Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9217, del 17-11-2021 (2021/11026)

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga a Promonrg Solar Fotovoltaica 2, SL, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, situada a Sant Jordi (Castelló), de potència instal·lada 19.000 kWn (limitada a 17.325 kWn) i 23.009,28 kWp, denominada San Jorge, i de la seua infraestructura d'evacuació, i es declara, en concret, la utilitat pública de part de la línia aèria-subterrània d'evacuació fins a la seua connexió en 20 kV en la subestació elèctrica ST Maestrazgo (expedients ATREGI/2019/76/12, evacuació: ATASCT/2019/51 a 55/12, ATASCT/2020/15/12, ATLINE/2019/144/12).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9217

Data del DOGV
:   17-11-2021

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2021/11983


Data del document
:   01-10-2021

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga a Promonrg Solar Fotovoltaica 2, SL, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció d'una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica, situada a Sant Jordi (Castelló), de potència instal·lada 19.000 kWn (limitada a 17.325 kWn) i 23.009,28 kWp, denominada San Jorge, i de la seua infraestructura d'evacuació, i es declara, en concret, la utilitat pública de part de la línia aèria-subterrània d'evacuació fins a la seua connexió en 20 kV en la subestació elèctrica ST Maestrazgo (expedients ATREGI/2019/76/12, evacuació: ATASCT/2019/51 a 55/12, ATASCT/2020/15/12, ATLINE/2019/144/12). [2021/11165]  
  
  
Antecedents  
En data 3 de desembre de 2019, Promonrg Solar Fotovoltaica 2 SL (NIF: B994) va presentar una sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció per a una instal·lació de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica de 19 MW de potència nominal, subjecta a avaluació d'impacte ambiental simplificada, denominada San Jorge, i de la seua infraestructura d'evacuació. A aquesta sol·licitud acompanya la següent documentació:  
  
- Projectes de la central i les infraestructures d'evacuació (projecte de baixa tensió (planta generadora) de data 2 de desembre de 2019, projectes dels centres de transformació 1 a 5, projecte de centre de protecció i mesura, projecte de línia aèria-subterrània de 20 kV, de data novembre 2019).  
- Separates per a l'Ajuntament de Sant Jordi, Confederació Hidrogràfica del Xúquer, OA i Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU.  
- Document ambiental i sol·licitud d'avaluació ambiental simplificada.  
El 4 de març de 2020 es va presentar el justificant de l'abonament d'una taxa administrativa, la liquidació de la qual va haver de modificar-se per canvis en el projecte d'execució, i se'n va acreditar el pagament el 9 de juliol de 2021.  
El 5 de març de 2020 es va sol·licitar la declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació i es va adjuntar la relació de béns i drets afectats, així com plans de les afeccions.  
S'ha incoat l'expedient ATREGI/2019/76/12 pel llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia Castelló, i els expedients ATASCT/2019/51 a 55/12, ATASCT/2020/15/12, ATLINE/2019/144/12 corresponents a les infraestructures d'evacuació, tramitats conjuntament per tractar-se de la mateixa instal·lació de producció d'energia elèctrica.  
  
El projecte de la instal·lació d'evacuació de l'energia elèctrica generada per la central es va sotmetre a tràmit en presentar un traçat concretat, compta entre la seua documentació amb els plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats, reuneix les condicions previstes per a la sol·licitud de la seua declaració d'utilitat pública conforme estableix l'article 143 conforme al Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Ha sigut realitzada la informació pública a què fa referència l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, mitjançant els anuncis corresponents, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 20 de juliol de 2020, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló el 25 d'agost de 2020, en el periòdic Mediterráneo el 3 de setembre de 2020.  
Amb la mateixa finalitat, el Servei Territorial va remetre a l'Ajuntament de Sant Jordi, per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica, i va requerir d'aquell, una vegada finalitzat el període de publicitat, que li remetera una diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
  
No s'han presentat al·legacions durant el període d'informació pública.  
Durant la instrucció del procediment es van remetre separates als organismes i entitats afectats a fi que presentaren la seua conformitat o oposició, amb el següent resultat:  
- Consta resolució de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, OA, de 29 d'abril de 2020, per la qual autoritza la instal·lació de la línia elèctrica aèria de mitjana tensió sobre llit públic (barranc la Barbiguera), segons separata del Projecte de línia aèria-subterrània d'alta tensió d'abonat. Instal·lació solar fotovoltaica Sant Jordi, al terme municipal de Sant Jordi (Castelló) (CSV: MA00611DB48DC85783AAFFB1AB1588163796. Adreça de validació:   
https://sede.miteco.gob.es/csv).  
Consta acceptació per part del titular de les condicions de l'autorització.  
  
- Informe de 20 de maig de 2020, de l'Ajuntament de Sant Jordi, relatiu a la compatibilitat de les instal·lacions a realitzar amb el planejament urbanístic municipal, indicant que els mòduls fotovoltaics s'emplaçaran en sòl no urbanitzable comú sense nivell especial de protecció, però el tram aeri de la línia d'evacuació està projectat en part per sòl no urbanitzable comú protegit pel seu interés paisatgístic i part per sòl urbanitzable.  
L'informe indica que la instal·lació projectada és conforme amb el planejament urbanístic municipal, si bé, prèviament a la seua execució hauran de tramitar-se i obtindre's les corresponents autoritzacions ambientals i forestals de la Generalitat Valenciana i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. OA objecte del present projecte, així com la corresponent declaració d'interés comunitari.  
Aquest informe és accessible en https://santjordi.sedelectronica.es/ amb codi de validació 6DUI9UN63GHRKXR5QH6W22AFB.  
L'informe va ser remés al promotor en data 1 de juny de 2020, i consta en l'expedient l'acceptació per part del titular en data 2 d'agost de 2021 del condicionat emés.  
  
- Informe, de 4 de juny de 2020, de Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU, en el qual s'indica la conformitat amb aquesta i que no generarà cap mena d'afecció sobre les seues instal·lacions elèctriques, però atés que les parcel·les on se situarà la planta fotovoltaica es troben sota una línia aèria de 20 kV propietat de la distribuïdora, s'haurà de complir que els suports de la xarxa de distribució quedaran fora del clos de la planta fotovoltaica, la distància vertical entre el conductor inferior i qualsevol punt de la instal·lació serà de com a mínim 6 m, i que aquesta distància haurà de mantindre's igualment en projecció horitzontal entre els conductors de la línia i els edificis i construccions immediats, que la ubicació dels edificis propietat de la distribuïdora hauran de situar-se en l'exterior de la planta fotovoltaica i ser accessibles des de via pública, tal com figura en el pla adjunt al projecte urbanístic, i que el punt de connexió amb la xarxa de la distribuïdora es realitzarà en la SET Maestrazgo de propietat de la distribuïdora, tal com es va comunicar en les condicions d'accés i connexió inicials.  
  
Aquest informe va ser remés al titular en data 11 de juny de 2020, i consta l'acceptació per part del titular en data 2 d'agost de 2021 del condicionat emés.  
  
Consta l'Acord de 22 de desembre de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'admissió a tràmit de la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia per a la instal·lació de producció d'energia elèctrica de 19.994,52 kWp de potència instal·lada (segons definició vigent en el moment de l'acord) promoguda per Promonrg Solar Fotovoltaica 2, SL, a situar en el municipi de Sant Jordi, província de Castelló, únicament als efectes de l'estipulat en l'article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica. (URL de validació:   
  
  
L'1 de febrer de 2021 el sol·licitant va presentar un annex titulat «Aclariments al document ambiental en el projecte instal·lació solar FV San Jorge i LASAT evacuació en el paratge de Plans del Regne a Sant Jordi (Castelló)», al qual s'adjunta el pla de desmantellament de la instal·lació.  
El 22 de març de 2021 el sol·licitant va incorporar a l'expedient modificació no substancial del projecte (en forma d'addenda a aquest, datada el 18 de març de 2021, acompanyada d'una declaració responsable del projectista d'aquesta) inicialment presentat, per canvi de mòduls, que passen de 51.268 mòduls de 390 Wp (19.994,52 kWp) a 44.380 mòduls de 535 Wp (23.743,3 kWp), justificant-se sobre la base de les millores tecnològiques i d'eficiència energètica dels mòduls fotovoltaics disponibles en el mercat. No es modifiquen la resta de característiques principals de la instal·lació ni ocupen major superfície de la inicial.  
En data 15 de juny de 2021 el promotor va donar resposta, complementada el 9 de juliol de 2021, al requeriment del Servei Territorial per sobrepassar la potència instal·lada la capacitat d'accés concedida, i presenta una nova addenda i altra documentació (plans i esquema unifilar) en forma d'annexos al projecte, signats el 15 de juny 2021, juntament amb declaració responsable del projectista, on es descriu la instal·lació d'un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació, que impedeix que la potència activa que la central elèctrica puga injectar a la xarxa supere aquesta capacitat d'accés (17,325 MW).  
S'ha presentat, en data 22 de juliol de 2021, el document plec general de prevenció d'incendis forestals de la instal·lació solar fotovoltaica San Jorge, situat en les parcel·les 8, 9, 106 i 107 del polígon 20 de Sant Jordi (Castelló) per trobar-se la instal·lació projectada a menys de 500 metres de distància del terreny forestal corresponent al barranc de la Barbiguera, que queda inclòs en el plec de condicions tècniques dels projectes corresponents a la instal·lació projectada, document que haurà d'observar-se durant l'execució de les obres i els treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.  
  
Després de sengles requeriments documentals per part d'aquest centre directiu, el 3 d'agost de 2021 (complementat el dia 12 següent), i el 20 de setembre de 2021, el promotor va presentar documentació en resposta a aquests, en relació amb:  
- La documentació acreditativa de la capacitat tècnica i econòmica del sol·licitant per a dur a terme el projecte. A aquest efecte, s'ha acompanyat, quant a la capacitat tècnica, un contracte de prestació de serveis, durant tres anys, per a l'assistència tècnica per part d'una empresa amb experiència en l'activitat de producció; i pel que fa a la capacitat economicofinancera, s'acompanya un informe d'un titulat mercantil col·legiat en què certifica que el sol·licitant de la instal·lació té la solvència econòmica necessària per a escometre el projecte del parc solar presentat.  
  
- Addenda de modificació del projecte, de data 2 d'agost de 2021, per canvi de mòduls passant de 44.380 mòduls de 535 Wp (23.743,3 kWp) a 43.008 mòduls de 535 Wp (23.009,28 kWp).  
- En relació amb la declaració d'utilitat pública per a la infraestructura d'evacuació del parc, indica que únicament se sol·licita per al tram de la línia d'evacuació que afecta les parcel·les 25, 102 i 9001 del polígon 19 i les parcel·les 98, 100 i 9005 del polígon 20 de rústica del municipi de Sant Jordi (Castelló), i queda fora el tram que transcorre per les parcel·les 8, 9, 106 i 107 del polígon 20.  
- El punt d'accés a la xarxa de distribució atorgat, amb identificació de la instal·lació (ST Maestrazgo, en lloc de ST Panoràmica que s'indica en el projecte) i nivell de tensió (20 kV, en lloc de 110 kV, que s'indicava en la documentació tècnica).  
- Acceptació dels condicionats emesos en els informes de l'Ajuntament de Sant Jordi (de 20.05.2020) i l'empresa distribuïdora a la qual es connectarà la central (de 03.06.2020). Quant a això últim, el sol·licitant també aclareix la no afecció de les instal·lacions del parc fotovoltaic a les distàncies de seguretat establides per a la LAAT existent de 20kV de la distribuïdora que discorre per part de les parcel·les de la central projectada.  
En data 11 de desembre de 2020, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló acorda la declaració d'interés comunitari (DIC) per a la instal·lació sol·licitada, amb referència 2020/0230TJ TÀCTICA 1187885, amb un termini de vigència de 30 anys, a comptar del moment en què es puga iniciar l'activitat, en haver obtingut la totalitat d'autoritzacions i llicències que són imprescindibles (URL de validació:   
  
A continuació s'assenyalen determinats informes emesos en el si de la tramitació de l'expedient de la DIC:  
- Informe favorable del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, de data 11 de novembre de 2020, condicionat al fet que es duguen a terme les mesures d'integració paisatgística propostes en l'estudi d'integració paisatgística de 3 de gener de 2020, així com les propostes en l'ampliació d'aquest de data 30 d'octubre de 2020.  
- Resolució de la directora general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de 21 de febrer de 2020, en què aprova l'estudi d'inundabilitat elaborat per a la DES. Conclou que la instal·lació fotovoltaica San Jorge no està afectada per risc d'inundació, sent l'activitat compatible, sempre que es complisquen les consideracions finals d'aquest informe relatives a la línia elèctrica.  
- Resolució de 6 de febrer de 2020, de l'Ajuntament de Sant Jordi, en el qual s'acorda concedir la llicència municipal de l'activitat, previ al pagament del cànon estipulat en aquesta resolució, per un termini de trenta anys prorrogable tal com estableix l'article 205 de la Llei 5/2014 d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.  
- Informe favorable de Confederació Hidrogràfica del Xúquer, OA, de 21 de febrer de 2020. Determina que les parcel·les vinculades a la central no estan afectades per risc d'inundació, de manera que l'activitat és compatible, si bé han de situar-se els suports de la línia fora de la zona afectada per perillositat geomorfològica associada al barranc de Barbiguera.  
- Informe favorable del servei de Planificació de la Conselleria d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible referent a infraestructures públiques de transport competència autonòmica i planificació viària, a l'accés a l'activitat pel camí que connecta amb la CV-11 en el PK 16+955 M.D.  
En data 20 d'abril de 2021, la Direcció General de Medi natural i d'Avaluació Ambiental emet l'informe d'impacte ambiental, amb referència 48/4230-IFY (URL de validació:   
en el qual estima que el projecte no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient, de conformitat al seu desenvolupament amb els condicionants ambientals que es detallen en aquest.  
  
Conforme a la Resolució de 15 d'octubre de 2010, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i vicepresident tercer del Consell, per la qual s'estableixen les zones de protecció de l'avifauna contra la col·lisió i electrocució, i s'ordenen mesures per a la reducció de la mortalitat d'ocells en línies elèctriques d'alta tensió, el projecte es troba en una zona de protecció d'avifauna contra la col·lisió i electrocució, i consta un informe del Servei de Vida Silvestre, de data 22 de desembre de 2020, en el qual es conclou que atés que l'estudi d'impacte ambiental contempla complir amb el que s'estableix en el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, la realització del projecte no causarà afeccions negatives a hàbitats ni a espècies protegides en el seu àmbit de competències.  
En l'informe d'impacte ambiental s'indica que, d'acord amb el PATFOR, la zona forestal més pròxima es troba en el barranc de Barbiguera, que està catalogat com a sòl forestal rural comú. El sòl forestal estratègic més pròxim es troba a 6,2 km, per la qual cosa resulta per tant d'aplicació el Decret 7/2004, de 23 de gener, pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
  
Consta en l'expedient que el promotor ha depositat la garantia econòmica exigida per a l'accés a la xarxa, mitjançant tres avals, dos inicials depositats en data 22 de febrer de 2018, un amb número de garantia 167445W537 de 60.000 - i un altre amb número 034436T757 de 40.000 - (amb números de carta de pagament 5752237847597 i 7982618567654, respectivament), i un tercer depositat en data 4 de juliol de 2019, amb número de garantia 575805X347 i 400.000 - (amb número de carta de pagament 5829878161017) per a abastar l'ampliació de potència de la instal·lació definitiva fins a la potència instal·lada total sol·licitada, segons la definició de potència instal·lada (això és 19.994,5 kWp) i quanties vigents en el moment del depòsit de les garanties.  
La instal·lació té concedit punt de connexió a xarxa de distribució, atorgat pel gestor d'aquesta xarxa, Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU, en data 8 de novembre de 2018 i acceptat en data 12 de novembre de 2018, en les barres de 20 kV de la subestació elèctrica ES Maestrazgo, situada en la parcel·la 102 del polígon 19 de Sant Jordi. És necessària una ampliació de la citada subestació instal·lant una nova posició de transformador de 110 kV, així com un transformador de 40 MVA, el qual indica la distribuïdora que haurà de ser compatible amb l'actualment existent.  
Així mateix, consta un informe favorable d'acceptabilitat per afecció a la xarxa de transport en el nus de Vandellós 400 kV, de Red Eléctrica de España, SAU, de data d'emissió i signatura, 10 de maig de 2019, per a una instal·lació de 19,99 MWins/17,325 MWnom.  
Segons l'informe de data 3 de juny de 2021, de Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU, gestor de la xarxa de distribució i titular de la xarxa on connecta la instal·lació proposada, la societat Promonrg Solar Fotovoltaica 2, SL (Z40443054) té vigent el permís d'accés i connexió atorgat corresponent a l'expedient ATREGI/2019/76/12, amb una potència nominal de 17,325 MWn i una potència instal·lada de 19,99 MWp.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat Valenciana, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment.  
  
D'acord l'Ordre 1/2021, de 6 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, mitjançant la qual es desplega el Decret 175/2020, del Consell, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, correspon al Servei d'Energia (article 6.5.1.f de la citada ordre) formular les propostes de les autoritzacions de les instal·lacions energètiques, quan corresponga la seua resolució a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, i a la Subdirecció General d'Energia i Mines elevar a aquest centre directiu la dita proposta (article 6.4.b de la citada ordre).  
  
Segons la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en aquest decret llei, en tràmit a la seua entrada en vigor es regiran per la normativa anterior.  
D'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d'energia elèctrica.  
D'acord amb l'article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'autorització administrativa d'instal·lacions de generació no podrà ser atorgada si el seu titular no ha obtingut prèviament els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.  
De conformitat amb l'article 36.2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, per a l'obtenció de l'autorització de la instal·lació serà un requisit previ indispensable l'obtenció dels permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents per la totalitat de la potència de la instal·lació, sense perjudici que l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, disposa que les autoritzacions administratives d'instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d'accés que figure en el permís d'accés.  
  
La disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, estableix que les instal·lacions de generació d'electricitat la potència total instal·lada de les quals supere la capacitat d'accés atorgada en el seu permís d'accés hauran de disposar d'un sistema de control, coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d'emmagatzematge que la integren, que impedisca que la potència activa que aquesta puga injectar a la xarxa supere aquesta capacitat d'accés.  
  
Conforme a l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i l'article 7 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció. La seua tramitació i resolució pot efectuar-se de manera consecutiva, coetània o conjunta. D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer; el procediment és el descrit en el capítol II del dictat decret.  
D'acord amb l'article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les instal·lacions de generació d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. Conforme a l'article 55.1 d'aquesta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions. Per a això, han d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar són aplicables el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, conforme prevé la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
En virtut del que es disposa en l'article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, i en el que siga aplicable de l'article 162.3 del Reial decret 1955/2000, la servitud de pas aeri comprén, a més del vol sobre el predi servent, l'establiment de pals, torres o suports fixos per a la sustentació de cables conductors d'energia, tot això incrementat en les distàncies de seguretat que reglamentàriament s'establisquen. Per a la servitud de pas subterrani comprén l'ocupació del subsol pels cables conductors, a la profunditat i amb les altres característiques que assenyale la legislació urbanística aplicable. En tots dos casos comprendran igualment el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys o altres béns necessaris per a construcció, vigilància, conservació i reparació de les corresponents instal·lacions.  
  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per a exercisca l'activitat.  
  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb la redacció vigent de l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d'instal·lacions fotovoltaiques la potència instal·lada serà la menor d'entre les dues següents:  
a) La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren aquesta instal·lació, mesures en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.  
b) La potència màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren aquesta instal·lació.  
Segons la disposició transitòria cinquena del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, la nova definició de potència instal·lada introduïda mitjançant la disposició final tercera, u, tindrà efectes per a aquelles instal·lacions que, havent iniciat la seua tramitació, encara no hagen obtingut l'autorització d'explotació definitiva.  
D'acord amb els articles 200 i 202 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, la instal·lació en qüestió requereix declaració d'interés comunitari (que es corresponen amb els articles 214 i 216 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge).  
  
De conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana d'impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment constitueix un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental simplificada, en quedar inclòs en l'annex II, epígrafs 4.i, 4.b.  
Les línies d'evacuació es troben afectades pel Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc  
  
Primer. Autorització administrativa prèvia  
Atorgar al peticionari autorització administrativa prèvia de la instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables que s'indica, i les seues infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada, segons els projectes, i les seues addendes, presentats i identificats en la part expositiva de la present:  
  
Peticionari: Promonrg Solar Fotovoltaica 2, SL.  
Emplaçament de la instal·lació (dels grups convertidors d'energia primària a electricitat): polígon 20, parcel·les 8, 9, 106 i 107, les referències cadastrals de les quals són: 03593P871896300719LP, 12171J673194962192IC, 57342K997252030866ZW i 70139Z163098542225SI, respectivament, amb una superfície total d'aquestes de 290.521 m², en terme municipal de Sant Jordi, CP 12260, província de Castelló.  
Coordenades geogràfiques: 40° 33 49,98 N / 0° 22 25,81  
Coordenades UTM ETRS89 (fus 31): x: 785 614 m E; i: 4 495 845 m N  
Projecte denominació: Instal·lació Solar Fotovoltaica Sant Jordi.  
Grup de classificació (RD 413/2014): b.1.1 (instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica).  
Termini d'execució de les instal·lacions: dotze (12) mesos.  
Pressupost: 6.440.198,99 euros.  
Principals característiques de la instal·lació:  
Instal·lació de producció d'energia elèctrica fotovoltaica sobre sòl, amb mòduls muntats sobre estructures fixes amb una inclinació de 30°, connectada en alta tensió (exp. ATREGI/2019/76/12):  
- Superfície de l'àrea barrat: 278.200 m².  
- Perímetre barrat: 2.386, 54 m.  
- Superfície de l'àrea ocupada pels mòduls fotovoltaics: 266.000 m².  
  
- Perímetre ocupat per mòduls fotovoltaics: 2.381 m.  
- Nombre de panells fotovoltaics de 535 Wp: 43.008 unitats  
- Tipus de mòdul fotovoltaic: de cèl·lules monocristal·lines (144 cèl·lules per panell: 6x24).  
- Rendiment del mòdul fotovoltaic: 20,7 %.  
- Dimensiones mòdul fotovoltaic: 2279±2mmx1134±2 mmx35mm±1mm.  
- Nombre de taules: 1.536 (28 mòduls fotovoltaics per taula).  
- Inclinació de les taules: 30°.  
- Azimut: 0°.  
- Manera d'instal·lació al terreny: ancorades a aquest mitjançant claus d'acer, amb una profunditat mínima de 1,2 m, i sense formigonada.  
- Nombre d'Inversors de 3.800 kW: 5 unitats.  
- Un Sistema de Control Coordinat (Power Plant Controller) de regulació de la tensió i la intensitat de la central elèctrica perquè la potència generada no excedisca la potència d'accés a la xarxa concedida en el permís de 17.325 kWn, model Open-PPC-X1 de la marca ISEMAREN, o model similar, certificat segons NTS V2 UE 2016/631 incloent-hi totes les característiques de regulació en potència nominal, activa/reactiva, freqüència i voltatge de la planta d'energia.  
- Potència nominal: 19.000 kWn.  
- Potencia pic: 23.009,28 kWp.  
- Potència instal·lada: 19.000 kWn.  
- Potència màxima activa que el sistema de control (limitador) instal·lat permet injectar la xarxa: 17.325 kWn.  
- Capacitat accés a la xarxa elèctrica atorgada: 17.325 kW.  
- Energia anual que s'ha estimat generarà la central solar fotovoltaica de: 37.718 MWh/any.  
- Producció específica: 1.589 kWh/(kWp · any.  
- Factor de planta = (energia anual) / (Potència pique · 8.760 h) = 18,13 %  
Les instal·lacions d'evacuació associades a la planta fotovoltaica següents:  
a) Centre de protecció i mesura d'evacuació (expedient associat ATASCT/2020/15/12).  
Les característiques principals del centre són: sis cel·les de 20 kV amb aïllament en SF6 (2L+3P+1M), amb transformador de SSAA de 50 kVA.  
b) Cinc (5) centres de transformació d'intempèrie amb un transformador de 3.800 kVA (0,69/20 kV), tres cel·les de 20 kV amb aïllament en SF6 en configuració (2L+1P).  
CT-1 (expedient associat ATASCT/2019/51/12),  
CT-2 (expedient associat ATASCT/2019/52/12),  
CT-3 (expedient associat ATASCT/2019/53/12),  
CT-4 (expedient associat ATASCT/2019/54/12),  
CT-5 (expedient associat ATASCT/2019/55/12).  
c) Línia mixta aèria-subterrània d'alta tensió (20 kV). (Expedient associat ATLINE/2019/144/12.)  
Longitud total 3.052 m (2.880 m en subterrani i 172 m en aeri), composta per huit trams que discorren dins del terme municipal de Sant Jordi (Castelló), per les parcel·les 8, 9, 98, 100 i 9005 del polígon 20, i també les parcel·les 9001, 25 i 102 del polígon 19:  
- Tram 1 (subterrani), dins del clos, des de CT2 a CT5, conductor tipus HEPRZ1 12/20 kV 3 (1x240) mm² K Al + H16 directament enterrat, i longitud d'1 x 356 m.  
- Tram 2 (subterrani), dins del clos, de CT5 a CT4, conductor tipus HEPRZ1 12/20 kV 3 (1x240) mm² K Al + H16 directament enterrat, i longitud d'1 x 605 m.  
- Tram 3 (subterrani), dins del clos, de CT4 a CT3, conductor tipus HEPRZ1 12/20 kV 3(1x400) mm² K Al + H16 directament enterrat, i longitud d'1 x 130 m.  
- Tram 4 (subterrani), dins del clos, CT3 a CT1, conductor tipus HEPRZ1 12/20 kV 3(1x400) mm² K Al + H16 directament enterrat, i longitud d'1 x 192 m.  
- Tram 5 (subterrani), dins del clos, de CT1 a centre de protecció i mesura, conductor tipus HEPRZ1 12/20 kV 3 (1x630) mm² K Al + H16 directament enterrat, i longitud d'1 x 242 m.  
- Tram 6 (subterrani) de centre de protecció i mesura a connexió suport núm. 1 connexió A/S (tipus 12C-9000), conductor tipus HEPRZ1 12/20 kV 3(1x630) mm² K Al + H16 directament enterrat, i longitud d'1 x 1.310 m.  
- Tram 7 (aeri) de suport núm. 1 (a emplaçar en X: 277237,15; I: 4493082,33) al suport núm. 2 (a emplaçar en X: 277358,87; I:4493205,30), els dos d'entroncament aeri-subterrani, tipus 12C-900, amb tres cadenes d'amarrament, amb aïlladors dobles de protecció d'avifauna, conductor tipus 242-AL1/39-ST1A (LA-280), longitud 172 m, i inclouran les seues respectives terminacions per als cables subterranis, així com parallamps tipus POM-P.  
- Tram 8 (subterrani), des del suport núm. 2 connexió A/S a la cel·la de línia de la subestació panoràmica, titularitat de l'empresa distribuïdora Maestrazgo Distribución Eléctrica SLO. El traçat discorrerà sota canalització entubada i formigonada, amb conductor tipus HEPR 12/20 kV 3 (1x630) mm² Cu +H16, de longitud 45 m.  
En resum, les característiques principals de la línia són: corrent altern trifàsic, tensió de 20 kV, amb una longitud de 2.880 m subterranis, i una longitud en aeri de 172 m.  
El pressupost de l'evacuació ascendeix a 1.314.379,66 euros.  
El pressupost total de la central, incloent-hi evacuació, ascendeix a 7.754.578,65 euros.  
La present autorització s'atorga condicionada al compliment de les determinacions reflectides en l'Acord d'11 de desembre de 2020, de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, (accessible en la URL de validació:   
pel qual es declara d'interés comunitari l'activitat de generació d'energia renovable ací descrita, en particular les recollides en el punt primer d'aquest relatius a l'ús, aprofitament urbanístic (superfície de parcel·les afectades per l'actuació; superfície ocupada per les plaques solars, altres construccions i vials interiors; altura màxima de les instal·lacions; separació mínima a bogues i vials públics), termini de vigència i compliment de totes i cadascuna de les condicions dels informes que figuren en aquest i que van motivar aquell. En particular haurà d'observar les següents condicions:  
a) Obtindre, prèviament a l'execució de l'actuació objecte de l'expedient, la llicència municipal d'obres i aquelles altres llicències, autoritzacions o permisos necessaris per al lícit exercici de l'activitat.  
  
b) Donar compliment a totes i cadascuna de les condicions que figuren en els diferents informes emesos que obren en l'expedient, especialment els de fonament de dret seté, que seran assumits pel promotor.  
  
c) Inscriure en el Registre de la Propietat la vinculació del terreny a l'ús i aprofitament autoritzat, amb els altres compromisos i condicions establides en la llei i en la resolució, que inclouen el pagament del corresponent cànon urbanístic i el cessament de l'ús i aprofitament amb demolició de les construccions (si escau), desmantellament de la instal·lació i reposició dels terrenys al seu estat anterior en expirar el termini de vigència de la declaració. Caldrà d'aportar davant l'Ajuntament de Sant Jordi i el Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat la documentació acreditativa d'haver realitzat la preceptiva inscripció registral.  
  
d) Complir amb el pla de reposició del sòl al seu estat original o, si és el cas, amb el que es disposa en l'article 205.3 de la LOTUP.  
El compliment d'aquests condicionants serà verificat per a l'Ajuntament en la tramitació de les oportunes llicències urbanístiques.  
Així mateix, aquesta autorització estarà condicionada al compliment de les determinacions que reflecteix l'informe d'impacte ambiental de les instal·lacions en qüestió (expedient: 48/8060-XFY, DOGV núm. 9173/14.09.2021):  
1. Els equips transformadors disposaran de sistemes de contenció de vessaments de l'oli mineral.  
2. S'executaran les mesures d'integració paisatgística en les condicions establides per l'òrgan competent en la matèria i es disposaran els mitjans per al seu manteniment.  
3. Els suports del tram aeri de la línia elèctrica d'evacuació se situaran fora de l'àmbit afectat per perillositat geomorfològica d'inundació, conforme als informes emesos pels organismes competents en la matèria.  
4. Donada la proximitat a sòl forestal, durant les obres i els treballs d'explotació i manteniment se seguiran les prescripcions de prevenció d'incendis establides en el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat; pel qual s'aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.  
  
5. Finalitzada la vida útil de la instal·lació o, si és el cas, la vigència de la DIC (el que abans ocórrega), el promotor quedarà obligat al seu desmantellament i a la restauració dels terrenys al seu estat anterior, d'acord amb el projecte presentat.  
6. Les accions incloses en el Programa de vigilància i seguiment ambiental hauran de documentar-se, a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desplegament reglamentari, i en particular els establits en els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, el titular haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon. Autorització administrativa de construcció  
Atorgar autorització administrativa de construcció de la instal·lació de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables i les seues infraestructures d'evacuació de l'energia elèctrica generada descrita en el punt primer de la present resolució.  
En l'execució del projecte es tindran en compte les següents condicions:  
1. Sense perjudici del que es disposa en el punt primer de la present resolució en relació amb les determinacions de l'informe d'impacte ambiental i de la declaració d'interés comunitari citades, les instal·lacions hauran d'executar-se segons el projecte presentat els seus annexos, i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per les presents instal·lacions i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que per a això siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent autorització.  
2. Les instal·lacions a executar compliran, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23 i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries. Així mateix, el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.  
Com que la potència total instal·lada i autoritzada (19.000 kWn) és superior a la capacitat d'accés a la xarxa concedida (17.325 kWn), haurà d'instal·lar-se el sistema de control coordinat autoritzat en el punt primer d'aquesta resolució (segons l'addenda a la memòria del projecte de baixa tensió de juny de 2021, i declaració responsable de 4 de juny de 2021, del projectista) per a tots els mòduls de generació autoritzats per la present (no s'autoritzen instal·lacions d'emmagatzematge) que impedisca que la potència activa que la instal·lació puga injectar a la xarxa supere la citada capacitat d'accés. Amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional serà requisit imprescindible per a atorgar aquesta que el titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la instal·lació del referit sistema de control, acompanyat de la documentació justificativa del fabricant de les característiques del citat sistema i del compliment per aquest de la funcionalitat limitadora que en cap règim de funcionament de la central s'injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d'accés atorgada.  
3. La central elèctrica objecte d'aquesta resolució, d'acord amb la potència instal·lada d'aquesta, haurà de complir les prescripcions tècniques i equipament que sobre aquest tema estableix l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i altra normativa de desplegament, sobre requisits de resposta enfront de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesura en temps real i la resta d'obligacions establides per la regulació del sector elèctric per a la mena d'instal·lacions en què s'enquadren les presents.  
4. El període d'execució de les instal·lacions no serà superior a dotze (12) mesos, el qual es comptarà des de l'endemà de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest mitjançant una sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu. Caldrà acompanyar a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
La pròrroga de l'autorització no podrà concedir-se si excedeix la data o les dates de caducitat dels permisos d'accés i connexió a la xarxa elèctrica corresponents a la instal·lació.  
5. El titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló.  
6. El titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
7. Sense perjudici dels previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
8. Finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, el titular, en el termini màxim de deu dies hàbils sol·licitarà l'autorització d'explotació provisional per a proves conforme al Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus i segons en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
A aquesta sol·licitud s'acompanyaran els certificats de direcció i final d'obra, subscrits per una persona facultativa competent, en què s'acredite que són conformes als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els esmentats certificats de direcció i final d'obra no estiguen visats pel corresponent col·legi professional, s'acompanyaran de l'oportuna declaració responsable conforme l'indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
Igualment s'acompanyarà la documentació requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió, la ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
L'autorització d'explotació provisional no podrà concedir-se si les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució no es troben finalitzades i amb autorització d'explotació, de manera que l'entrada en servei de la central elèctrica puga ser efectiva.  
9. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació provisional, el titular sol·licitarà la inscripció prèvia en el registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, i acompanyarà la documentació pertinent segons l'article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte l'indicat en l'article 41 quant a la caducitat i cancel·lació d'aquesta inscripció.  
10. Finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, el titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, sol·licitarà l'autorització d'explotació definitiva conforme al Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i segons en el Decret 88/2005, de 29 d'abril. S'adjuntaran els certificats pertinents segons l'indicat en els números 2 i 8 anteriors.  
  
11. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació definitiva, el titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica, i acompanyarà la documentació pertinent segons l'article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny.  
S'informa que la transmissió o canvi de titularitat de la instal·lació autoritzada per la present resolució requereix l'autorització administrativa prèvia conforme al que s'estableix en l'article 19 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
  
Tercer. Declaració d'utilitat pública, en concret, de part de la línia elèctrica d'evacuació per a la seua connexió amb la xarxa de distribució  
Declarar, en concret, la utilitat pública dels trams de la línia elèctrica d'evacuació autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació de béns i drets afectats i implica la urgent ocupació d'aquets a l'efecte de l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre, que es concreta en una afecció a les finques particulars, incloses en la relació que figura en l'annex, amb l'abast i els efectes previstos en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i de les seccions 2a i 3a del capítol v del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
Aquesta declaració porta implícita, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació a l'efecte de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, de manera que el titular adquireix la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, o de les comunitats autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis d'aquests i zones de servitud pública.  
  
Quart. Publicació en periòdics oficials i notificacions  
De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat i amb en l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, ordene:  
- La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. La publicació d'aquesta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haja pogut realitzar.  
  
- La notificació de la present resolució al titular i a totes les administracions o organismes públics i empreses de serveis públics o serveis d'interés general que han intervingut, o han d'intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o han d'emetre, algun condicionament tècnic al projecte d'execució, a les persones titulars de béns i drets afectats, així com a la resta de persones interessades en l'expedient.  
De conformitat amb el segon paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públics com privats, que calguen per a obtindre per part del sol·licitant per a l'execució i posada en marxa de la instal·lació a la qual es refereix la present resolució, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, aquesta autorització s'emet sense perjudici de tercers, i deixant fora de perill els drets particulars.  
Serà causa de revocació d'aquesta resolució, previ tràmit de l'oportú procediment, l'incompliment o la inobservança de les condicions expressades en aquesta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l'incompliment o no manteniment dels pressupòsits o requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que han sigut tinguts en compte per al seu atorgament, així com qualsevol altra causa que degudament i motivadament el justifique. En particular, la caducitat dels permisos d'accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que s'atorguen en aquesta resolució.  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 1 d'octubre de 2021. La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Maria Empar Martínez Bonafé.