Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6033, del 11-06-2009 (2009/6717)

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural en alta presión A (APA)(1), consistente en el desplazamiento de la red en el Sector U-4, zona industrial El Eixample del Molí, en el término municipal de Castelló de Rugat. Expediente número CBREDE 2007/54/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6033

Fecha DOGV
:   11-06-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/6717


Fecha del documento
:   06-04-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Castelló de Rugat
    * empresa privada
    * gas natural

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y se aprueba el proyecto de ejecución, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural en alta presión A (APA)(1), consistente en el desplazamiento de la red en el Sector U-4, zona industrial El Eixample del Molí, en el término municipal de Castelló de Rugat. Expediente número CBREDE 2007/54/46. [2009/6717]  
Visto el expediente con referencia CBREDE 2007/54/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Gas Natural Distribución SDG, SA con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia (46776), Grabador Esteve, 14, relativo a la solicitud de 22 de octubre de 2007 sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural en alta presión A (APA)(1), consistente en el desplazamiento en Sector U-4, zona industrial El Eixample del Molí, en el término municipal de Castelló de Rugat, provincia de Valencia. Se adjunta proyecto firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en fecha 10 de octubre de 2007.  
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía de fecha 23 de junio de 2008 se procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de transporte secundario de gas natural autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat a nombre de Gas Natural Distribución, SDG, SA a favor de Gas Natural Cegas, SA, entre las que figura la instalación que se solicita en el expediente referenciado.  
Resultando que fue realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de instalaciones de gas natural, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 24 de mayo de 2008, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 23 de mayo de 2008 y en los diarios de prensa ABC y Las Provincias de fecha 30 de mayo 2008.   
Según consta en el expediente remitido no han sido presentadas alegaciones a la petición efectuada.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, se remitió separata de la instalación proyectada al Ayuntamiento de Castelló de Rugat, único afectado, conteniendo las características generales de la instalación, a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, así como informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico según lo previsto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre.   
El mencionado Ayuntamiento remitió el informe solicitado en el que manifiesta no existir inconveniente al desplazamiento proyectado.  
Resultando que igualmente y de acuerdo con el mencionado Real Decreto 1434/2002 se remitió separata de la instalación proyectada conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados a efectos de prestar su conformidad u oposición al proyecto y establecer, en su caso, el condicionado técnico procedente, concretamente a:  
- Diputación de Valencia. Área de Carreteras, por afección a la carretera CV-615, manifestando en su informe de contestación que la carretera indicada es la actual CV-614 y que sobre el paralelismo propuesto, no existe inconveniente en su ejecución.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, contestando que en la zona de proyecto de la instalación están previstas nuevas infraestructuras eléctricas y que ambas instalaciones deberán compatibilizarse.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre cruzamiento del barranco Camí de Rafol, emitiendo informe mediante el que autoriza el citado cruzamiento, con las especificaciones generales y particulares que en el mismo se contienen.  
Trasladadas las referidas contestaciones a la empresa peticionaria, manifestó su conformidad con los condicionados que en las mismas se contienen.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción del desplazamiento proyectado es resolver las afecciones en la red de gas existente con motivo de la urbanización del nuevo Sector U-4 en la zona industrial El Eixample del Molí, en el término municipal de Castelló de Rugat.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.  
Considerando el contenido del artículo 73 del Capítulo V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificado por el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo de mejoras urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, sobre la autorización de instalaciones de distribución de gas natural, contenido y requisitos de la misma, así como que serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.   
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA para la construcción de las instalaciones correspondientes a la red de gas natural en alta presión A (APA)(1), consistente en el desplazamiento de la red en el Sector U-4 de la zona industrial El Eixample del Molí, en el término municipal de Castelló de Rugat, provincia de Valencia.  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:   
1. La Compañía Gas Natural Cegas, SA cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
2. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 12/2007 de 2 de julio (BOE 03.07.2007), por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.   
3. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
4. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
5. Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 10 de octubre de 2007, cuyas características principales se relacionan a continuación:  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Trazado: desplazamiento de la tubería actual existente de la red de distribución (RAA-15,19), que se anula y consta de dos tramos. El primero, entre los vértices V-0 a V-14, y el segundo, que deriva del anterior, entre los vértices V-9.1 a V-9.8, de acometidas a industrias.  
- Tuberías: El primer tramo se religa en su origen con la red existente (acero al carbono, de 6'' de diámetro) y finaliza mediante una Té de toma de carga de tres vías de 4'' de diámetro, en la red existente (acero al carbono de 4'' de diámetro).  
En el segundo tramo comienza en la Té simple situada entre los vértices V-9 y V-10 y finaliza en el religue con la red de la tubería existente (acero al carbono de 4'' de diámetro).  
Ambos tramos se ejecutan en tubería de acero al carbono de diámetro 6'', espesor mínimo 4'00 mm, calidad API 5L, grado B, a una MOP(2) de 16 bar. Longitud total de 513'86 ml en zona urbana.  
Las tuberías discurren enterradas a las siguientes profundidades:  
· Las tuberías discurren en condiciones normales, a una profundidad de 0'60 m en las aceras, y a 0'80 m en otro tipo de terreno.  
· En el cruce de ríos, torrentes o arroyos importantes, se ha previsto alcanzar una profundidad mínima de enterramiento, entre 1'50 y 2'50 m, así mismo, en los cruces de carreteras, autovías, autopistas y otros viales, la tubería se instalará a 1'50 m, como mínimo y para el caso de cruces con ferrocarriles, la profundidad mínima será de 2'50 m.   
- Presión de diseño: presión máxima de trabajo: alta presión A (APA)(1)   
- Protecciones. Revestimiento externo para la tubería mediante polietileno extruido de 1'8 o 3'5 mm, igualmente para uniones y accesorios. Dispone de protección catódica mediante corriente galvánica impresa, que dará continuidad con la canalización existente.  
- Protección mecánica: losa de hormigón armado a lo largo de la canalización instalada, así como en los tramos de toma en carga.  
- Presupuesto del proyecto: 39.879'74 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio (BOE 4 de septiembre 2006). Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.   
2. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial, así como los requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas incluidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias conforme al Real Decreto 919/2006 antes citado.  
3. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5. El plazo de ejecución de las obras será de 2 meses a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Cegas, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
(1) APA: 4 bar< P = 16 bar  
(2) MOP: Presión Máxima de Operación  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 6 de abril de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.