Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5246, del 26-04-2006 (2006/3930)

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Guadassuar en la provincia de Valencia. (CBREDE/2005/15/46, CBREDE/2005/31/46 y CBREDE/2005/48/46). Expediente 367/06.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5246

Fecha DOGV
:   26-04-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/3930


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Guadassuar en la provincia de Valencia. (CBREDE/2005/15/46, CBREDE/2005/31/46 y CBREDE/2005/48/46). Expediente 367/06. [2006/M3930]  
Vista la solicitud presentada por Gas Natural Cegas, SA, con fecha 26 de abril de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural al término municipal de Guadassuar firmado por el ingeniero industrial Joaquín Costa Moreno y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, demarcación de Valencia, con fecha 13 de abril de 2005, para que le sea otorgada autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la distribución de gas natural en el municipio de Guadassuar, provincia de Valencia, con destino a los mercados doméstico-comerciales e industriales. (CBREDE/2005/15/46).  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, en fecha 20.06.2005, solicitó a Gas Natural Cegas, SA completar diferentes extremos técnicos del proyecto, lo que llevó a efecto mediante presentación de escrito y documentación adjunta de fecha 15 de julio de 2005.  
Resultando que, en fecha 22 de octubre de 1996, se otorgó resolución de concesión administrativa a Repsol Butano, SA para la prestación del servicio público de suministro y distribución por canalización de combustibles gaseosos de la 2ª y 3ª familia en la localidad de Guadassuar (Valencia), para usos domésticos, comerciales y pequeñas industrias.  
Resultando que, en fecha 7 de mayo de 1998, por resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, se autoriza a Repsol Butano, SA la realización del proyecto de instalaciones para la red de distribución canalizada de GLP al municipio de Guadassuar.  
Resultando que mediante Resolución de 3 de marzo de 2004 el conseller de Infraestructuras y Transporte, resolvió autorizar a Repsol Butano, SA la transferencia de derechos de la concesión administrativa en la localidad de Guadassuar (Valencia) a Gas Natural Cegas, SA.  
Considerando que la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, declara que sobre la zona de distribución de gas natural de una concesión que, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la presente ley, hubiera devenido en autorización, no podrán concederse nuevas autorizaciones para la construcción de instalaciones de distribución hasta el 1 de enero de 2005.   
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1998), mediante el anuncio correspondiente que se publicó en los diarios El Mundo y Las Provincias el día 10 de octubre de 2005; en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 7 de octubre de 2005 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 7 de octubre de 2005. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que fue solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Guadassuar, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones que considere oportunas referidas a la solicitud de Gas Natural Cegas, SA, sin que conste en el expediente manifestación alguna al respecto, pese a la reiteración efectuada al mencionado ayuntamiento.  
Resultando que igualmente, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 80 del Real Decreto 1.434/2002 se remitió separata del proyecto técnico y a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados, concretamente a:  
La empresa distribuidora Gas Natural SDG, SA, habiendo contestado comunicando su conformidad con el mismo.  
Y la Diputación Provincial de Valencia, por afección a las carretas CV-522 y CV-523, que tras la remisión por parte de Gas Natural Cegas, SA de plano de emplazamiento, no presentó reparos de tipo alguno al proyecto solicitado.  
Resultando la solicitud presentada por la compañía Gas Alicante, SAU, de fecha 22 de julio de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia junto con el proyecto de autorización administrativa previa para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Guadassuar (Valencia), firmado por el ingeniero industrial Pedro Vinaches Almiñana y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Alicante, en fecha 4 de julio de 2005, para que le sea otorgada autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la distribución de gas natural canalizado en el municipio de Guadassuar, con destino a los mercados doméstico-comerciales e industriales. (CBREDE 2005/31/46).  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, en fecha 04.10.2005, solicitó a Gas Alicante, SAU la presentación de diferentes extremos técnicos del proyecto, lo que llevó a efecto mediante presentación de escrito y documentación adjunta en fecha 3 de noviembre de 2005.  
Resultando la solicitud presentada por la compañía Iberdrola Distribución de Gas, SAU, de fecha 31 de octubre de 2005, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia junto con el Proyecto de autorización administrativa previa para la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Guadassuar (Valencia), visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y puertos de Madrid, en fecha 26 de octubre de 2005, para que le sea otorgada autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la distribución de gas natural canalizado en el municipio de Guadassuar, con destino a los mercados doméstico-comerciales e industriales. (CBREDE 2005/48/46).  
Considerando que, de la documentación obrante en el expediente, a las solicitudes de distribución en el municipio de Guadassuar de las empresas Gas Alicante SAU e Iberdrola Distribución de Gas, SAU, le son de aplicación el contenido de la disposición adicional vigésima tercera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, introducida por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, al disponer que, sobre la zona de distribución de gas natural de una autorización administrativa no podrán concederse nuevas autorizaciones para la construcción de instalaciones de distribución, debiendo cumplir las obligaciones de servicio de interés general y extensión de redes, impuestas en la legislación y en la propia autorización administrativa. Todo ello sin perjuicio de lo previsto para las líneas directas en el artículo 78.  
Considerando la transferencia, a favor de Gas Natural Cegas, SA, de la autorización administrativa en el municipio de Guadassuar, así como la actualización de las instalaciones de distribución para el suministro de gas natural definida en el proyecto presentado.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA reúne los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título II del Real Decreto 1.434/2002, de 27 de diciembre, para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Considerando el informe emitido por el Servicio Territorial de Energía de Valencia sobre las solicitudes presentadas de autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Guadassuar.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b) de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa.  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando lo anteriormente establecido y que esta Dirección General de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3. d) de la Ley 34/1998 y con el artículo 16 del Decreto 182/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
I. Otorgar a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en la localidad de Guadassuar en la provincia de Valencia  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d) y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 7.727,37 euros, importe del 2% del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el punto 4 del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad con el artículo 28 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública  
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
Segunda. Gas Natural Cegas, SA cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74, Obligaciones de los distribuidores de gas natural, y en el punto 1 del artículo 83, Obligaciones y derechos de los distribuidores y comercializadores en relación al suministro, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el articulo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Cuarta. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y de conformidad con el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.   
Quinta. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el artículo 28 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo.  
Sexta. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Séptima. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
Octava. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
II. Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial Joaquín Costa Moreno y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, demarcación de Valencia, con fecha 13 de abril de 2005, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolo a las condiciones que igualmente se relacionan.  
Las características principales del proyecto que se aprueba son las siguientes:  
Tipo de gas: gas natural.  
Punto de conexión:  
En la válvula de salida de la estación de regulación y medida, y presión de salida MPA(1), que se sitúa en el gasoducto . red de transporte secundario . y que está ubicada en la calle de Catadau en las cercanías con el cruce de la calle de Industria.  
. Rango de presión de servicio: MPA(1)   
Ambito geográfico:  
Zonas urbanas calificadas como tales de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación Urbana y delimitadas según se especifica en el plano del proyecto nº 158-CK 9.1.Rev.00.  
Red básica de tuberías y distribución temporal de instalaciones:   
1ª fase (Según plano nº 801-MJ 4.1.Rev.00): 1ª anualidad (a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución).  
. Tubería de polietileno de diámetros 200, 160, 110 y 90 mm², SDR 17'6 y longitudes respectivas 1.233 m., 1.035 m., 984 m. y 43 m. Total 3.295 m., enterradas a una profundidad mínima de 0'60 m. sobre su generatriz superior.  
2ª fase (Según plano nº 686-FN 0.1.Rev.00): 2ª a 4ª anualidad (a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución).  
. Tubería de polietileno de diámetros 200, 160, 110 y 90 mm², SDR 17'6 y longitudes respectivas 296 m., 2.087 m., 1.683 m. y 419 m. Total 4.485 m., enterradas a una profundidad mínima de 0'60 m. sobre su generatriz superior.  
Presupuesto del proyecto presentado: 386.368,52 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1ª Las instalaciones a establecer se harán con arreglo al proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, dentro de los plazos de distribución temporal de instalaciones señalados anteriormente, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, y, en todo caso, se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1974 (BOE 6 diciembre 1974) y modificado por la Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 08.11.83) y su corrección de errores (BOE 23.07.84), la Orden de 6 de julio de 1984 (BOE 23.07.84), la Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE 21.03.94), la Orden de 29 de mayo de 1998 (BOE 11.06.98), y cumplirán dicho reglamento, así como las disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
(1) Alta Presión B(APB): P> 16 bar  
Alta Presión A (APA): 4 bar< P £ 16 bar  
Media Presión B (MPB): 0,4 bar< P £ 4 bar  
Media Presión A (MPA): 0,05 bar< P £ 0,4 bar  
2ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
3ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento y de autorización de explotación, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente.  
4ª La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 6 de marzo de 2006.. El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.