Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9869, del 12-06-2024 (2024/5130)

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a Beneixama Hive, SL, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para una central fotovoltaica denominada Beneixama Hive FV, de potencia nominal 49,9 MWn y potencia pico 54,658 MWp a ubicar en Biar, incluida la infraestructura de evacuación compuesta por la subestación SET Benixama Hive 30/132 kV de 50 MVA y la línea subterránea simple circuito a 132 kV que la conecta a la red eléctrica de distribución en la SET Benejama de 132/220/400 kV. Expediente ATREGI/2019/25/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9869

Fecha DOGV
:   12-06-2024

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2024/5130


Fecha del documento
:   17-05-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2024, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a Beneixama Hive, SL, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para una central fotovoltaica denominada Beneixama Hive FV, de potencia nominal 49,9 MWn y potencia pico 54,658 MWp a ubicar en Biar, incluida la infraestructura de evacuación compuesta por la subestación SET Benixama Hive 30/132 kV de 50 MVA y la línea subterránea simple circuito a 132 kV que la conecta a la red eléctrica de distribución en la SET Benejama de 132/220/400 kV. Expediente ATREGI/2019/25/03. [2024/5130]  
Antecedentes  
  
Solicitud  
Beneixama Hive, SL, presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 25.06.2019, con núm. de registro GVRTE/2019/434301, en la que solicita autorización administrativa previa para una central de producción eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada Beneixama Hive FV, de potencia nominal 49,9 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 49,9 MWp, a ubicar en el término municipal de Biar (Alicante), incluida su infraestructura de evacuación exclusiva y la declaración de utilidad pública, en concreto, de esta.  
Debido a los condicionados impuestos por los organismos consultados se procede a modificar el proyecto de la instalación fotovoltaica, que se aporta al expediente en fecha 01.04.2020, solicitando además la autorización administrativa de construcción de la instalación. Finalmente, el 28.04.2023 desiste de la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto.  
A esta solicitud le es de aplicación el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en su versión original. Para su tramitación se incoó por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Alicante (STIEMA, en adelante) el expediente ATREGI/2019/25/03.  
Consta en el expediente justificante de la tasa correspondiente al presupuesto del proyecto de la instalación objeto de la presente resolución.  
Esta solicitud fue admitida a trámite, por la Resolución de 14.12.2020 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acuerda admitir a trámite la solicitud de autorización administrativa previa para la instalación de producción de energía eléctrica de 49.900 kW de potencia instalada (según definición vigente en ese momento), promovida por Beneixama hive, SL, a ubicar en el municipio de Biar, provincia de Alicante (Expediente ATREGI/2019/25/03), a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1.1 del Real decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (Real Decreto ley 23/2020, en adelante).  
  
Información pública  
Primera información pública  
La solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y la solicitud de declaración de utilidad pública, en conceto, han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, en los artículos 125 y 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, en los siguientes medios:  
- Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de fecha 15.07.2020 (BOPA núm. 132).  
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 27.08.2020 (DOGV núm. 8892).  
- El diario Información de Alicante de fecha 17.07.2020.  
El STIEMA, en virtud del artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, remitió a los ayuntamientos de Biar, Beneixama y Banyeres de Mariola, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de autorización y la de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto, a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquellos, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente.  
El anuncio de información pública ha sido publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Biar desde el 17.07.2020 al 17.08.2020, y consta en el expediente diligencia de la exposición al público de fecha 14.09.2020.  
El anuncio de información pública ha sido publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola (Expdte: 986040), y consta en el expediente certificación de la exposición al público de fecha 03.09.2020, que fue comunicada mediante escrito de fecha 07.02.2024 al STIEMA.  
El anuncio de información pública ha sido publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Beneixama (Expdte: 197/2020) desde el 20.07.2020 al 01.09.2020, y consta en el expediente certificación de la exposición al público de fecha 07.02.2024.  
Asimismo, la documentación se puso a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio de internet https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia, en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia, en valenciano.  
La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:  
- Proyecto. Denominación: Planta Fotovoltaica Beneixama Hive, de fecha 16.03.2020.  
- Proyecto técnico administrativo Subestación Beneixama Hive 30/132 kV de fecha 26.03.2020.  
- Proyecto de LAT aérea 132 kV S/C SET Beneixama Hive - SET Benejama de fecha marzo de 2020.  
- Separatas del proyecto.  
- Estudio de impacto ambiental.  
- Estudio de integración paisajística.  
- Relación de bienes y derechos afectados.  
Segunda información pública  
A raíz de los condicionados impuestos por los diferentes organismos y administraciones afectados, el promotor presenta modificación del proyecto de la infraestructura de evacuación, que es sometido a un nuevo periodo de información pública, durante el plazo de veinte (20) días, a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, en los siguientes medios:  
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 22.05.2023 (DOGV 9600).  
El STIEMA remitió a los Ayuntamientos de Biar y Beneixama, para su exposición en el tablón de anuncios, por igual período de tiempo, la solicitud de autorización, requiriendo de aquellos, le remitieran diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente.  
El anuncio de información pública ha sido publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Biar (Expdte: 881/2020) desde el 26.05.2023 al 24.06.2023, y consta en el expediente certificado de la exposición al público de fecha 27.06.2023.  
El anuncio de información pública ha sido publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Beneixama (Exp.: 375/2023) desde el 24.05.2023 al 21.06.2023, y consta en el expediente diligencia acreditativa de la exposición al público de fecha 08.11.2023.  
Asimismo, la documentación se puso a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio de internet https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia, en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia, en valenciano.  
La documentación que fue sometida a información pública fue la siguiente:  
- Proyecto infraestructura de evacuación «Proyecto de ejecución de la línea subterránea simple circuito a 132 kV SE Beneixama Hive-SE Beneixama».  
- Anexo. «Proyecto de desmantelamiento de la línea subterránea simple circuito a 132 kV SE Beneixama Hive-SE Beneixama».  
- Estudio de inundabilidad.  
- Separatas dirigidas a:  
o Ayuntamiento de Biar.  
o Ayuntamiento de Beneixama.  
o Confederación Hidrográfica del Júcar, OA.  
o Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Subdirección General de Infraestructura Verde, Paisaje y Gestión Territorial  
o Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.  
o Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible.  
o Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana. Grup de Muntanya de Beneixama.  
  
Tercera información pública  
El promotor presenta en fecha 02.10.2023 un nuevo proyecto refundido, debido a que la adaptación a los condicionados establecidos por los diferentes organismos correspondientes a la segunda información pública, suponen modificaciones que se consideran sustanciales conforme al artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por la incorporación al proyecto de la central fotovoltaica «Beneixama Hive FV» de nuevas parcelas no incluidas en los proyectos anteriores. A consecuencia de ello se ha realizado una nueva información pública, además de las consultas correspondientes a los órganos afectados para la modificación realizada.  
En respuesta a la solicitud realizada por el promotor el 13.10.2023, el STIEMA acuerda en fecha 16.10.2023 la aplicación a este expediente del procedimiento de la tramitación de urgencia, de acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.  
La documentación presentada ha sido objeto de información pública durante el plazo de diez (10) días, a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, en los siguientes medios:  
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 27.10.2023 (DOGV 9713).  
Asimismo, la documentación se puso a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio de internet https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia, en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia, en valenciano.  
La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:  
- Proyecto refundido de construcción de la planta fotovoltaica «Beneixama Hive» 54,658 MWp / 49,90 MWn Biar (Alicante). Incluye como anexos, entre otros, Estudio hidrológico y Estudio de Integración Paisajística.  
- Separatas dirigidas a:  
o Ayuntamiento de Biar.  
o Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.  
  
Alegaciones  
Primera información pública  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de la primera información pública, se han presentado dos alegaciones, por parte de:  
o Comunidad de regantes del Valle de Benejama.  
o Protectionist Galleries Systems, SL.  
Dichas alegaciones han sido contestadas por escrito y notificadas, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento. Teniendo en cuenta la tramitación posterior del expediente, deben considerarse adecuadamente valoradas por los órganos administrativos las alegaciones presentadas.  
Segunda información pública  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, durante el trámite de la segunda información pública, se han presentado tres alegaciones por las mercantiles Renovalia Dos Aguas, SL., Renovalia Onil, SL, y Renovalia Tirig, SL. U., promotoras de las centrales fotovoltaicas «Benejama 1», «Benejama 3» y «Benejama 4».  
Los tres alegantes manifiestan la existencia de tramos coincidentes en el recorrido de sus infraestructuras de evacuación con la del proyecto de «Beneixama Hive FV» y se ponen a disposición de este último promotor, quien manifiesta que se ha acordado que las zanjas subterráneas de las líneas de evacuación pueden construirse paralelas y colindantes en los tramos coincidentes.  
Valoradas las tres alegaciones, se considera que son los alegantes quienes deberán adecuar su evacuación para realizarla de manera conjunta en aquellos tramos coincidentes o próximos a la de la central de Beneixama Hive, SL, debido al estado de tramitación jurídico-administrativa de los proyectos pertenecientes a estos.  
Las alegaciones han sido contestadas por escrito y notificadas, de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, a los alegantes siendo o no interesados en el procedimiento, en fecha 13.02.2024.  
Tercera información pública  
No se han presentado alegaciones durante el tercer período de información pública ni se han personado acreditando la condición de personas interesadas ninguna persona física ni jurídica.  
Condicionados de afectados  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata del proyecto de la instalación solar fotovoltaica y la infraestructura de evacuación objeto de esta resolución, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
Primera información pública  
1. Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Vías pecuarias.  
Consta informe de la misma, de fecha 15.05.2020 en el que indica que, además de verse afectada la vía pecuaria «Vereda de Bañeres», también existe una afección no contemplada a la vía pecuaria «Colada de la Font de Sánchez», por lo que debe reflejarse dicha afección en el proyecto.  
El promotor presenta nueva separata que el STIEMA traslada a la dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que el 04.12.2020 emite informe favorable con las siguientes condiciones:  
«1. Durante los trabajos de construcción se deberán guardar aquellas medidas de seguridad para los usuarios de estos bienes de dominio público, garantizando su paso en todo momento, y poniendo a disposición, en su caso, pasos alternativos, así como la correspondiente señalética de seguridad.  
2. No podrá ser responsable esta Conselleria de aquellas incidencias para los usuarios o para el bien de dominio público derivados de línea eléctrica o de su ulterior mantenimiento.  
3. Habida cuenta la proximidad de terrenos de naturaleza forestal se deberá tener en consideración lo dispuesto en el Decreto7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.»  
El promotor, mediante escrito de fecha 11.12.2020, muestra su conformidad con el mismo.  
2. Servicio Territorial de Obras Públicas de Alicante:  
Consta un primer informe (N/Expte: PCAR/2020/03/203) condicionado técnico para la instalación de la planta fotovoltaica en CV-804 en los términos municipales de Biar, Beneixama y Banyeres, de fecha 22.05.2020. El promotor responde al mismo mediante escrito de fecha 04.11.2020,  
Consta un segundo informe de idoneidad favorable (N/Expte: PCAR/2020/03/217) de fecha 11.06.2020 del mismo servicio, sobre la viabilidad de la «central solar generadora Beneixama Hive».  
Mediante resolución del Servicio Territorial de Obras Públicas de Alicante (Expdte: PCAR/2020/03/159) de fecha 01.07.2020, se autoriza el cruzamiento aéreo de la carretera CV-81, PK 24+775, ambos márgenes, término municipal de Banyeres de Mariola, con condicionantes generales y condicionantes particulares. El promotor aporta declaración responsable en la que indica que este informe favorable ha sido solicitado a dicha Administración, mediante la presentación de un documento técnico/separata, cuyo contenido se ajusta literalmente, en la parte afectada, al proyecto de la línea aérea de 132 kV, así como que se declara la conformidad con el condicionado establecido.  
3. Dirección General de Cultura y Patrimonio:  
Mediante informe (expdte: 2020/0124-A (A-2019-178)) de fecha 05.06.2020, concluye que:  
«No existe afección al patrimonio cultural en ninguna de sus manifestaciones, por lo que visto el precepto indicado y de conformidad con el informe de los servicios técnicos se informa favorablemente a los efectos patrimoniales contemplados en el art. 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano Proyecto de instalación solar FV de 49,9 Mwn (49,9 Mwp) situada en el municipio de Biar, promovido por Beneixama Hive, SL»  
4. Confederación Hidrográfica del Júcar OA:  
Consta resolución de autorización (Exp. 2019AZ0673) de fecha 30.03.2020 para el cruce de la línea eléctrica de alta tensión («LAAT 132 kV S/C SET Beneixama HIVE- SET Benejama»), en cauce público (río Vinalopó y otros) y su zona de policía, términos municipales de Biar y Beneixama (Alicante). El promotor aporta declaración responsable en la que indica que este informe favorable ha sido solicitado a dicha Administracion, mediante la presentación de un documento técnico/separata, cuyo contenido se ajusta literalmente, en la parte afectada, al proyecto de la línea aérea de 132 kV S/C SET Beneixama HIVE - SET Beneixama, así como que se declara la conformidad con el condicionado establecido.  
5. Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Estructuras Agrarias.  
Consta informe (expdte. BU 190/2020), de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de fecha 24.07.2020, favorable desde el punto de vista agronómico, al no afectar de forma negativa a la actividad agraria.  
6. Ayuntamiento de Banyeres de Mariola:  
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola (Expdte. 0003/2020-GENOFT) de fecha 27.07.2020, en el que presta su conformidad a que se autorice el tramo de línea que afecta al término municipal de Banyeres de Mariola. El promotor aporta declaración responsable en la que indica que este informe favorable ha sido solicitado a dicha Administracion, mediante la presentación de un documento técnico/separata, cuyo contenido se ajusta literalmente, en la parte afectada, al proyecto de la línea aérea de 132 kV, así como que se declara la conformidad con el condicionado establecido.  
7. Ayuntamiento de Biar:  
Informe de los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Biar (Expdte. 66/2019) de fecha 07.10.2020, en el que indica que deben subsanarse los aspectos señalados en el mismo.  
El promotor presenta el 04.11.2020 escrito contestando a cada uno de los puntos del citado informe, añadiendo que se justificarán debidamente cuando se solicite la licencia de obras.  
Posteriormente, se solicitan nuevos informes al citado Ayuntamiento tras las modificaciones de los proyectos en la segunda y tercera información pública.  
8. Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje:  
Informe (núm. Expediente SIVP: EP 8985-870 LE/ca) del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, de fecha 04.01.2022, en el que indica que es necesario la elaboración de un nuevo estudio de integración paisajística que subsane todas las deficiencias que se reflejan en este informe.  
El promotor el 08.03.2022, presenta un nuevo estudio de integración paisajística.  
A raíz de este, el 12.04.2022 emite informe (Núm. Expediente SIVP: EP 6474-690 HD/ca), en el que concluye que será necesaria la subsanación de las consideraciones realizadas, para la emisión de informe favorable en materia de Infraestructura Verde y Paisaje.  
Tras la presentación por el promotor de nueva documentación de subsanación de los requerimientos anteriores, en fecha 01.12.2022 se emite informe favorable en materia de Infraestructura Verde y Paisaje para la central fotovoltaica «Beneixama Hive» en Biar y sus infraestructuras de evacuación. Igualmente se indica que las Medidas de Integración Paisajística tienen que trasladarse al proyecto de ejecución, de manera concreta y precisa, en memoria, planos y presupuesto, y la materialización de estas se asumirá en el desarrollo de las instalaciones.  
9. Servicio de Gestión del Territorio:  
El 15.12.2022 emite informe desfavorable al estudio de inundabilidad, concluyendo que la central fotovoltaica «Beneixama Hive» no es viable, mientras que la línea de evacuación no se considera compatible de acuerdo con los criterios racionales de ocupación del suelo, atendiendo a las determinaciones normativas de aplicación y las cartografías oficiales de ordenación del territorio.  
10. Subdirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental:  
Informe condicionado (Expdte: C-96/2022) de la Subdirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de fecha 23.08.2022, traducido al castellano en fecha 22.09.2022.  
El promotor el 13.10.2022 aporta reparos al informe anterior, a raíz del cual emite nuevo informe (Expdte: C-96/2022) en fecha 03.11.2022, en el que se considera correcta para que siga su tramitación administrativa, siempre que se cumpla el resto del condicionado del informe ya emitido, con las siguientes consideraciones:  
1. Sobre la compensación de suelo rústico por pérdida de hábitats: se mantendrán los cultivos existentes en todas aquellas zonas posibles de las parcelas catastrales que no se utilicen. Además, se adquirirán o arrendarán parcelas de suelo agrícola con la intención de mantener cultivos de variedades tradicionales en una proporción de al menos el 25 % de la superficie afectada y deberá mantenerse hasta que finalice la vida útil de la planta y se desmantele. Por lo tanto, para esta compensación no computa el resto de la parcela sobre la que no está previsto ejecutar instalaciones, siendo necesario realizar esta medida sobre terrenos fuera de la instalación.  
2. El Plan de Restauración contemplará, además, la plantación de ejemplares arbóreos propios de la serie de vegetación adaptada al momento en que se realice la restauración, en envase forestal de 1-2 savias, en la misma cantidad de árboles que se vayan a eliminar para las obras, contemplando un mínimo del 15 % en reposición de marras. Además, se incluirán los cuidados posteriores, protección de la planta, riegos de establecimiento y apoyo necesarios, durante al menos los tres años siguientes a la plantación.  
El promotor muestra su conformidad mediante escrito de fecha 07.11.2022.  
De los restantes organismos notificados no se ha recibido contestación. Transcurrido el plazo sin que conste respuesta, de acuerdo con la legislación aplicable, debe entenderse que no existe objeción alguna a las autorizaciones.  
Segunda información pública  
Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos, el promotor presenta proyectos modificados en fecha 08.11.2022, con la transposición de las medidas propuestas en los informes ya indicados.  
Debido a que el cambio de trazado propuesto se considera una modificación sustancial, conforme al artículo 115.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se ha realizado una nueva información pública del proyecto, además de las consultas correspondientes a los órganos afectados por la modificación realizada.  
1. Confederación Hidrográfica del Júcar OA:  
Informe (N./R: 2020AM0173) de la Confederación Hidrográfica del Júcar O.A. de fecha 22.05.2023, en el que se ratifica en lo ya informado y establece que:  
«Antes de la ejecución de las obras, en caso de que la actuación se localizara en un cauce público o en su zona de policía (100 m de distancia de la margen más próxima), se obtenga la autorización de esta Confederación Hidrográfica, a tenor de lo previsto en el texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001 de 20 de julio).  
[…]  
Se deberá tener en cuenta en lo relativo a la inundabilidad, que la planta no se ubique en zona de flujo preferente, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 9 bis, 9 ter y 14 bis, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico».  
Asimismo, en el caso de cruce aéreo:  
«deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 127.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico».  
Consta en el expediente escrito de conformidad del promotor, de fecha 24.05.2023.  
2. Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental:  
Informe favorable (Expdte: C-96/2022) de fecha 23.06.2023 de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, con el siguiente condicionado:  
· «Al discurrir casi en su totalidad la línea de evacuación por caminos existentes se considera que la afección al terreno en cuanto a erosión es aceptable.  
· En relación con el tramo que atraviesa terreno forestal estratégico deberá mantenerse y protegerse la vegetación forestal tanto arbórea como arbustiva presente en los márgenes del camino.  
· Debido a la presencia tanto de gallipato como de galápago leproso en el cruce con el río Vinalopó, deberá realizarse una prospección previa para detectar la posible presencia de las mimas.  
· De cualquier forma, los trabajos deberán ejecutarse fuera de su época de reproducción, desde principios de marzo hasta principios de octubre.  
· Por otro lado, para compensar los posibles efectos negativos sobre los mismos, deberá realizarse una mejora del entorno del cauce del río, 100 metros a cada lado del trazado de la LSAT y en ambas márgenes. Para ello deberá eliminarse especies invasoras y residuos que puedan encontrarse en el mismo y realizar plantaciones de especies autóctonas de ribera en aquellos tramos más degradados.».  
Consta en el expediente escrito de conformidad del promotor, de fecha 30.06.2023.  
3. Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible:  
Informe favorable de fecha 28.06.2023 (núm. INF: 85.074-5715) de la Dirección General de Obras Públicas, transportes y Movilidad Sostenible de la Conselleria de Política territorial, Obras Públicas y Movilidad, en lo referente a las infraestructuras públicas de transporte de competencia autonómica; así mismo señala que:  
«Los proyectos constructivos en las zonas de dominio público y de protección de la carretera CV-81, así como la ejecución de las obras, deberán ser autorizados por el Servicio Territorial de Obras Públicas de Alicante.»  
Consta en el expediente escrito de conformidad del promotor, de fecha 03.07.2023.  
4. Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje:  
Informe (núm. Expediente SIVP: EP-2020/077 EC/ca) de fecha 26.09.2023 del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, en materia de infraestructura verde y paisaje, favorable a la modificación y plan de desmantelamiento de la línea de evacuación.  
Consta en el expediente escrito de conformidad del promotor, de fecha 08.01.2024.  
De los restantes organismos notificados no se ha recibido contestación. Transcurrido el plazo sin que conste respuesta, de acuerdo con la legislación aplicable, debe entenderse que no existe objeción alguna a las autorizaciones.  
Tercera información pública  
Durante la instrucción del procedimiento se remitieron separatas a las distintas administraciones públicas, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o derechos a su cargo afectados por la instalación, a fin de que en el plazo de diez (10) días presentasen su conformidad u oposición, con el siguiente resultado:  
1. Dirección General de Medio Natural y Animal:  
Informe (Expdte: C96/2022) de fecha 26.10.2023 de la Dirección General de Medio Natural y Animal, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, en el que indica que es:  
«favorable para la planta fotovoltaica Beneixama HIVE, siempre que se cumplan las recomendaciones, condicionantes y medidas correctoras indicados en el presente informe y en los anteriormente emitidos, así como en la declaración de impacto ambiental.».  
En el informe se enumeran una serie de observaciones y de medidas correctoras:  
1) «Debido a la afección en la fragmentación del territorio que supondrá la superficie ocupada por la planta solar, se recomienda la disposición de los paneles solares a modo de islas de superficie no superior a 10 ha, y se dispondrán corredores de vegetación entre islas, de forma que permitan crear un espacio en mosaico que favorezca la circulación de la fauna y el mantenimiento de un ecosistema naturalizado. Dichos corredores de vegetación serán de una anchura mínima de 6 metros.  
2) Se propone la instalación de cajas nido para quirópteros y aves, distribuidas por la superficie de la planta solar. Se deberá tener en cuenta su mantenimiento y limpieza anualmente previo a la época de nidificación.  
3) Se propone la instalación de oteaderos para atraer la presencia de rapaces, distribuidos por la superficie de la planta solar.  
4) Durante la fase de explotación pueden aparecer de signos de compactación del suelo (rodaduras, ausencia de vegetación, etc.) por lo que se propone realizar un seguimiento anual de la efectividad de las medidas de protección del suelo adoptadas al finalizar la fase de construcción, mediante testigos semienterrados (erosión laminar real). Se realizará una identificación de superficies en que realmente la erosión supera 10 t/ha.año. Se vigilará la aparición de excavaciones al pie de los módulos y de regueros, cárcavas o barrancos. Y cuando se dé el caso, se realizará un seguimiento complementario tras episodios de lluvias intensas (>50 mm /día).»  
Consta en el expediente escrito de conformidad del promotor, de fecha 08.01.2024.  
2. Servicio de Gestión Territorial:  
Informe (N/Ref: 20213\_03043\_R\_FTV) de fecha 24.11.2023 del Servicio de Gestión Territorial de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que considera que:  
«la instalación de la planta solar fotovoltaica Beneixama Hive, es viable, conforme a las determinaciones normativas del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana y el resto de normativa de aplicación tenida en cuenta en la elaboración del informe.»  
Consta en el expediente escrito de conformidad del promotor, de fecha 30.11.2023.  
3. Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje:  
Informe (núm. Expediente SIVP: EP-2020/077 HA/mje) de fecha 19.12.2023 del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, favorable en materia de infraestructura verde y paisaje a la modificación de la central generadora. Respecto a las consideraciones realizadas en su informe del 01.12.2022 determina que se debe modificar el vallado de los distintos recintos, tras los cambios en el diseño de estos y en la distribución de los paneles. Además, se deberá respetar todo el arbolado existente (agrícola y forestal) que se encuentre en las parcelas asociadas a la planta fotovoltaica (estén dentro o fuera de los recintos) sobre los cuales no se propone la implantación de paneles.  
En un principio, el promotor manifiesta conformidad con el informe en fecha 22.12.2023.  
Posteriormente, en fecha 04.01.2024, el promotor pone reparos a lo indicado sobre el vallado en dicho informe, que son trasladados por parte del STIEMA al citado Servicio.  
Este emite nuevo informe (Núm. Expediente SIVP: EP-2020/077 HA/mje) en fecha 18.01.2024, en el que indica que no se observa inconveniente a la propuesta de vallado del promotor, pronunciándose de forma favorable en materia de infraestructura verde y paisaje, condicionándose solo al cumplimiento de la medida de integración paisajística de respeto de todo el arbolado existente (agrícola y forestal) que se encuentre en las parcelas asociadas a la planta fotovoltaica (estén dentro o fuera de los recintos) sobre los cuales no se propone la implantación de paneles.  
Consta en el expediente escrito de conformidad del promotor, de fecha 22.01.2024.  
De los restantes organismos notificados, no se ha recibido contestación. Transcurrido el plazo sin que conste respuesta, de acuerdo con la legislación aplicable, debe entenderse que no existe objeción alguna a las autorizaciones.  
Evaluación ambiental  
En fecha 11.01.2023 se emitió la declaración de impacto ambiental, mediante resolución del director general de Calidad y Educación Ambiental, del proyecto de planta solar fotovoltaica Beneixama Hive, SL, promovida por Beneixama Hive, SL, en el término municipal de Biar. Expediente: (1621430) 89/8395-ATL (DOGV 9537, 20.02.2023).  
Los condicionados recogidos en la misma, de acuerdo con la legislación ambiental se incorporan en el punto primero, relativo a la autorización administrativa previa, de la parte dispositiva de la presente resolución.  
Mediante informe de fechas 20.06.2023 y 30.11.2023, la mencionada dirección general determina que los cambios de configuración en el proyecto, en la medida en que den cumplimiento a las condiciones de la declaración de impacto ambiental de la central y del órgano sustantivo, no hacen necesario un nuevo pronunciamiento en materia de evaluación de impacto ambiental.  
Implantación en suelo no urbanizable  
Conforme a la redacción del artículo 202.4 a) 4º de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, vigente en el momento de la solicitud del promotor de consideración de la central fotovoltaica como de interés económico estratégico, se podrá eximir de la declaración de interés comunitario en suelo no urbanizable común de las centrales fotovoltaicas que dispongan de informe favorable en materia de paisaje y ordenación del territorio y sean consideradas como de interés económico estratégico por las consellerias competentes en medio ambiente, territorio y economía.  
Consta el informe (núm. Expediente: OTP\_2020\_001) de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, de fecha 08.10.2020, que considera la instalación viable a los efectos del artículo 202.4.a) 4º de la LOTUP, quedando condicionada al cumplimiento, o subsanación en su caso, de los aspectos señalados en dicho informe a los efectos de los artículos 4 a 10 de dicha ley. Asimismo, deberán quedar justificados los resultados obtenidos de la participación pública en materia de paisaje a fin de incorporarlos a la valoración del paisaje contenida en el estudio de integración paisajística. El promotor presenta el 23.11.2020 escrito de respuesta a las consideraciones del informe de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje.  
Constan igualmente informes de consideración como de interés económico estratégico de la central fotovoltaica, en materia de medio ambiente, territorio y economía, de acuerdo con el mencionado artículo 202.4.a) 4º de la Ley 5/2014, de 25 de julio (LOTUP).  
Evacuación y conexión a la red  
La infraestructura de evacuación, de uso exclusivo, consta de una subestación elevadora interior al parque fotovoltaico, denominada SET Benixama Hive 30/132 kV de 50 MVA y una línea subterránea simple circuito a 132 kV de 10,742 km que la conecta a la red eléctrica de distribución en la SET Benejama de 132/220/400 kV, que se ampliará con un nuevo campo de 132 kV, para recibir la línea antes descrita.  
Garantías económicas y permisos de acceso y conexión a la red  
Consta garantía económica número 031018V98 para la tramitación de solicitud de acceso a la red de distribución, depositada por Beneixama HIVE, SL, el 04.05.2018 ante el Institut Valencià d'Administració Tributària, para la planta fotovoltaica Beneixama Hive de 50 MW en Biar, por un importe de quinientos mil euros (500.000 €) correspondientes a una cuantía equivalente a 10 €/kW instalados (según normativa vigente en el momento de constitución de la garantía, tanto por la cuantía como por la definición de potencia instalada), en virtud del artículo 66 bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Consta propuesta de condiciones técnicas de Iberdrola Distribución Eléctrica (Referencia: 1934926933), de fecha 10.08.2018, correspondiente a la solicitud de punto de conexión para una potencia de 49,9 MW realizada por el promotor y aceptada por este el 25.09.2018.  
Consta aceptabilidad del Operador del Sistema, Red Eléctrica España (REE, en adelante), de fecha 05.12.2018, por afección a la red de transporte en la subestación de Benejama 400 kV, para el acceso a la red de distribución de la nueva instalación fotovoltaica Beneixama Hive de 49,9 MWins/MWnom (Ref.: DDS.DAR.18/3423). Esta fue comunicada al promotor por Iberdrola Distribución Eléctrica (Referencia: 8668477047), en fecha 07.01.2019.  
Consta escrito de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. (Referencia: EXP-03-9038255682) de fecha 02.12.2022, por el que emite para la instalación Beneixama Hive FV, permisos de acceso y conexión, con fecha 25.06.2020, para una potencia de acceso de 49,9 MW.  
A la vista del contenido y pronunciamientos de los permisos e informes, debe considerarse que las instalaciones no generarán incidencias negativas en el sistema eléctrico.  
Acreditaciones previas a la resolución  
El agente promotor acredita la capacidad legal, técnica y económica para llevar a cabo el proyecto, tal y como establece el artículo 121.3 del Real decreto 1955/2000.  
Igualmente acredita disponer de los permisos de acceso y conexión para la instalación, indicados anteriormente.  
Consta en el expediente propuesta inicial de resolución del STIEMA, órgano encargado de la instrucción del expediente, así como propuesta definitiva conjunta del Servicio de Energías Renovables, Eficiencia Energética e Instalaciones Radiactivas y de la Subdirección General de Energía y Minas, quien ha elevado la misma a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
Competencia autonómica y órgano de esta que debe resolver la solicitud  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, concordado con el Decreto 226/2023, de 19 de diciembre, de 2023, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, corresponde a esta dirección general la resolución del presente procedimiento.  
Sobre la necesidad de autorizaciones administrativas del sector eléctrico  
Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, pudiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera consecutiva, coetánea o conjunta. De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Sobre la necesidad de pronunciamiento de evaluación de impacto ambiental  
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de impacto ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental.  
Sobre la necesidad de pronunciamiento respecto a la implantación en suelo no urbanizable  
De acuerdo con los artículos 200 y 202 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, vigente durante su tramitación, concordantes con los artículos 214 y 216 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje la instalación en cuestión requiere Declaración de Interés Comunitario (DIC).  
Conforme a la redacción del artículo 202.4 a) 4º de la mencionada ley, se podrá eximir de la DIC en suelo no urbanizable común de las centrales fotovoltaicas que dispongan de informe favorable en materia de paisaje y ordenación del territorio y sean consideradas como de interés económico estratégico por las consellerias competentes en medio ambiente, territorio y economía.  
Procedimiento específico aplicable a la presente solicitud  
Según la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley, en trámite a su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior. Por tanto, al procedimiento objeto de la presente le es de aplicación el Decreto 88/2005, de 29 de abril en su redacción original.  
Sobre el alcance material, contenido y requisitos sectoriales de las autorizaciones sustantivas eléctricas  
De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.  
De acuerdo con el artículo 53.1.a de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si la persona titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.  
Dicho artículo dispone además que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso. En este sentido, la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.  
De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:  
a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.  
b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.  
Esta definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva, según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
Sobre la regulación aplicable en materia de seguridad y calidad industriales  
De acuerdo con el artículo 53.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, las instalaciones de producción de energía eléctrica deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación.  
Al referirse la presente solicitud a una instalación eléctrica fotovoltaica que genera en baja tensión e inyecta a la red eléctrica en alta tensión son de aplicación los reglamentos de seguridad industrial siguientes:  
- El Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
- El Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
- El Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
- Y resto de disposiciones técnicas de aplicación.  
Sobre los requisitos subjetivos a acreditar por la persona solicitante  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, las personas solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, al Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell, en la redacción vigente en el momento de la solicitud, y demás disposiciones de general y particular aplicación en la presente resolución, esta Dirección General de Energía y Minas, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, resuelve:  
  
Primero. Autorización administrativa previa del proyecto de central fotovoltaica Beneixama Hive FV, incluida su infraestructura de evacuación hasta la ST Benejama 132 kV, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Otorgar autorización administrativa previa a BENEIXAMA HIVE, SL, para la instalación de una central eléctrica fotovoltaica y de su infraestructura de evacuación, que a continuación se detalla:  
  
DATOS GENERALES DE LA CENTRAL ELÉCTRICA AUTORIZADA Y SU ACCESO A LA RED  
  
DENOMINACIÓN Beneixama Hive FV  
TITULAR BENEIXAMA HIVE, SL.  
TECNOLOGÍA Fotovoltaica  
TÉRMINOS MUNICIPALES GRUPOS (PROVINCIA) Biar (Alicante)  
TÉRMINOS MUNICIPALES EVACUACIÓN HASTA PUNTO CONEXIÓN CON LA RED (PROVINCIA) Biar y Beneixama (Alicante)  
POTENCIA NOMINAL INVERSORES (MW) 49,9  
POTENCIA PICO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (MWp) 54,658 (59,031 bifacial)  
POTENCIA INSTALADA (MW) [según art 3 RD 413/2014] 49,9  
CAPACIDAD DE ACCESO A LA RED CONCEDIDA (MW) 49,9  
SISTEMA DE CONTROL COORDINADO DE POTENCIA Sí  
RED A LA QUE SE CONECTA: Distribución  
PUNTO DE CONEXIÓN CON LA RED ST Benejama 132 kV, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
  
  
  
EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE DE LA CENTRAL CON VALLADO PERIMETRAL  
  
Municipio: Biar Polígono 13 Parcela 1, 2, 7, 8, 13, 22, 9002, 9003, 9004, 9005, 9007, 9010  
 Polígono 14 Parcela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 81, 83, 84, 9006, 9007  
Número de zonas 8  
Área superficie de vallado (m²) 812.380  
  
  
  
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DENTRO DEL VALLADO  
  
CAMPO GENERADOR  
Núm. módulos FV 87.453  
Área unitaria del módulo (mm²) 2.465 × 1.134  
Potencia unitaria máxima (Wp) 625 (675 para SIR 10 % y bifacialidad 80 %)  
Potencia total módulo (kWp) 54,658 (59,031 para SIR 10 % y bifacialidad 80 %)  
Tipo de células Silicio monocristalino  
Caras activas módulos Bifacial  
Ángulo de giro (º) +/- 46  
Orientación Norte-Sur  
Tipo de estructura Monofila con seguimiento a un eje  
Núm. seguidores 1.844 (449 de un string de 27 módulos, y 1.395 de dos strings de 27 módulos.  
Anclaje estructura al terreno Hincado directo al terreno, sin cimentación  
  
  
INVERSORES  
Núm. inversores 166 + 1  
Potencia unitaria nominal (kWn) 300 (potencia máxima cos =1, 330)  
100 (potencia máxima cos =1, 105)  
Potencia total nominal (kWn) 49,9  
  
  
CONEXIONADO MÓDULOS - INVERSORES  
 Tipo 1 Tipo 2  
Núm. Inversores 166 1  
Núm. Módulos/string 27 27  
Núm. Strings/inversor 96-59 4  
Cableado 6-10 mm² tipo ZZ-F/H1Z2Z2-K 6-10 mm² tipo ZZ-F/H1Z2Z2-K  
  
  
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  
Núm. 6  
Conexión inversor-CT Cables de aluminio armados y aislamiento 0,6/1 kV de sección 240 ó 300 mm².  
Núm. inversores / CT 28 el CT TX01, TX02, TX04 y TX 05; 29 el CT TX03 y 25 el CT TX06  
Tipología Celdas SF6 (2 de línea y 1 de protección)  
Potencia trafo (kVA) ONAN 9.000  
Tensiones nominales (kV) 0,8/30  
Transformador SSAA 5 kVA  
  
  
INTERCONEXIÓN INTERNA  
Tipologías líneas Subterránea  
Tensión nominal cable U0/Un (kV) 18/30  
Cableado Al 12/ 30 kV RH5Z1-OL protección XLPE+H16  
Características interconexión entre centros de transformación Tramo 1 (inicio CT01, fin CT02): 570 m, cable 3 x 1 x 240 mm²  
Tramo 2 (inicio CT02, fin SET): 1.606 m, cable 3 x 1 x 630 mm²  
Tramo 3 (inicio CT03, fin CT05): 615 m, cable 3 x 1 x 240 mm²  
Tramo 4 (inicio CT05, fin SET): 934 m, cable 3 x 1 x 630 mm²  
Tramo 5 (inicio CT04, fin CT06): 1.384 m, cable 3 x 1 x 240 mm²  
Tramo 6 (inicio CT06, fin SET): 447 m, cable 3 x 1 x 630 mm²  
  
  
En el plano que consta en el anexo I se refleja la zona delimitada por vallado para ocupación de los grupos conversores de energía solar a electricidad, así como las coordenadas geográficas que la definen.  
  
INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE USO EXCLUSIVO HASTA EL PUNTO DE ACCESO Y CONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN  
  
ST Beneixama Hive 30/132 kV  
Municipio: Biar Polígono: 14 Parcela: 16  
Relación   
transformación 30/132 kV  
Parque 132 kV Instalación intemperie  
Una (1) posición de transformador, salida de línea, compuesto por los siguientes equipos:  
- Un (1) interruptor de potencia trifásico 145 kV, 2000 A, 40 kA  
- Un (1) seccionador con puesta a tierra trifásico 145 kV, 2000 A, 40 kA  
- Un (1) seccionador sin puesta a tierra trifásico 145 kV, 2000 A, 40 kA  
- Seis (6) Pararrayos 108 kV, 10 kA  
- Tres (3) Transformadores de tensión, 145 kV, 40 kA  
- Tres (3) Transformadores de corriente, 145 kV, 40 kA  
- Un (1) transformador de potencia de las siguientes características:  
o Tensión del devanado primario 132 kV  
o Tensión del devanado secundario 30 kV  
o Potencia nominal 50 MVA  
o Configuración: Transformador Trifásico  
o Grupo de conexión: YNd11  
o Refrigeración ONAN / ONAF  
Parque 30 kV Instalación interior  
Configuración simple barra, con los siguientes equipos:  
- Tres (3) pararrayos 36 kV, 10 kA  
- Un (1) seccionador trifásico 36 kV, 360 A, 25 kA  
- Una (1) reactancia de puesta a tierra, 36 kV, 500 A, 30s  
- Un (1) transformador de servicios auxiliares, 30/0,40 kV 150 kVA  
- Un conjunto de celdas de 30 kV, 25 kA:  
o Cuatro (4) celdas de salida de línea  
o Una (1) celda de transformador de potencia  
o Una (1) celda de transformador de SSAA.  
o Una (1) celda de medida  
  
  
LÍNEA 132 kV ST BENEIXAMA HIVE - ST BENEIXAMA  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de instalación Línea eléctrica subterránea  
Categoría (según Real decreto 223/2008) Primera  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Municipios afectados Biar y Beneixama  
Provincia afectada Alicante  
Polígonos y parcelas afectadas Biar Polígono 1, parcela 9010  
 Polígono 14: Parcelas 16, 9004 y 9005  
 Polígono 16: Parcelas: 77, 9004, 9005, 9006, 9007 y 9008  
 Polígono 17, parcela 9019  
 Polígono 18: Parcelas: 9011 y 9016  
 Polígono 19, parcela 9006  
 Beneixama Polígono 3, parcela 9007  
 Polígono 4, parcela 31  
 Polígono 5: Parcelas 9002, 9005, 9007 y 9012  
 Polígono 7, parcela 9012  
Origen instalación ST BENEIXAMA HIVE  
Final instalación ST BENEIXAMA, propiedad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Longitud (m) 10.742 (7.948 en Biar y 2.794 en Beneixama)  
Tipo conductor de fase RHZ1 - RA + 2 OL 76/132 kV 1 x 400  
 Kal + H120  
Tipo de canalización Zanja entubada hormigonada  
Núm. de circuitos 1  
Núm. conductores por fase 1  
Tipo de conexión de las pantallas a tierra Single-Point/Cross-Bonding  
Material conductor de fase Aluminio  
Material de la pantalla metálica Hilos de cobre  
Sección total conductor de fase (mm²) 400  
Sección de la pantalla (mm²) 120  
Espesor cubierta exterior cable (mm) 3,1  
Intensidad admisible (A) 505  
  
  
  
  
En el plano que consta en el anexo II se refleja la infraestructura de evacuación.  
  
PRESUPUESTOS DE LAS INSTALACIONES  
  
Presupuesto de ejecución (€) 93.138.122,92 (96.046.271,14 central fotovoltaica + 5.424.389,17 línea + 1.578.403,61 subestación)  
  
  
La presente autorización se otorga condicionada al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes administraciones y organismos y que han sido aceptadas por la persona titular de la presente autorización. Entre ellas, se resaltan las siguientes:  
Infraestructura Verde y Paisaje  
· Respeto de todo el arbolado existente (agrícola y forestal) que se encuentre en las parcelas asociadas a la planta fotovoltaica (estén dentro o fuera de los recintos) sobre los cuales no se propone la implantación de paneles.  
Medio Natural y Evaluación Ambiental  
· Respetar los bancales y ribazos existentes, para evitar episodios de erosión y pérdida de suelo. Puesto que según el riesgo de erosión potencial de la Comunidad Valenciana para la zona clasificada por la antigua COPUT (1992) se considera Moderada, (15-40 tm/ha/año). Y según la clasificación de la Erosión potencial del PATFOR para la zona, se considera entre moderada (10-50 tm/ha/año) y alta (50-200 tm/ha/año). Por el que tendrá que mantener la capa fértil del suelo, la cual no se podrá retirar.  
· De acuerdo con el punto anterior, se tendrá que realizar el mínimo movimiento de tierras y compactado de suelo con el fin de disminuir las afecciones a este. Por eso tendrá que emplear sistemas de clavado directo sin fundamentaciones, siempre que la geología lo permita, y que no requieran un nivelado, desmonte, acondicionamiento topográfico, explanación o nivelado de este.  
· Tenido en cuenta los efectos de la escorrentía de las placas sobre el suelo, producida tanto por la lluvia como por la limpieza, que podría provocar la aparición de surcos o cárcavas de erosión bajo las líneas de estas, se deberán de proponer medidas que eviten o reduzcan estos problemas, como realizar una canalización que recoja estas aguas y su depósito de manera más dispersa o bien las acumule o redirija para su uso posterior. En su caso, podrá mantener una capa de «mulch» con restos de vegetación o paja, de forma que se disipe la energía cinética de las gotas de lluvia y se evite la erosión por salpicadura y erosión laminar.  
· En el proceso de desmantelamiento de la planta solar se recuerda que no tendrá que quedar ningún elemento artificial en el enclave y que se tendrá que restaurar el suelo afectado de tal manera que se garanticen sus usos anteriores al cambio de uso del suelo.  
· Se respetará la topografía existente, en este caso un terreno con pendientes muy bajas, intentando la mínima interacción con el suelo, y atendiendo especialmente el encuentro con los terrenos colindantes.  
· La instalación se adaptará al parcelario y al patrón del paisaje, que en este caso resulta ser campos de cultivo, principalmente en secano, presentando una marcada direccionalidad, y se respetará la estructura de los caminos existentes. Mientras resulto técnicamente posible, la alineación de los módulos fotovoltaicos adoptará la direccionalidad de los cultivos preexistentes.  
· En cuanto a la medida de integración propuesta para el perímetro, consistente a plantar olivos en una franja perimetral de 5 metros de ancho, se buscará su adaptación en el patrón de plantación del paisaje circundante, y se procurará la ocupación con la plantación de la máxima superficie de suelo posible entre el límite de la parcela y los paneles solares, de forma que no se limite a una única línea de árboles, ampliándose esta franja donde resulto necesario para este fin (atendiendo, sin embargo, a las medidas correctoras impuestas por otros estudios sectoriales). Este arbolado tendrá que mantenerse en buen estado durante la vida útil de la planta fotovoltaica.  
· La planta se instalará en una superficie ocupada por el coto de caza A-10788 (LOS LLANOS DE BIAR); en consecuencia, se recomienda informar sus titulares del cambio de uso del suelo, de la actividad que se desarrollará y de las implicaciones que pueda tener a efectos del artículo 39 de la Ley 13/2014, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana.  
· Según la Resolución del 31 de agosto de 2020, del director general del Medio natural y Evaluación Ambiental, por la cual se actualiza el anexo de la Orden de 11 de junio de 2009, de las directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y control del conejo de montaña, relativo a la lista de términos municipales afectados por la superpoblación de conejos, la planta fotovoltaica se instalará en un municipio que se encuentra incluido en esta lista. Por este motivo, el movimiento de tierras en la fase de obras y la instalación mismo, podrían fomentar o agraviar los daños que se pudieron producir en campos o infraestructuras, y en ese caso, habrá que adoptar las medidas de control que dispone la Orden citada, con especial consideración del artículo 14.  
· Para evitar la colisión de pájaros contra el vallado de la planta solar, especialmente para los pájaros catalogados presentes en la zona (terrerola, alcaravà, cotoliu, calandria, etc.), se tienen que colocar placas metálicas o de un material plástico fabricado en poliestireno o similar, de color blanco y acabado mate de 20x20 cm que tendrán que situarse en los espacios entre apoyos. Se colocará al menos una placa por apertura. Estas placas tienen que ser revisadas anualmente reposándose las que puedan haberse desprendido para evitar así la pérdida de eficacia de la medida anticolisión. Además, se hará un seguimiento de la mortalidad de aves a causa de colisión con la valla durante, al menos, los primeros cinco años de funcionamiento de la planta y cada año se enviará el resultado al órgano ambiental competente.  
· Se deberá realizar una prospección previa antes del inicio de las obras para descartar que se localizan cerca del ámbito del proyecto las cuatro especies prioritarias de fauna indicadas.  
· Se propone la instalación de reponedores para aves rapaces en los terrenos de la planta fotovoltaica y los alrededores.  
· Sobre la compensación de suelo rústico por pérdida de hábitats: se mantendrán los cultivos existentes en todas aquellas zonas posibles de las parcelas catastrales que no se utilicen. Además, se adquirirán o arrendarán parcelas de suelo agrícola con la intención de mantener cultivos de variedades tradicionales en una proporción de al menos el 25 % de la superficie afectada y deberá mantenerse hasta que finalice la vida útil de la planta y se desmantele. Por lo tanto, para esta compensación no computa el resto de la parcela sobre la que no está previsto ejecutar instalaciones, siendo necesario realizar esta medida sobre terrenos fuera de la instalación.  
· La vigilancia por parte de la Dirección de Obra Ambiental y la aplicación de medidas preventivas y correctoras que se proponen tendrán que ser suficientes para asegurar la compatibilidad.  
· Antes de la instalación se tendrá que acreditar que no hay ningún olivo con 3,5 m de perímetro o superior, y en caso de existir, se tendrá que respetar el ejemplar y su perímetro de 15 metros de diámetro alrededor de cada ejemplar.  
· El Plan de Restauración contemplará, además, la plantación de ejemplares arbóreos propios de la serie de vegetación adaptada al momento en que se realice la restauración, en envase forestal de 1-2 savias, en la misma cantidad de árboles que se vayan a eliminar para las obras, contemplando un mínimo del 15 % en reposición de marras. Además, se incluirán los cuidados posteriores, protección de la planta, riegos de establecimiento y apoyo necesarios, durante al menos los tres años siguientes a la plantación.  
· En relación con la línea de evacuación, el tramo que atraviesa terreno forestal estratégico deberá mantenerse y protegerse la vegetación forestal tanto arbórea como arbustiva presente en los márgenes del camino.  
· Debido a la presencia tanto de gallipato como de galápago leproso en el cruce con el río Vinalopó, deberá realizarse una prospección previa para detectar la posible presencia de las mimas.  
· De cualquier forma, los trabajos deberán ejecutarse fuera de su época de reproducción, desde principios de marzo hasta principios de octubre.  
· Por otro lado, para compensar los posibles efectos negativos sobre los mismos, deberá realizarse una mejora del entorno del cauce del río, 100 metros a cada lado del trazado de la LSAT y en ambas márgenes. Para ello deberá eliminarse especies invasoras y residuos que puedan encontrarse en el mismo y realizar plantaciones de especies autóctonas de ribera en aquellos tramos más degradados.   
· Debido a la afección en la fragmentación del territorio que supondrá la superficie ocupada por la planta solar, se recomienda la disposición de los paneles solares a modo de islas de superficie no superior a 10 ha, y se dispondrán corredores de vegetación entre islas, de forma que permitan crear un espacio en mosaico que favorezca la circulación de la fauna y el mantenimiento de un ecosistema naturalizado. Dichos corredores de vegetación serán de una anchura mínima de 6 metros.  
· Se propone la instalación de cajas nido para quirópteros y aves, distribuidas por la superficie de la planta solar. Se deberá tener en cuenta su mantenimiento y limpieza anualmente previo a la época de nidificación.  
· Se propone la instalación de oteaderos para atraer la presencia de rapaces, distribuidos por la superficie de la planta solar.  
· Durante la fase de explotación pueden aparecer de signos de compactación del suelo (rodaduras, ausencia de vegetación, etc.) por lo que se propone realizar un seguimiento anual de la efectividad de las medidas de protección del suelo adoptadas al finalizar la fase de construcción, mediante testigos semienterrados (erosión laminar real). Se realizará una identificación de superficies en que realmente la erosión supera 10 t/ha.año. Se vigilará la aparición de excavaciones al pie de los módulos y de regueros, cárcavas o barrancos. Y cuando se dé el caso, se realizará un seguimiento complementario tras episodios de lluvias intensas (>50 mm /día).  
Declaración de impacto ambiental  
En fecha 11.01.2023 se emite la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica Beneixama Hive, SL, en el término municipal de Biar (89/6870-MTR), con el siguiente condicionado:  
i) Condiciones generales.  
1) El promotor deberá cumplir todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en el EsIA, el proyecto técnico y demás documentación obrante en el expediente y las aceptadas tras la información pública, o contenidas en la información complementaria, en tanto no contradigan lo establecido en la presente resolución.  
2) Se recuerda el cumplimiento de toda la legislación relevante que le sea de aplicación, y que afecte a los elementos del medio recogidos en la presente resolución.  
ii) Condiciones relativas a medidas preventivas, correctoras y compensatorias para los impactos más significativos.  
1) Para reducir la erosión hídrica de la lluvia y mantener el estrato en condiciones adecuadas para una buena infiltración, se mantendrá la vegetación existente en las zonas no ocupadas por los módulos y se plantará vegetación análoga a la existente con inclusión de especies arbustivas y arbóreas, sin empleo de herbicidas.  
2) Previo al comienzo de las obras se deberá comprobar la inexistencia de nidos o camadas de especies protegidas mediante prospecciones llevadas a cabo por técnicos especializados. En caso de detectar la existencia de nidos o camadas, se pararán las actividades y se informará al agente medioambiental de la zona para que disponga las actuaciones necesarias para su mejor conservación.  
3) Durante las fases de construcción y funcionamiento, y al realizar las tareas de mantenimiento, se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, para prevenir incendios forestales durante la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  
4) Si durante la ejecución de las obras se encontraran restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, en conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio cultural valenciano.  
5) Se dispondrá de zonas impermeabilizadas y de un sistema de recogida de posibles fugas de aceites y combustibles, procedentes de la maquinaria y de las estructuras que se generen durante la ejecución de la obra. Los residuos que se generen en cualquiera de las fases del proyecto deberán ser gestionados conforme a su naturaleza y peligrosidad por empresas autorizadas. Se establecerán zonas de acopio temporal para los materiales provenientes de los movimientos de tierra y desbroce, excluyendo para ello las zonas con riesgo de inundación y evitando el aumento de las pendientes del terreno.  
6) No podrán utilizarse herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas u otros productos químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna. Tampoco se utilizará en el proceso de limpieza de los módulos fotovoltaicos ningún tipo de jabón, disolvente o sustancia que pueda contaminar el suelo o el acuífero.  
7) Deberá solicitar las correspondientes autorizaciones demaniales para el cruce subterráneo de las vías pecuarias que cruce la línea.  
8) Se llevará a cabo un plan de seguimiento especifico de la avifauna durante la vida útil de la instalación. En concreto se analizará el uso del espacio por las aves esteparias protegidas presentes en la zona.  
9) Las acciones incluidas en el Programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.  
10) Finalizada la vida útil de la instalación fotovoltaica, la emisión de la autorización administrativa de cierre definitivo de la central obligará al promotor al desmantelamiento de esta.  
La persona titular de la autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, la mercantil deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte titular, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas al urbanismo, la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares. Y, en concreto, será necesario la obtención de la correspondiente concesión o autorización de ocupación de la vía pecuaria Colada de la Font de Sanchet, necesarias según la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana, así como la obtención de la concesión demanial de los caminos públicos ubicados en las parcelas 9006, 9007 del polígono 14 y parcelas 9004, 9002, 9010, 9003, 9005 y 9007 del polígono 13 de Biar.  
Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.  
  
Segundo. Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto primero  
Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto primero de la presente resolución, en base a los proyectos de ejecución, y anexos a estos, que se relacionan a continuación y constan en el expediente instruido:  
- Proyecto refundido de construcción de la planta fotovoltaica Beneixama Hive 54,658 MWp/49,90 MWn Biar (Alicante), con núm. de documento NFO-9118-SZL-7632, revisión 03, firmado por la persona técnica proyectista en fecha 29.09.2023.  
- Proyecto de ejecución de la línea subterránea simple circuito a 132 kV SE Beneixama Hive-SE Beneixama, con núm. de documento 3LN220108, firmado por la persona técnica proyectista en fecha 21.03.2023.  
- Proyecto técnico administrativo Subestación Beneixama Hive 30/132 kV, de fecha 09.03.2020 y adenda al proyecto técnico administrativo Subestación Beneixama Hive 30/132 kV revisión 1, de fecha 20.10.2022, firmado por la respectiva persona técnica proyectista.  
Todos los documentos disponen de las respectivas declaraciones responsables, firmadas por la persona técnica proyectista, conforme al artículo 53.1b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y a lo indicado en la resolución de 22.10.2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6.389, de fecha 03.11.2010.  
Esta autorización habilita a las personas titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo con las siguientes condiciones:  
1. Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto/s presentado/s, sus anexos y adendas, en su caso, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones públicas, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por la parte solicitante. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones en la instalación respecto de la documentación presentada, la persona titular de la presente autorización deberá solicitar a este órgano la correspondiente autorización previamente a su ejecución, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales.  
2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
3. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.  
4. Conforme al artículo 28 del Real decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el promotor podrá solicitar, en un plazo no superior a 3 meses desde la obtención de la presente autorización administrativa de construcción, la extensión del plazo para cumplir con el hito recogido en el artículo 1.1.b 5.º del Real decreto ley 23/2020, de 23 de junio, junio, de obtención de la autorización de explotación definitiva, sin que en ningún caso el plazo total para disponer de la autorización administrativa de explotación supere los 8 años. En dicha solicitud se deberá indicar, al menos:  
o el semestre del año natural en que la instalación obtendrá la autorización administrativa de explotación y  
o el compromiso de aceptación expresa de la imposibilidad de obtención de la autorización administrativa de explotación provisional o definitiva, ni de la inscripción previa o definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica con anterioridad al inicio del semestre indicado.  
5. Acorde al artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a catorce (14) meses, el cual se contará desde el día siguiente a la obtención de las necesarias licencias y permisos, debiendo comunicarse al órgano que dicta la presente resolución el inicio de las obras. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.   
Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables a la persona titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.  
En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico.  
Tampoco cabrá otorgarlas cuando la parte peticionaria pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad financiera exigida para su realización o la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de las personas consumidoras o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.  
La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los agentes gestores y titulares, respectivamente, de las redes.  
Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.  
En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, sin perjuicio de la extensión excepcional prevista en el artículo 28 del Real Decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre.  
Todo ello teniendo en cuenta lo indicado en el artículo 43 o 47, según el caso, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, respecto a la vigencia de la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental.  
6. En virtud del artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el agente promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.  
Para los trabajos que se realicen en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de este, o exista una continuidad de combustible susceptible de propagar el fuego hasta terreno forestal, será necesario presentar ante la dirección territorial de la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales, con 20 días naturales de antelación al inicio de los trabajos, una declaración responsable, acompañada de la documentación indicada en el artículo 144 del Decreto 91/2023, de 22 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana.  
7. La persona titular de la presente resolución vendrá obligada a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al STIEMA.  
8. La persona titular de la presente resolución deberá cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
9. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito al STIEMA o a la dirección general con competencias en materia de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
10. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
11. A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22.10.2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389, de fecha 03.11.2010.  
12. Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.  
Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en la declaración de impacto ambiental. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el STIEMA solicitará de las administraciones y organismos que han emitido aquellos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.  
Las personas titulares de la presente autorización podrán solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.  
13. La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de transporte, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación, de modo que la entrada en servicio de la central eléctrica pueda ser efectiva, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.3 del Real decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.  
14. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, la persona titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.  
Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.  
15. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, la persona titular, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en anteriores puntos.  
16. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, la persona titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. No solicitar las autorizaciones de explotación en plazo podrá suponer la caducidad de las autorizaciones concedidas.  
  
17. La persona titular de la instalación tiene la obligación de desmantelar la instalación y restituir los terrenos y el entorno afectado una vez caducadas las autorizaciones, o por el cierre definitivo de la instalación. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como para el cierre temporal.  
18. La transmisión o cambio de titularidad, modificaciones sustanciales de la instalación y el cierre temporal o definitivo de la instalación autorizada por la presente resolución requieren autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. Asimismo, no podrán transmitirse las autorizaciones concedidas en tanto en cuanto la central no se encuentre completamente ejecutada y haya obtenido la autorización de explotación.  
19. Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la persona titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres (3) años.  
  
Tercero. Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente resolución.  
Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell:  
· La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
· La publicación en el sitio de internet de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en el apartado de Energía (https://cindi.gva.es/es/web/energia/energies-renovables-autoritzades en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/energies-renovables-autoritzades en valenciano).  
· La notificación de la presente resolución a la persona titular y a todas las administraciones públicas u organismos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a las restantes partes interesadas en el expediente.  
· La notificación al órgano ambiental a los efectos previstos en legislación de evaluación ambiental sobre caducidad del pronunciamiento ambiental, así como a los órganos competentes en ordenación del territorio y paisaje.  
Las autorizaciones concedidas serán trasladadas a l'Institut Cartogràfic Valencià para la incorporación de los datos territoriales, urbanísticos, medioambientales y energéticos más representativos de la instalación a la cartografía pública de la Comunitat Valenciana.  
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por la parte solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.  
Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría Autonómica de Industria, Comercio y Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
València, 17 de mayo de 2024.- El director general de Energía y Minas: Manuel Argüelles Linares.  
  
  
  
Anexo I  
Vallado  
  
COORDENADAS ETRS89, PROYECCIÓN UTM HUSO 30  
  
Punto X Y  
1 693.794,36 4.281.015,81  
2 693.791,42 4.281.016,95  
3 693.788,27 4.281.017,11  
4 693.785,22 4.281.016,29  
5 693.782,59 4.281.014,56  
6 693.780,62 4.281.012,09  
7 693.644,59 4.280.772,15  
8 693.600,82 4.280.797,25  
9 693.568,64 4.280.819,14  
72 204.435,36 4.280.839,80  
15 150.334,33 4.280.840,81  
48 526.635,95 4.280.861,19  
83 753.285,11 4.280.875,87  
42 473.259,76 4.281.348,18  
07 266.377,99 4.281.338,33  
89 941.817,02 4.281.329,00  
01 800.427,30 4.281.318,45  
82 168.120,76 4.281.306,44  
00 158.801,66 4.281.293,61  
19 456.153,97 4.281.286,16  
11 970.094,11 4.281.280,78  
26 993.928,52 4.281.278,92  
63 368.403,29 4.281.276,02  
57 832.094,22 4.281.271,26  
17 756.004,57 4.281.266,50  
35 021.697,00 4.281.264,03  
75 304.870,00 4.281.264,03  
84 953.095,14 4.281.260,77  
86 037.292,09 4.281.251,23  
28 510.205,08 4.281.238,39  
16 000.874,56 4.281.217,98  
32 074.554,98 4.281.195,22  
01 368.439,66 4.281.175,49  
66 707.324,74 4.281.168,37  
68 448.210,65 4.281.163,07  
81 146.600,55 4.281.159,76  
57 197.375,10 4.281.157,28  
45 765.522,59 4.281.155,85  
41 969.611,56 4.281.154,30  
22 216.230,20 4.281.150,93  
91 946.349,13 4.281.147,05  
91 450.324,10 4.281.144,73  
29 910.226,78 4.281.145,76  
33 768.197,12 4.281.147,83  
98 242.375,25 4.281.148,35  
43 816.418,58 4.281.145,50  
41 375.728,84 4.281.145,17  
20 040.028,85 4.281.144,99  
09 110.778,38 4.280.902,63  
60 833.687,50 4.280.916,66  
29 423.865,16 4.280.923,08  
66 304.027,67 4.280.925,76  
03 334.227,67 4.280.925,76  
82 101.041,21 4.280.913,48  
01 288.629,30 4.280.813,08  
55 093.199,37 4.281.051,56  
61 838.347,15 4.281.083,18  
00 103.886,91 4.281.110,04  
26 072.676,57 4.281.145,06  
40 983.622,85 4.281.179,44  
58 425.372,65 4.281.202,79  
60 136.047,04 4.281.243,69  
72 361.797,83 4.281.267,54  
58 102.326,16 4.281.323,74  
30 764.458,05 4.281.388,29  
07 227.928,79 4.281.421,99  
36 530.226,98 4.281.454,68  
32 020.188,19 4.281.490,98  
31 030.702,03 4.281.536,46  
26 612.220,45 4.281.552,64  
40 461.823,62 4.281.567,94  
71 364.177,14 4.281.583,86  
88 234.432,70 4.281.599,83  
44 832.542,50 4.281.609,48  
22 454.587,70 4.281.620,39  
69 940.094,59 4.281.628,20  
69 275.496,43 4.281.635,38  
88 662.923,17 4.281.637,58  
07 727.627,03 4.281.637,58  
70 723.799,52 4.281.635,07  
10 087.687,97 4.281.630,03  
91 449.004,34 4.281.623,76  
64 522.048,52 4.281.613,51  
07 891.831,32 4.281.602,03  
17 513.526,52 4.281.594,04  
58 083.255,16 4.281.585,33  
16 745.336,45 4.281.576,55  
65 998.957,86 4.281.568,45  
29 276.213,15 4.281.559,80  
39 340.076,31 4.281.550,62  
03 051.481,73 4.281.539,85  
72 020.713,09 4.281.518,71  
85 278.490,47 4.281.506,40  
76 685.300,99 4.281.500,25  
14 996.788,93 4.281.493,65  
10 289.340,79 4.281.491,22  
36 143.765,07 4.281.487,29  
02 849.351,09 4.281.482,44  
96 869.470,76 4.281.476,89  
386 279.094,16 4.281.468,98  
610 280.077,11 4.281.462,69  
701 761.629,91 4.281.457,34  
987 307.397,66 4.281.455,26  
327 563.295,80 4.281.453,95  
337 296.769,01 4.280.937,22  
325 277.157,59 4.280.959,76  
072 577.550,01 4.281.005,66  
288 262.875,15 4.281.446,31  
214 275.959,87 4.281.452,77  
634 095.922,88 4.281.453,21  
541 981.958,71 4.281.458,75  
333 476.361,45 4.281.464,73  
962 000.135,76 4.281.468,23  
279 702.141,87 4.281.468,37  
582 581.460,72 4.281.465,24  
791 041.463,89 4.281.456,53  
845 621.967,05 4.281.450,30  
450 014.313,36 4.281.446,08  
951 658.672,32 4.281.443,12  
703 591.704,22 4.281.438,66  
261 923.498,21 4.281.423,72  
897 845.247,26 4.281.412,58  
250 646.515,57 4.281.407,66  
256 712.889,27 4.281.395,79  
315 841.570,56 4.281.385,99  
443 996.188,59 4.281.160,79  
642 212.128,26 4.281.161,44  
867 235.477,64 4.281.163,09  
742 174.543,64 4.281.161,03  
851 185.387,88 4.281.158,75  
292 216.540,22 4.281.159,99  
559 219.618,42 4.281.165,16  
231 367.672,32 4.281.168,48  
695 231.945,07 4.281.169,72  
421 893.477,35 4.281.170,13  
662 979.001,31 4.281.170,54  
639 893.739,14 4.281.171,79  
993 783.298,68 4.281.176,29  
472 984.880,98 4.281.181,06  
720 191.302,71 4.281.190,40  
077 754.589,91 4.281.207,88  
311 442.083,34 4.281.249,72  
237 516.852,51 4.281.259,34  
011 980.884,12 4.281.264,00  
621 305.366,78 4.281.270,83  
158 670.409,19 4.281.277,35  
198 804.172,80 4.281.283,25  
577 129.335,15 4.281.285,80  
383 971.713,41 4.281.288,54  
692 913.133,44 4.281.290,07  
330 348.723,40 4.281.293,53  
695 112.441,30 4.281.295,97  
924 067.924,18 4.281.297,80  
217 681.191,92 4.281.299,83  
963 304.291,50 4.281.304,51  
457 735.810,48 4.281.311,13  
183 674.185,09 4.281.315,91  
161 144.040,36 4.281.319,87  
960 115.207,10 4.281.319,98  
655 334.728,68 4.281.324,14  
595 273.325,35 4.281.330,38  
350 933.892,48 4.281.341,36  
226 992.038,30 4.281.349,42  
127 613.862,41 4.281.355,72  
030 182.193,42 4.281.359,21  
908 739.943,30 4.281.360,51  
085 536.693,45 4.281.445,85  
897 202.986,73 4.281.442,88  
818 963.845,51 4.281.443,48  
499 352.717,55 4.281.332,71  
659 073.447,20 4.281.217,10  
043 572.045,20 4.281.244,11  
048 300.693,35 4.281.297,04  
202 132.664,41 4.281.307,77  
832 874.788,76 4.281.366,04  
458 719.028,05 4.281.376,41  
751 802.199,24 4.281.389,26  
819 858.336,95 4.281.402,62  
684 550.817,88 4.281.422,45  
416 870.563,57 4.281.402,24  
483 915.806,40 4.281.360,11  
467 462.440,22 4.281.335,50  
199 280.958,67 4.281.311,45  
307 658.170,43 4.281.295,17  
465 042.237,27 4.281.276,31  
377 195.513,05 4.281.264,67  
059 014.596,33 4.281.254,00  
608 364.745,08 4.281.247,06  
612 339.619,24 4.281.244,12  
432 267.057,31 4.281.244,26  
360 980.831,27 4.281.252,81  
128 705.060,58 4.281.269,97  
582 090.042,78 4.281.317,81  
201 330.758,39 4.281.350,87  
066 363.765,01 4.281.358,56  
742 595.497,49 4.281.366,97  
855 712.938,56 4.281.377,61  
470 071.612,15 4.281.411,05  
471 302.420,71 4.281.431,25  
108 733.546,10 4.281.450,06  
419 032.066,76 4.281.463,66  
872 289.882,72 4.281.474,52  
217 074.853,51 4.281.485,32  
652 843.851,22 4.281.498,02  
925 762.977,97 4.281.488,72  
425 952.244,07 4.281.402,58  
200 419.282,07 4.281.361,40  
191 391.562,55 4.281.658,26  
432 238.702,74 4.281.650,53  
803 774.792,79 4.281.648,56  
189 279.328,65 4.281.645,89  
087 762.770,25 4.281.639,66  
796 848.795,46 4.281.637,33  
643 095.252,85 4.281.636,14  
104 634.091,14 4.281.635,84  
376 841.653,34 4.281.636,11  
255 647.524,76 4.281.634,87  
913 204.812,64 4.281.634,53  
341 098.335,83 4.281.634,37  
970 476.752,12 4.281.633,89  
512 234.430,40 4.281.633,72  
232 969.589,38 4.281.633,72  
821 887.042,10 4.281.633,50  
401 224.428,95 4.281.595,01  
214 165.103,36 4.281.535,64  
048 561.945,11 4.281.531,85  
051 157.241,14 4.281.519,12  
575 847.998,23 4.281.454,12  
488 956.006,91 4.281.437,33  
520 705.186,71 4.281.440,10  
675 435.257,88 4.281.454,64  
588 327.980,11 4.281.464,17  
312 715.385,44 4.281.465,98  
374 617.690,47 4.281.468,14  
671 084.161,98 4.281.478,75  
148 443.117,94 4.281.486,11  
388 857.313,78 4.281.485,40  
856 063.968,60 4.281.484,04  
617 455.992,48 4.281.482,72  
710 953.424,28 4.281.481,92  
353 554.736,48 4.281.489,33  
339 097.826,57 4.281.492,06  
240 273.918,30 4.281.494,55  
091 683.121,21 4.281.495,66  
943 152.468,80 4.281.496,16  
684 565.723,20 4.281.497,33  
695 597.861,78 4.281.501,91  
971 898.073,49 4.281.505,42  
151 052.995,06 4.281.506,02  
203 412.713,01 4.281.507,15  
649 710.252,88 4.281.509,16  
420 366.058,30 4.281.512,02  
630 673.844,28 4.281.520,10  
616 029.951,97 4.281.524,47  
265 029.761,98 4.281.529,40  
215 333.713,50 4.281.684,49  
569 224.711,55 4.281.675,27  
891 396.908,46 4.281.665,51  
380 837.105,82 4.281.661,80  
671 321.152,10 4.281.590,26  
105 168.352,54 4.281.620,69  
100 099.942,51 4.281.660,19  
985 750.680,42 4.281.676,63  
011 014.811,57 4.281.697,33  
647 074.213,18 4.281.708,36  
213 550.604,20 4.281.715,18  
728 232.954,88 4.281.722,59  
656 665.892,91 4.281.774,04  
579 240.713,67 4.281.761,26  
512 425.709,65 4.281.715,59  
170 297.803,18 4.281.713,10  
973 797.543,34 4.281.549,95  
389 235.157,43 4.281.571,92  
326 401.756,59 4.281.582,75  
444 181.966,60 4.281.863,65  
367 216.022,26 4.281.883,58  
310 288.629,97 4.281.946,68  
382 265.110,74 4.281.993,09  
812 206.860,58 4.281.989,81  
156 893.207,72 4.281.974,61  
990 916.105,96 4.281.869,36  
898 512.756,48 4.281.856,15  
305 512.128,01 4.281.845,39  
118 388.961,08 4.281.843,37  
498 498.000,03 4.281.825,62  
339 548.689,21 4.281.805,79  
133 525.830,04 4.281.791,35  
016 735.769,89 4.281.772,59  
793 160.730,37 4.281.752,33  
121 911.799,59 4.281.735,51  
227 356.119,17 4.281.726,98  
385 757.172,97 4.281.720,30  
752 136.830,97 4.281.712,32  
622 966.743,59 4.281.690,33  
184 069.719,45 4.281.618,26  
502 931.468,25 4.281.598,60  
717 310.735,45 4.281.579,15  
302 895.392,00 4.281.563,21  
355 126.310,83 4.281.551,21  
632 709.323,00 4.281.532,17  
342 794.517,92 4.281.523,70  
932 279.294,97 4.281.522,11  
984 270.187,95 4.281.515,91  
830 570.532,55 4.281.511,94  
074 708.460,99 4.281.509,07  
310 744.250,73 4.281.507,49  
962 602.110,40 4.281.510,42  
144 899.533,76 4.281.516,42  
198 115.173,52 4.281.521,95  
677 106.946,03 4.281.532,58  
499 646.993,26 4.281.543,16  
922 006.509,85 4.281.556,89  
834 459.975,35 4.281.572,79  
878 793.030,72 4.281.591,48  
628 081.035,37 4.281.606,71  
935 643.207,45 4.281.615,92  
044 661.213,93 4.281.625,30  
018 679.423,79 4.281.636,68  
990 729.221,37 4.281.645,39  
102 924.467,20 4.281.662,35  
782 131.436,21 4.281.680,01  
985 371.286,03 4.281.703,32  
916 529.786,35 4.281.735,30  
337 201.583,48 4.281.747,26  
791 599.404,64 4.281.753,33  
409 573.116,01 4.281.823,14  
246 231.736,26 4.281.846,91