Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4220, del 03-04-2002 (2002/2575)

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcción de la línea eléctrica aérea de transporte a 220 kV entre la línea L'Eliana-Torrent, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, y la subestación transformadora de 220/20 kV, en construcción, propiedad de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, ubicada en Quart de Poblet (Valencia), correspondiente al expediente con referencia ATLINE/2000/695 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4220

Fecha DOGV
:   03-04-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/2575


Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación y Competitividad

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza administrativamente a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcción de la línea eléctrica aérea de transporte a 220 kV entre la línea L'Eliana-Torrent, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, y la subestación transformadora de 220/20 kV, en construcción, propiedad de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, ubicada en Quart de Poblet (Valencia), correspondiente al expediente con referencia ATLINE/2000/695 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia. [2002/F2575]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, relativo a la construcción de la línea eléctrica aérea de transporte a 220 kV entre la línea L'Eliana-Torrent, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, y la subestación transformadora de 220/20 kV, en construcción, propiedad de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, y ubicada en Quart de Poblet (Valencia).
  
Resultando que en el periodo de información pública establecido por el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, ha presentado alegaciones manifestando, en síntesis, que:
  
- En la documentación presentada no se ha tenido en cuenta el carácter del suelo para la actuación que se proyecta.
  
- Existen deficiencias y omisiones en el estudio de impacto ambiental de acuerdo con la normativa aplicable a este tipo de instalaciones.
  
- Existen deficiencias en el anteproyecto técnico presentado para la autorización administrativa, reclamando el nivel de transporte de entrada/salida de la línea para su propiedad.
  
I solicitando no sea concedida la autorización administrativa para la construcción de la instalación de transporte citada a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA. Estas alegaciones han sido contestadas por el peticionario de acuerdo con el artículo 10.1 del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre.
  
Resultando que de acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la instalación para la que se solicita autorización de construcción forma parte de la red de transporte de energía eléctrica.
  
Resultando que con fecha 27 de diciembre de 2001 esta Dirección General autorizó a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcción de la subestación transformadora a 220/20 kV que será alimentada por la línea objeto de la presente resolución.
  
Resultando que mediante Decreto de Trámite de fecha 13 de julio de 2001, el Ayuntamiento de Quart de Poblet (Valencia) resolvió autorizar el condicionado para la construcción de la línea, el cual fue aceptado por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, según su escrito de 8 de agosto de 2001.
  
Resultando que con fecha 19 de julio de 2001 la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente dictó Declaración de Impacto Ambiental (DIA) estimando favorablemente a los solos efectos ambientales el proyecto de línea objeto de la presente resolución en base a lo recogido en el estudio de impacto ambiental y en el punto segundo de la parte resolutiva de la DIA.
  
Resultando que con fecha 23 de agosto de 2001 el órgano instructor del expediente ha informado favorablemente la solicitud de autorización administrativa.
  
Resultando que con fecha 10 de enero de 2002 tuvo entrada en esta conselleria el informe de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía, previo a la autorización administrativa de construcción de instalaciones de transporte de energía eléctrica de acuerdo con lo señalado en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, en el que no se encuentra inconveniente para que se autorice la línea solicitada por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA. En él se considera el estudio del operador del sistema de fecha 19 de julio de 2000, en el que se analiza la situación local de la red y la influencia de la nueva demanda, concluyendo que se considera como más adecuada la alimentación desde la línea de 220 kV L'Eliana-Torrent, ya que el comportamiento previsto para la red de transporte resulta aceptable y no se detecta degradación significativa en las prestaciones de la red de 132 kV. Dicho informe no se pronuncia respecto al régimen económico regulado por la Ley 54/1997.
  
Resultando que Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
  
Resultando que el peticionario ha acreditado el cumplimiento de los requisitos relacionados en el artículo 36.2 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Resultando que la solicitud de autorización y aprobación de proyecto indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que la Ley 54/1997 reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia.
  
Considerando que la disposición transitoria undécima del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, dispone que los expedientes sobre las materias reguladas por él e iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, se tramitarán hasta su resolución conforme a la normativa anterior.
  
Considerando que de acuerdo con el artículo 10.2 del Decreto 2.617/1966, el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997 y la normativa autonómica correspondiente, la competencia para resolver corresponde a la Dirección General de Industria y Energía.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía, resuelve:
  
Único
  
Autorizar administrativamente a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, la construcción de la línea aérea de transporte de energía eléctrica cuyas características principales son las siguientes:
  
- Municipios afectados: Quart de Poblet.
  
- Provincias afectadas: Valencia.
  
- Origen: entre los apoyos nº 251, 252 y 253 de la línea de 220 kV L'Eliana-Torrent propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.
  
- Fin: subestación transformadora de 220/20 kV, autorizada su construcción por esta dirección general con fecha 27 de diciembre de 2001 a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA.
  
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).
  
- Frecuencia: 50 Hz.
  
- Potencia máxima: 180 MVA (cos (= 0,9).
  
- Número de circuitos: 2.
  
- Longitud total: 204 m.
  
- Conductores: aluminio-alumoweld Cóndor de 2x454,5 mm², dúplex.
  
- Cables de tierra: tipo alumoweld 7.8 de 58,56 mm².
  
- Apoyos: metálicos galvanizados de celosía para doble circuito dúplex, tipo Drago 2500/H51 o similar.
  
- Puesta a tierra: piquetas de acero cobrizado y cable desnudo de cobre de 50 mm².
  
- Aislamiento: cadenas de aisladores formadas por 16 elementos tipo E120P de vidrio, norma 16ª.
  
- Presupuesto: 201.364,54 euros (52.448.973 pesetas).
  
La presente resolución se somete a las siguientes condiciones:
  
1. En el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente resolución, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SA, presentará en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia el proyecto técnico de ejecución de la línea para su aprobación. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Industria y Energía.
  
2. Hidrocantárico Distribución Eléctrica, SA, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.
  
De acuerdo con el artículo 37.3 de la Ley 54/1997, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con las disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
La administración dejará sin efecto esta resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Innovación y Competitividad en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 7 de febrero de 2002.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.