Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4269, del 12-06-2002 (2002/5706)

Información pública de la solicitud de autorización administrativa de una ampliación a 132/20 kV de la subestación transformadora denominada ST Torreblanca y estudio de impacto ambiental. Expediente número ATRCCT/2002/5.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4269

Fecha DOGV
:   12-06-2002

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - G) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2002/5706


Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación y Competitividad

Tipo de documento
:   Anuncio

Información pública de la solicitud de autorización administrativa de una ampliación a 132/20 kV de la subestación transformadora denominada ST Torreblanca y estudio de impacto ambiental. Expediente número ATRCCT/2002/5. [2002/Q5706]
  
En cumplimiento de lo que prescribe en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental (DOGV de 8 de marzo de 1989), Real Decreto 162/1990, de 15 de octubre, se somete a información pública la petición de una instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:
  
Titular y domicilio: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, avenida de los Hermanos Bou, 239, en Castellón de la Plana (12804).
  
Lugar donde se va a establecer la instalación: en el paraje denominado Cerda en Torreblanca (Castellón).
  
Principales características de la ampliación a 132/20 kV de la subestación transformadora denominada ST Torreblanca:
  
- Un sistema de 132 kv de intemperie con una configuración de simple barra partida y capacidad para 5 posiciones de las que se pondrán en servicio en esta fase un total de cuatro, dos de línea, una de transformador y la partición de la que solo se montarán los dos seccionadores.
  
- Un sistema de 20 kV, esquema de simple de simple barra tipo interior en celdas de aislamiento en aire compuesto por 25 posiciones, dieciséis de línea, dos de transformador, dos de servicios auxiliares, dos de batería de condensadores, dos de medida y una de partición, agrupadas en dos módulos en el edificio. En el exterior se montará 1 BC.
  
- Una transformación dotada de un transformador de potencia trifásico, de relación 132/20kv-40MVA con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de puesta a tierra.
  
- Para el suministro de los servicios propios de la subestación, se instalará en intemperie un TSA de relación 20/0,380-0,220 kv y 250 KVA de potencia.
  
- Un edificio de celdas y control en el que se ubicarán las celdas de 20 kV, equipos de control, protección, comunicación, servicios auxiliares en baja tensión (BT), etcétera.
  
Presupuesto: 1.199.940 euros.
  
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en este Servicio Territorial de Industria y Energía, sito en la calle de Caballeros, número 8 (Castellón de la Plana) y formularse al mismo las reclamaciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.