Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9277, del 14-02-2022 (2022/1051)

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se convalida la acumulación de los expedientes ATRCCT/2018/21/46 y ATRCCT/2019/33/46, dictada en fecha 16 de noviembre de 2019 por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, y se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la modificación por ampliación de tres posiciones de línea del sistema de 20 kV, y la modificación del sistema de 132 kV por desmontaje de batería de condensadores de 132 kV, y se adapta su posición a nueva posición de línea, y adecuación de una posición de línea equipada en reserva, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada «ST La Punta», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de València. Expedientes de referencia ATRCCT/2018/21/46 y ATRCCT/2019/33/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9277

Fecha DOGV
:   14-02-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2022/1051


Fecha del documento
:   07-12-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se convalida la acumulación de los expedientes ATRCCT/2018/21/46 y ATRCCT/2019/33/46, dictada en fecha 16 de noviembre de 2019 por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, y se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la modificación por ampliación de tres posiciones de línea del sistema de 20 kV, y la modificación del sistema de 132 kV por desmontaje de batería de condensadores de 132 kV, y se adapta su posición a nueva posición de línea, y adecuación de una posición de línea equipada en reserva, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada «ST La Punta», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de València. Expedientes de referencia ATRCCT/2018/21/46 y ATRCCT/2019/33/46. [2022/1051]  
  
  
Antecedentes  
Con fecha 5 de diciembre de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa previa para la modificación por ampliación de 3 posiciones de línea del sistema de 20 kV de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada «ST la Punta», ubicada en el término municipal de València, provincia de Valencia, y  
- Autorización administrativa de construcción de la referida modificación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico administrativo de «Ampliación de tres posiciones de línea de 20 kV en la subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST La Punta», de fecha 7 de noviembre de 2018, para la ejecución de la citada instalación, firmado por persona técnica competente, y acompañado de declaración responsable de la misma de fecha 20 de noviembre de 2018,  
- Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.  
- «Hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica», de fecha de 20 de noviembre de 2018, firmada por la persona técnica competente proyectista, y el representante de la titular de la instalación.  
Con fecha 3 de febrero de 2019, el solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud fue abierto bajo el expediente de referencia ATRCCT/2018/21/46, por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. No obstante, como se detallará y justificará más adelante, su tramitación administrativa se ha instruido conjuntamente y dentro del expediente de referencia ATRCCT/2019/33/46.  
Posteriormente, con fecha 28 de mayo de 2019, la interesada, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, una segunda modificación, acumulada a la primera, aportando impreso normalizado en el que solicitaba:  
- Autorización administrativa previa para la modificación del sistema de 132 kV por desmontaje de batería de condensadores de 132 kV, adaptando su posición a nueva posición de línea, y adecuación de una posición de línea equipada en reserva, en la subestación transformadora de 132/20 kV denominada «ST La Punta», ubicada en el término municipal de València, provincia de Valencia.  
- Autorización administrativa de construcción de la referida modificación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico administrativo de «Desmontaje de batería de condensadores de 132 kV, adaptación de su posición como nueva posición de línea y energización de posición de línea de reserva en la subestación denominada: ST La Punta» (sic) de fecha 7 de mayo de 2019, para la ejecución del citado proyecto, firmado por persona técnica competente, y acompañado de declaración responsable de la misma de fecha 21 de mayo de 2019,  
- Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.  
- «Hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica», de fecha de 21 de mayo de 2019, firmada por la persona técnica competente proyectista, y el representante de la titular de la instalación.  
Con fecha 24 de julio de 2019, el solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud fue abierto bajo el expediente de referencia ATRCCT/2019/33/46, por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Vista la relación entre los expedientes ATRCCT/2018/21/46 y ATRCCT/2019/33/46, en los que se solicitan dos autorizaciones administrativas para la modificación por ampliación del sistema de 20 kV y del sistema de 132 kV, respectivamente, de la misma subestación «ST La Punta», con fecha 16 de octubre de 2019, el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, resolvió la acumulación de los mismos, según lo indicado en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, pasando a tramitarse conjuntamente en el expediente ATRCCT/2019/33/46 (pronunciamiento accesible en la URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=XYY2QQSA-HDYMTC9F-SN8NSQ68, CSV: XYY2QQSA-HDYMTC9F-SN8NSQ68). Consta en el expediente notificación de este acto a la interesada.  
Con fecha 16 de octubre de 2019, y en el mismo escrito de acumulación de los expedientes, el Servicio Territorial emitió requerimiento a la interesada, al objeto de que aclarase, en síntesis, los siguientes extremos: la relación correcta de los organismos afectados por la instalación, la afección de la instalación al trámite ambiental, y el alcance de la subestación en relación con lo dispuesto en el expediente de regularización (según la disposición transitoria tercera del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23) ATASCT/2015/83/46, y en la memoria y los planos del proyecto.  
Con fecha 7 de noviembre de 2019, la titular aporta la documentación solicitada por el Servicio Territorial y aclara las discrepancias planteadas. Concretamente, adjunta las separatas de ambos proyectos para su remisión al Ayuntamiento de València, confirma que la instalación no está sujeta a declaración de impacto ambiental por estar recogida en los supuestos recogidos en el documento de la Conselleria de Medio Ambiente, de fecha 22.08.2017 «Informe sobre proyectos de reforma de subestaciones», y aclara respecto del sistema de 20 kV, las posiciones de enlace de barras, partición de barras y unión de barras, y con respecto al sistema de 132 kV, la denominación de la posición de partición de barras y la inclusión de la segunda posición de medida del módulo 2 que no consta en la memoria del proyecto ni en el expediente de regularización. Además, adjunta sendos proyectos actualizados con las aclaraciones anteriormente detalladas.  
La instalación de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización se sitúa en la «ST La Punta», la cual se ubica en el término municipal de València, cota aproximada de explanación de 4 m sobre el nivel del mar. La parcela destinada a la instalación se localiza en la coordenada georreferenciada (coordenadas U.T.M - HUSO 30) siguiente: X: 728888,54; Y: 4369101,40, ocupando una extensión de 8.395 m². Su referencia catastral es 6832290VS9335N4200PD de dicha ciudad, provincia de Valencia, titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, como así consta en ambos proyectos técnicos de ejecución.  
Consta como último antecedente de la subestación:  
- Resolución, de fecha 14 de marzo de 2018, del por entonces, Servicio Territorial de Industria y Energía de València, por la que se extiende nueva acta de puesta en servicio, a los meros efectos de su regularización administrativa contemplada en la disposición transitoria tercera del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, de la instalación eléctrica de alta tensión descrita en el certificado de regularización administrativa con número: R1-001/3633/46/DT3 (RD337/14) Expediente número ATASCT/2015/83/46 (Accesible en la dirección URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=M3LBUQBE-9VG6AREE-NCNIMRME, CSV: M3LBUQBE-9VG6AREE-NCNIMRME).  
En relación con la modificación del sistema de 132 kV solicitado, consta como antecedente:  
- Resolución, de fecha 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga a Autoridad Portuaria de València (APV), autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la acometida «Línea eléctrica subterránea de tensión nominal 132 kV, doble circuito, desde la subestación «ST La Punta», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, hasta la nueva subestación «ST Autoridad Portuaria Valencia», titularidad de APV, en el término municipal de València, provincia de Valencia [Expediente ATLINE/2018/155/46], accesible a través de la dirección URL: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=EDXD96S7-9PS43VF9-SYCTM3AC, CSV: EDXD96S7-9PS43VF9-SYCTM3AC.  
Mediante esta resolución se autorizaron las líneas de 132 kV las cuales harán conexión en las dos posiciones de 132 kV objeto de esta resolución, alimentado la subestación de abonado «ST Autoridad Portuaria Valencia».  
En atención a los antecedentes, las partes de la subestación objeto de esta modificación en la actualidad están integradas por:  
- Sistema eléctrico de 20 kV en configuración de doble barra (DB) formada por tres módulos ubicados en las respectivas salas de celdas del edificio de la subestación, con la siguiente composición de elementos:  
Módulo 1, formado por celdas de aislamiento al aire e interruptor extraíble con:  
· Diez (10) posiciones de línea con interruptor.  
· Una (1) posición de batería de condensadores con interruptor, para la BC-1.  
· Una (1) posición de transformador de potencia con dos interruptores, uno para el transformador T-1, haciendo el segundo funciones de acoplamiento de barras.  
· Una (1) posición de transformador de servicios auxiliares sin interruptor, para el TSA-1.  
· Dos (2) sistemas de medida de tensión en barra sin interruptor. Uno en cada barra.  
· Dos (2) posiciones de partición de barras con interruptor, para su unión con el Módulo 2.  
Módulo 2, formado por celdas de aislamiento integral en SF6 de tipo blindado con:  
· Diez (10) posiciones de línea con interruptor.  
· Una (1) posición de batería de condensadores con interruptor, para la BC-2.  
· Una (1) posición de transformador de potencia con interruptor, para el T-2.  
·Cuatro (4) sistemas de medida de tensión en barra sin interruptor.  
· Seis (6) posiciones de unión de barras sin interruptor, dos (2) de ellas formando un conjunto partición-unión con las dos posiciones de partición del módulo 3, y cuatro (4) de ellas (siendo 2 de función de conexión a los embarrados) formando dos conjuntos unión-unión para unión de barras del módulo 2.  
· Una (1) posición de enlace de barras con interruptor.  
· Una (1) posición de transformador de servicios auxiliares sin interruptor, para el TSA-2.  
Módulo 3, formado por celdas de aislamiento integral en SF6 de tipo blindado con:  
· Dos (2) posiciones de línea con interruptor.  
· Una (1) posición de transformador con interruptor.  
· Dos (2) sistemas de medida de tensión en barra sin interruptor.  
· Dos (2) posiciones de partición de barras con interruptor formando dos conjuntos P-U con dos de las uniones del módulo 2.  
· Una (1) posición de enlace de barras con interruptor.  
- Sistema eléctrico de 132 kV en configuración de doble barra (DB) partida compuesta por las siguientes posiciones:  
· Tres (3) posiciones de línea de 132 kV con interruptor, denominadas: L/Aqua, L/Fuente de San Luis-Catadau y L/Fuente de San Luis-Silla, esta última actualmente en reserva, y objeto de modificación por adecuación.  
· Tres (3) posiciones de transformador de potencia convencional de intemperie con interruptor (para el T-1, T-2 y T-3, siendo todos ellos de 40 MVA de potencia y con relación de transformación 132/20 kV.  
· Dos (2) sistemas de medida convencionales de tensión de intemperie sin interruptor, instaladas en ambos extremos de los embarrados principales.  
· Una (1) posición de partición de barras convencional de intemperie con interruptor.  
· Una (1) posición de batería de condensadores con interruptor (BC-4) de 32,4 Mvar y 132 kV, y objeto de modificación.  
Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 26 de abril de 2021 (DOGV 9069),  
Asimismo, los proyectos han sido expuestos para consulta pública en la siguiente dirección electrónica http://www.indi.gva.es/va/web/energia, en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/valencia, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de los dos proyectos, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, se consideraban afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de València. Obra en el expediente justificante de entrada en ese ayuntamiento de las separatas de ambos proyectos en fecha 4 de marzo de 2020, no constando de dicha corporación que se haya notificado ninguna oposición a las instalaciones solicitadas ni condicionado técnico alguno a los proyectos técnicos presentados, por lo que se entiende la conformidad con la solicitud de autorización y las especificaciones técnicas recogidas en ambos proyectos técnicos de las instalaciones objeto de esta resolución.  
A efectos ambientales, la interesada en su respuesta al requerimiento del Servicio Territorial de fecha 16 de octubre de 2019, manifiesta que de conformidad con el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» (accesible en la dirección URL: http://www.agroambient.gva.es/documents/686985610/377073965/REFORMA+EN+SUBESTACIONES+PARA+WEB+CASTELLANO.pdf/4ab56324-b5cb-4d76-be25-2327836d20d2), de fecha 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, la modificación objeto de estas autorizaciones no requieren evaluación de impacto ambiental, al estimar que las modificaciones consistentes en la equipación de posiciones de reserva, sin ampliar la parcela vallada de la subestación, no tendrán efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.  
La modificación planteada en los proyectos técnicos presentados de la «ST La Punta» atinente a la presente resolución consistirá, en síntesis, en la ampliación de tres (3) nuevas posiciones de línea de 20 kV en el actual módulo 3 de tipo doble barra con aislamiento integral en SF6, blindadas de interior con interruptor en el sistema de 20kV, y el desmontaje de una batería de condensadores de 132kV, adaptando su posición a nueva posición de línea, así como la adecuando de una posición de línea equipada en reserva, ambas en el sistema de 132 kV.  
La necesidad de esta modificación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada como consecuencia de la política de mejora de condiciones de operación de los sistemas de distribución en el caso del proyecto referente al sistema de 20kV, y en el caso del proyecto atinente al sistema de 132 kV, como consecuencia del convenio firmado con la Autoridad Portuaria de València que pretende habilitar una doble alimentación en 132 kV mediante dos posiciones de línea, a la futura subestación tipo GIS de interior de abonado a ejecutar en las instalaciones del Puerto de València, autorizada mediante resolución de fecha 17 de diciembre de 2020 por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, citada anteriormente como antecedente de la modificación del sistema de 132 kV.  
A los efectos de su justificación debe indicarse que la modificación de la subestación de transformación «ST La Punta», en la parte referente a la modificación del sistema de 20 kV, no está expresamente identificada en los Planes de Inversión de la titular. Sin embargo, la modificación del sistema de 132 kV, está prevista en el Plan de Inversión Trienal 2022-2024 presentado por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, informado favorablemente por esta dirección general, donde se recogió la actuación denominada «La Punta ST. Adecuación posiciones 132 kV», como inversión prevista para el 2021, código de obra 403494260, no habiendo información relativa a la inversión bruta ni a la participación de terceros de la citada actuación.  
Debe considerarse que las modificaciones solicitadas no generan incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata de una ampliación, llevada a cabo en el parque de distribución, existente y en servicio, de la «ST La Punta».  
Consta en el expediente propuesta del Servicio de Energía, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 1/2021, de 6 de abril, y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento, al disponer la subestación a modificar una potencia instalada superior a 75 MVA.  
Considerando la facultad reconocida en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en adelante, LPAC) el órgano administrativo que inicie o instruya un procedimiento podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Tratándose ambos expedientes de solicitudes de autorización administrativa previa y autorización de construcción referidas a una misma instalación (subestación), hace que guarden entre sí la exigida identidad y conexión, por lo que procede su acumulación.  
Conforme al artículo 52.3 de la Ley 39 2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se podrá realizar la convalidación del acto viciado por el órgano competente, cuando este último sea el superior jerárquico de quien dictó dicho acto, si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, las modificaciones de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, no tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c. En relación con este pronunciamiento, se ha tenido en consideración el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (Tramitación NO telemática) - Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos), accesible también en la URL: http://www.agroambient.gva.es/documents/272935010/648871876/REFORMA+EN+SUBESTACIONES+PARA+WEB+CASTELLANO.pdf/4ab56324-b5cb-4d76-be25-2327836d20d2.  
De acuerdo con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
De conformidad con lo dispuesto de la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero  
Convalidar la acumulación de los expedientes ATRCCT/2018/21/46 y ATRCCT/2019/33/46, dictada en fecha 16 de noviembre de 2019, por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia (accesible en la URL de validación: https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=XYY2QQSA-HDYMTC9F-SN8NSQ68, CSV: XYY2QQSA-HDYMTC9F-SN8NSQ68), de acuerdo con los antecedentes y la argumentación jurídica recogida en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal para la modificación por ampliación de 3 posiciones de línea del sistema de 20 kV, y la modificación del sistema de 132 kV por desmontaje de batería de condensadores de 132 kV, adaptando su posición a nueva posición de línea, y adecuación de una posición de línea equipada en reserva, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 132/20 kV denominada «ST La Punta», ubicada en el término municipal de València, concretamente en la parcela de referencia catastral 5071942IU3353Z0598ZR de dicha ciudad, provincia de Valencia, con el alcance que se relaciona a continuación:  
- Sistema de 20 kV:  
· Ampliación de tres (3) posiciones de línea de 20 kV en el actual módulo 3 de tipo doble barra con aislamiento integral en SF6, de interior tipo blindadas con interruptor.  
- Sistema de 132 kV:  
· Desmontaje de la actual batería de condensadores (BC-4) de 132 kV y 32,4 Mvar.  
· Adaptación de la actual posición de batería de condensadores (para la BC-A) a nueva posición de línea de acometida subterránea de 132 kV, mediante el desmontaje del actual seccionador de tierra de la batería de condensadores y la instalación de un nuevo seccionador tripolar con puesta a tierra, tres nuevos transformadores de tensión capacitivos y un nuevo conjunto de conversión aéreo/subterránea formado por tres botellas terminales de cable aislado de 132 kV y tres autoválvulas de 132 kV. Incluso, en su caso, la sustitución de los actuales transformadores de intensidad de 132 kV para su adaptación a la normativa de puntos frontera de medida.  
· Adecuación de la actual posición de línea (L-3 Fuente de San Luis-Silla), actualmente equipada y en reserva, mediante la instalación de un nuevo conjunto de conversión aéreo/subterránea formado por tres botellas terminales de cable aislado de 132 kV y tres autoválvulas de 132 kV. Incluso, en su caso, la sustitución de los actuales transformadores de intensidad de 132 kV para su adaptación a la normativa de puntos frontera de medida.  
Estas dos nuevas posiciones resultantes de la modificación del sistema de 132 kV, tienen la finalidad de conectar dos líneas de 132 kV de titularidad de Autoridad Portuaria de València que alimentarán a la subestación de abonado denominada «ST Autoridad Portuaria de València», de la misma titularidad, autorizadas mediante resolución, de fecha 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas [Expediente ATLINE/2018/155/46].  
En consecuencia, la instalación resultante en la parte afectada (sistema de 20 kV y 132 kV) por la presente autorización de modificación por ampliación, quedará con la siguiente composición final:  
- Sistema eléctrico de 20 kV en configuración de doble barra (DB) formada por tres módulos ubicados en las respectivas salas de celdas del edificio de la subestación, con la siguiente composición de elementos:  
Módulo 1, formado por celdas de aislamiento al aire e interruptor extraíble con:  
· Diez (10) posiciones de línea con interruptor.  
· Una (1) posición de batería de condensadores con interruptor, para la BC-1.  
· Una (1) posición de transformador de potencia con dos interruptores, uno para el transformador T-1, haciendo el segundo funciones de acoplamiento de barras.  
· Una (1) posición de transformador de servicios auxiliares sin interruptor, para el TSA-1.  
· Dos (2) sistemas de medida de tensión en barra sin interruptor. Uno en cada barra.  
· Dos (2) posiciones de partición de barras con interruptor, para su unión con el Módulo 2.  
Módulo 2, formado por celdas de aislamiento integral en SF6 de tipo blindado con:  
· Diez (10) posiciones de línea con interruptor.  
· Una (1) posición de batería de condensadores con interruptor, para la BC-2.  
· Una (1) posición de transformador de potencia con interruptor, para el T-2.  
· Cuatro (4) sistemas de medida de tensión en barra sin interruptor.  
· Seis (6) posiciones de unión de barras sin interruptor, dos (2) de ellas formando un conjunto partición-unión con las dos posiciones de partición del módulo 3, y cuatro (4) de ellas (siendo 2 de función de conexión a los embarrados) formando dos conjuntos unión-unión para unión de barras del módulo 2.  
· Una (1) posición de enlace de barras con interruptor  
· Una (1) posición de transformador de servicios auxiliares sin interruptor, para el TSA-2.  
- Módulo 3, formado por celdas de aislamiento integral en SF6 de tipo blindado con:  
· Cinco (5) posiciones de línea con interruptor.  
· Una (1) posición de transformador con interruptor.  
· Dos (2) sistemas de medida de tensión en barra sin interruptor.  
· Dos (2) posiciones de partición de barras con interruptor formando dos conjuntos partición-unión con dos de las uniones del módulo 2.  
· Una (1) posición de enlace de barras con interruptor.  
- Sistema eléctrico de 132 kV en configuración de doble barra (DB) partida compuesta por las siguientes posiciones:  
· Cuatro (4) posiciones de línea de 132 kV con interruptor, denominadas: L/Aqua, L/Fuente de San Luis-Catadau, L/APV-1 y L/APV-2,  
· Tres (3) posiciones de transformador de potencia convencional de intemperie con interruptor (para el T-1, T-2 y T-3, siendo todos ellos de 40 MVA de potencia y con relación de transformación 132/20 kV.  
· Dos (2) sistemas de medida convencionales de tensión de intemperie sin interruptor, instaladas en ambos extremos de los embarrados principales.  
· Una (1) posición de partición de barras convencional de intemperie con interruptor.  
El presupuesto total del proyecto de modificación del sistema de 20 kV es de ciento un mil ciento cincuenta y tres euros con noventa y un céntimos (101.153,91 ?), mientras que el presupuesto total del proyecto de modificación del sistema de 132 kV es de ciento ochenta y cuatro mil setecientos noventa euros con treinta y dos céntimos (184.790,32 ?), por lo que el presupuesto de las instalaciones autorizadas por la presente hacen un total de doscientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro euros con veintitrés céntimos (285.944,23 ?), valor al que ascienden los proyectos de ejecución.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Tercero  
Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación de los proyectos técnicos de ejecución de fechas 7 de noviembre de 2018 y 7 de mayo de 2019, redactados ambos por persona técnica titulada competente y acompañados de declaración responsable, presentados para la construcción de las modificaciones de las instalaciones descritas en el punto primero de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de seis (6) meses para la modificación solicitada, desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación autorizada por la presente, la titular de esta autorización, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al servicio territorial competente en materia de energía a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha solicitud se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia y a la presente autorización administrativa y autorización de construcción del proyecto de ejecución, al que acompañará el resto de documentación exigida por la regulación del sector eléctrico y de seguridad industrial aplicable a la instalación. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Cuando este centro directivo sea el competente para autorizar la explotación de la instalación objeto de esta autorización, el correspondiente servicio territorial realizará la instrucción de este procedimiento y elevará a esta dirección general la documentación pertinente para emitir la respectiva autorización de explotación, junto con su informe.  
8. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
- La notificación de la presente resolución a Autoridad Portuaria de València, como parte interesada en la modificación del sistema de 132 kV.  
  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 7 de diciembre de 2021.- La directora general de Industria, Energía y Minas: M.ª Empar Martínez Bonafé.