Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4508, del 27-05-2003 (2003/6096)

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de la Generalitat Valenciana, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora denominada ST La Plana ubicada en el término municipal de Almazora en la provincia de Castellón.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4508

Fecha DOGV
:   27-05-2003

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2003/6096


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Energía

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2003, de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía de la Generalitat Valenciana, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa y se aprueba el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la subestación transformadora denominada ST La Plana ubicada en el término municipal de Almazora en la provincia de Castellón. [2003/F6096]
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en fecha 22 de mayo de 2002 ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, solicitando se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 400/220/132/33/20 kV, denominada ST La Plana, situada en terrenos de su propiedad ubicados junto al camino de Ramonet, en el término municipal de Almazora (Castellón). Al mencionado escrito se adjuntaban dos ejemplares del proyecto técnico para la ejecución de la citada ampliación, firmados por el ingeniero industrial Javier Asua Aizpurua y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en fecha 7 de mayo de 2002.
  
Resultando que los días 29 de junio y 4 de julio de 2002 se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, respectivamente, los anuncios correspondientes a la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Visto el informe técnico, de fecha 2 de octubre de 2002, emitido por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.
  
Visto el escrito, de fecha 4 de octubre de 2002, del jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón con el que se remite el expediente.
  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la ampliación solicitada se realizará en los mismos terrenos ocupados por las instalaciones actuales.
  
Resultando que con fecha 22 de octubre 2002 el Área de Industria, Energía y Minas remitió escrito al peticionario señalando, en síntesis, que en el proyecto de ejecución presentado se han incluido instalaciones que forman parte de la red de transporte según lo indicado en el artículo 5 del Real Decreto 1.955/2000, y que de acuerdo con el artículo 111 del mismo y el artículo 3 de la Ley 54/1997, la competencia de autorización no corresponde a esta conselleria. Asimismo, de conformidad con la Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1), aprobada por la Orden de 20 de diciembre de 1991 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, en dicho escrito se le solicitó documentación adicional en relación con la reactancia de puesta a tierra (TZ-7) trifásica en baño de aceite de 1.000 A y 10 s proyectada en el lado de 20 kV.
  
Visto el escrito presentado por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con fecha 15 de noviembre de 2002, junto con el anexo al proyecto de ejecución de ampliación, firmado por el ingeniero industrial Javier Asua Aizpurua y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en fecha 12 de noviembre de 2002, en el que se indica que se sustituye la reactancia de puesta a tierra de 1.000 A y 10 s, denominada TZ-7, por otra de 500 A y 30 s.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 Real Decreto 1.955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de distribución eléctrica.
  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentada la finalidad de la ampliación solicitada es satisfacer las necesidades de demanda de energía en la zona de Castellón, con garantías de seguridad y regularidad, y facilitar las operaciones de explotación y mantenimiento.
  
Considerando que se han cumplido los trámites previstos en la legislación aplicable a la solicitud, esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Primero
  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la construcción de las instalaciones eléctricas de distribución correspondientes a la ampliación de la subestación transformadora denominada ST La Plana ubicada en el término municipal de Almazora en la provincia de Castellón, junto al camino de Ramonet a Pla de Maseras, camino que parte en el kilómetro 61 de la carretera de Castellón a Valencia.
  
El alcance de la ampliación que se autoriza es la siguiente:
  
Montaje de un nuevo autotransformador (AT-11) trifásico en baño de aceite, de 450 MVA, relación de transformación 400±10%/138/22 kV, con regulación de tensión en carga, en el lado de alta tensión.
  
Montaje de un nuevo transformador (T-7) trifásico en baño de aceite, de 50 MVA, relación de transformación 225±10%/21,5 kV, con regulación de tensión en carga en el lado de alta tensión. A este transformador se le dotará de reactancia de puesta a tierra (TZ-7) trifásica en baño de aceite de 500 Amperios y 30 segundos en el lado de 20 kV.
  
En el sistema de 132 kV se instalará una nueva posición de transformador AT-11, configuración doble barra. Asimismo, se instalará una nueva posición de salida de línea denominada Villarreal Sur 2, configuración doble barra.
  
Se ampliará el actual módulo cuatro de celdas del sistema de 20 kV, con cuatro celdas de interior en aire y configuración de doble barra con las siguientes posiciones:
  
Una celda de transformador.
  
Una celda de servicios auxiliares.
  
Una celda de medida.
  
Una celda de batería de condensadores.
  
Se eliminará el módulo de tres celdas de interior, situadas en una caseta blindada en el parque de intemperie, pasando el TSA-8 a alimentarse de la nueva celda de servicios auxiliares del módulo 4.
  
Se instalará una nueva batería de condensadores (BC-4) en 20 kV de 7200 kVAr.
  
Se realizarán las instalaciones auxiliares necesarias para realizar una explotación fiable de las nuevas posiciones instaladas dotándolas de los correspondientes elementos de protección, control y medida.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución para la ampliación de la subestación citada en el punto primero de la presente resolución, habilitando al titular de la misma a la construcción de la instalación proyectada.
  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
  
La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.
  
Las instalaciones a realizar cumplirán con los reglamentos de seguridad industrial aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3.275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto y el anexo al mismo presentados. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá solicitar a esta dirección general la correspondiente autorización.
  
El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones es de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Industria y Energía. Una vez ejecutado el proyecto, se deberá presentar solicitud de puesta en servicio ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón acompañada de la documentación establecida reglamentariamente.
  
La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Industria, Comercio y Energía en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.