considerando que de la documentación aportada se viene a justificar el diseño y construcción de todos los elementos del gasoducto de Transporte Secundario Marina Alta Fase II, la adaptación de su trazado, en la mayor medida de lo posible, a los planes urbanísticos aprobados por los ayuntamientos afectados, la imposibilidad por cuestiones técnicas, medioambientales o constructivas de las alternativas propuestas, la aceptación de los condicionados impuestos por los organismos afectados y por último, la compatibilidad, cuando ello ha sido posible, con los aspectos técnicos y económicos respecto a la ubicación y trazado idóneo de las nuevas instalaciones del gasoducto, con los derechos particulares.   
Resultando que el proyecto de ejecución presenta un trazado plenamente concretado, cuentan entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, están suficientemente detalladas y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados con las modificaciones aportadas.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, encargado de la instrucción del expediente, ha informado favorablemente al mismo.  
Considerando que la documentación técnica acompañada reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad del gasoducto, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.   
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011 de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
  
  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Endesa Gas Transportista, SL, para la construcción del gasoducto de transporte secundario denominado Marina Alta Fase II de los tramos designados como 1, 3 y 5 (detallados en la tabla inferior), en los términos municipales de Jávea Benitachell, Teulada, Benissa, Senija y Calpe, en la provincia de Alicante, conforme al siguiente detalle:  
  
  
  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
I. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 64.374'48 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la totalidad de las instalaciones del gasoducto de transporte secundario denominado Marina Alta Fase II, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Alicante de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Alicante formalice el acta de puesta en marcha del gasoducto de transporte secundario denominado Marina Alta Fase II, incluidas las variaciones de las que pueda afectarse la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la parte dispositiva de la misma y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
II. Endesa Gas Transportista, SL, cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 68 Obligaciones de los titulares de autorizaciones para la regasificación, transporte y almacenamiento de gas natural de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, así como en los apartados 1 y 3 del artículo 6 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, y resto de regulación aplicable al ejercicio de su actividad como empresa gasista.   
III. El titular de la presente autorización disfrutará, como transportista, de los derechos que señala el artículo 69 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, así como los que se señalan en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, antes referido.  
IV. La presente autorización se entiende sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones sobre protección del dominio público que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial en especial las relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y al medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 67.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.   
V. Los tramos intermedios del presente gasoducto Marina Alta Fase II, designados como 2 y 4, no incluidos en la presente autorización, se integrarán con los autorizados en ésta para mantener la funcionalidad y finalidad de conjunto del gasoducto.  
VI. El régimen económico y retributivo se regirá por las disposiciones vigentes en cada momento.  
VII. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
VIII. Será causa de revocación de la presente autorización:  
- El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.  
- El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
IX. Endesa Gas Transportista, SL, deberá adoptar las medidas y actuaciones precisas para dar cumplimiento al contenido de la resolución de 13 de junio de 2008, de la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del gasoducto autorizado, en los tramos que se autorizan por el presente acto administrativo.  
  
Segundo  
Aprobar el Proyecto de ejecución, del denominado gasoducto de Transporte Secundario Marina Alta Fase II, en los tramos autorizados en el punto Primero de la presente resolución, firmado por técnico competente, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolos a las condiciones que igualmente se detallan:  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Punto de conexión: Posición 03, situada en el término municipal de Jávea (Alicante), de la Fase I del presente gasoducto, denominado Marina Alta Fase I del que es continuación.   
- Trazado: Discurrirá por los términos municipales de Jávea, con una afección de 3967 m; para entrar en el término municipal de Benitachell, con una longitud de afección de 2081 m; continua por el término municipal de Teulada, con un recorrido de 3300 m, sigue por Benissa, con una longitud de afección de 8879 m, para continuar por el término municipal de Senija, con una afección de 1062 m, para finalizar en el término municipal de Calpe, donde se instalará la posición 05, donde termina el gasoducto, con una longitud de afección de 1791 m.  
- Tuberías y características:   
En un solo ramal principal, de acero al carbono de 10'' de diámetro, especificación API 5L, calidad grado X-42, con transporte de gas a una presión máxima de diseño de 80 bar y máxima de servicio de 59 bar (transporte secundario).   
Las tuberías discurrirán enterradas a las siguientes profundidades:   
  
- En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior.  
- En el cruce de ríos, torrentes o arroyos importantes, se ha previsto alcanzar una profundidad mínima de enterramiento, entre 1'50 y 2'50 m., así mismo, en los cruces de carreteras, autovías, autopistas y otros viales, la tubería se instalará a 1'50 m., como mínimo.  
- En todo caso, se ajustarán a los condicionados de los informes de los organismos consultados, cuyo contenido ha sido aceptado por la empresa peticionaria.   
Los caudales considerados para suministro inicial, se distribuirán de la forma siguiente: Benitachell, 1.370 m³(N)/h; Teulada, 3.189 m³(N)/h; Benissa, 2.534 m³(N)/h; Ondara, 500 m³(N)/h; La Xara (Denia), 3.000 m³(N)/h; Pedreguer, 1.000 m³(N)/h; y Calpe, 3.700 m³(N)/h.   
  
- Estaciones de Regulación y Medida (ERM):   
Se instalan dos ERM, una en cada una de las posiciones señaladas y emplazamiento expuestos en el apartado Trazado con las características siguientes:  
- Posición P-04:ERM.G-400 de 80/16 bar, con caudal máximo de 11.050 m³(N)/h, en el término municipal de Teulada.  
- Posición P-05:ERM.G-1000 de 80/16 bar, con caudal máximo de 27.200 m³(N)/h; en el término municipal de Calpe.  
Instalaciones auxiliares:   
- Dos válvulas de seccionamiento manual localizadas en cada una de las posiciones señaladas.  
- Protección catódica mediante un sistema de protección EPC (referencia en proyecto.  
- Sistema de comunicación y telecontrol, a través de conducto de polietileno que aloja el cable de fibra óptica.  
- Instalaciones eléctricas, las necesarias para el funcionamiento de los sistemas antes citados.  
Presupuesto total conjunto: 3.218.724'25 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1. Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con el proyecto aprobado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Orden ministerial de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, en particular de las ITC-MIG. 5.1 y 6.1, y el resto de regulación de construcción vigente aplicable a este tipo de instalaciones. En todo caso, éstas estarán   
  
ANNEX I  
  
Relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats del projecte: gasoducte de transport secundari Marina Alta, Fase II, en la província d'Alacant  
  
  
previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
2. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente.  
3. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5. El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.   
6. El plazo de ejecución de la obra será de ocho meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Endesa Gas Transportista, SL, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto la utilidad pública del gasoducto autorizado en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del Anexo I, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
  
Cuarto   
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
  
  
  
  
  
  
Abreviatures utilitzades: Serv. m.l.= servitud metres lineales; Serv. m²= servitud metres quadrats; OT m² = ocupació temporal   
metres quadrats;   
Exp. m² = expropiació metres quadrats; PO = posició  
  
Relació concreta i individualitzada de béns i drets desafectats del projecte: gasoducte de transport secundari Marina Alta, Fase II, en la província d'Alacant  
  
  
  
  
  
  
  
Instal·lacions auxiliars  
  
  
Abreviatures utilitzades: Serv. m.l. = servitud metres lineals; Serv. m²= servitud metres quadrats; OT m² = ocupació temporal metres quadrats; Exp. m² = expropiació metres quadrats; PO = Posició  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
ANEXO I  
  
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados del proyecto: Gasoducto de Transporte Secundario Marina Alta Fase II en la provincia de Alicante  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Instalaciones Auxiliares  
  
  
  
Abreviaturas utilizadas: Serv. m.l.= Servidumbre metros lineales; Serv. m²= Servidumbre metros cuadrados; OT m² = Ocupación Temporal   
metros cuadrados;   
Exp. m² = Expropiación metros cuadrados; PO = Posición  
  
  
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos desafectados del proyecto: Gasoducto de Transporte Secundario Marina Alta Fase II en la provincia de Alicante  
  
  
  
  
  
  
  
Instalaciones Auxiliares  
  
  
Abreviaturas utilizadas: Serv. m.l.=Servidumbre metros lineales; Serv. m²= Servidumbre metros cuadrados; O.T. m² = Ocupación temporal metros cuadrados; Exp. m² = Expropiación metros cuadrados; PO = Posición  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 29 marzo de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña