Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5421, del 04-01-2007 (2006/14452)

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006 de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Gas Natural Transporte, S.D.G., SL. autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la acometida de gas natural en Alta Presión B (APB)(1) a la empresa Salas Rex SL., en el término municipal de Alzira, en la provincia de Valencia. CBREDE 2005/50/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5421

Fecha DOGV
:   04-01-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2006/14266


Fecha del documento
:   02-11-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Alzira
    * gas natural
    * empresa privada

Visto el expediente con referencia CBREDE 2005/50/46 incoado  
por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Gas  
Natural Transporte S.D.G., SL. con domicilio a efectos de notificaciones  
en Valencia (46536), av. Baleares, 69, relativo a la solicitud de  
fecha 15 de noviembre de 2005, sobre autorización administrativa y  
aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones  
correspondientes a la acometida de gas natural en Alta Presión  
B (APB)(1) a la empresa Salas Rex, SL., en el Polígono Industrial Río  
Verde, parcela T-265/02, en el término municipal de Alzira, provincia  
de Valencia.  
Se adjunta ejemplar del proyecto firmado por Don Federico  
Arroyo Gómez y visados por el Colegio de Ingenieros Industriales de  
la Comunidad Valenciana, Demarcación de Valencia, en fecha 27 de  
octubre de 2005.  
Resultando que fue realizada la información pública a que se hace  
referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos  
y en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que  
se regulan las actividades de Transporte, Distribución, Comercialización,  
Suministro y Procedimientos de Autorización de instalaciones de  
gas natural, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de  
Valencia el día 9 de febrero de 2006, en el Diari Oficial de la Generalitat  
del 15 de febrero de 2006 y en los diarios de prensa "Las Provincia"  
y "El Mundo " del día 14 de febrero de 2006.  
Según consta en el expediente remitido no han sido presentadas  
alegaciones a la petición efectuada.  
(1) APB: P 16 bar  
Resultando que de conformidad con la solicitud efectuada y según  
lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, se remitió separata de la  
instalación proyectada al Ayuntamiento de Alzira, único afectado, conteniendo  
las características generales de la instalación, a los efectos de  
establecer el oportuno condicionado técnico e, igualmente, fue solicitado  
informe al referido Ayuntamiento sobre la adaptación del proyecto  
al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, conforme al  
artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales,  
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la  
Generalitat.  
No consta en el expediente contestación a la mencionada petición,  
pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado,  
la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación  
es la acometida de gas al cliente, Salas Rex, SL.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia,  
encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado  
favorablemente la misma.  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de  
27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere  
el presente Título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y  
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones  
que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del  
territorio y al medio ambiente.  
Considerando. Que la solicitud presentada se encuentra definida  
y regulada en el Capítulo I del Título III y que se han cumplido los  
trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de  
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,  
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización  
de instalaciones de gas natura.  
Considerando que la Dirección General de Energía es competente  
para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto  
en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell  
de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y  
Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve  
I. Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural  
Transporte S.D.G., SL. para la construcción de las instalaciones correspondientes  
a la acometida de gas natural en Alta Presión B (APB)(1) a  
la empresa Salas Rex, SL., en el Polígono Industrial Río Verde, parcela  
T-265/02, en el término municipal de Alzira, provincia de Valencia.  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que  
figuran a continuación:  
Primera. La Compañía Gas Natural Transporte S.D.G., SL. cumplirá  
estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo  
68 "Obligaciones de los titulares de autorizaciones para la regasificación,  
transporte y almacenamiento de gas natural" de la Ley 34/1998,  
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en los apartados  
1 y 3 del artículo 6 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,  
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,  
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones  
de gas natural.  
Segunda. El titular de la presente autorización disfrutará, como  
transportista, de los derechos que señala el artículo 69 de la Ley  
34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los  
que se señalan en los apartados 1 y 2 del articulo 6 del Real Decreto  
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades  
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos  
de autorización de instalaciones de gas natural.  
Tercera. La presente autorización se entiende sin perjuicio de las  
concesiones y autorizaciones sobre protección del dominio público  
que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten  
aplicables, la correspondiente legislación sectorial en especial las relativas  
a la ordenación del territorio, urbanismo y al medio ambiente,  
todo ello según lo dispuesto en el artículo 67.3 de la Ley 34/1998, de 7  
de octubre, del Sector de Hidrcarburos.  
Cuarta. La determinación de las tarifas y del régimen económico  
que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirá por  
las disposiciones vigentes en cada momento.  
Quinta. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros  
y dejando a salvo los derechos particulares.  
Séxta. Será causa de revocación de la presente autorización el  
incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial  
de las características descritas en la documentación presentada y que  
ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
(1) APB: P 16 bar  
II. Aprobar el proyecto de ejecución presentado de la acometida  
de gas natural autorizada en el apartado anterior, firmado por el ingeniero  
industrial D. Federico Arroyo Gómez y con fecha de visado 27  
de octubre de 2005, cuyas características principales se relacionan a  
continuación y sometiéndolos a las condiciones que igualmente se  
relacionan:  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Trazado y tipo de canalización:  
- La conducción discurre por el Polígono Industrial Río Verde-  
Parcela T-265/02 de Alzira.  
- Comienza en la T de toma en carga instalada en la tubería existente  
de 4'' de diámetro para continuar con una tubería de diámetro  
2'', de acero calidad API 5L grado B, espesor mínimo 3'9 mm., con  
revestimiento de polietileno extruido, enterrada a una profundidad  
mínima de 1 m. y protegida con losa de hormigón armado en todo su  
recorrido, siendo su punto final el situado en el patio exterior de la  
parcela mencionada.  
- Instalaciones que comprende: Válvula de corte de 2''; Canalización  
de gas natural en APB (1) descrita; Arqueta normalizada para válvula  
de 2''; Junta dieléctrica de 2''; y Disco entre dos bridas de cuello.  
- Presión máxima de diseño: 45 bar - APB (1) -.  
- Longitud: 15 m.  
- Presupuesto: 8.125 Euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación  
son las siguientes:  
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado,  
con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.  
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación  
de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos  
de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección,  
suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial  
de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar  
inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
(1) APB: P 16 bar  
4ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en  
cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de  
las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración,  
previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización  
con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que  
se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª El plazo de ejecución de las obras será de 1 mes a partir de la  
notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad  
a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Transporte S.D.G., SL.  
podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada  
ante esta Dirección General de Energía.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y  
contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario  
Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde  
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido  
en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen  
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo  
Común.  
Valencia, 2 de noviembre de 2006.- El director general de Energía:  
Antonio Cejalvo Lapeña.