Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2081, del 04-08-1993 (1993/828861)

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1993, de la Direcció General d'Indústria i Energía, por la que autoriza la línea eléctrica aérea de 132 kV entre la ET Catadau y la ET Vilanova, y declara en concreto su utilidad pública.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2081

Fecha DOGV
:   04-08-1993

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1993/828861


Fecha del documento
:   03-06-1993

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Resolución de 3 de junio de 1993, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que autoriza la línea eléctrica aérea de 132 KV entre la ET Catadau y la ET Vilanova, y declara en concreto su utilidad pública.  
Visto el expediente incoado por el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a instancia de Hidroeléctrica Española, SA -en la actualidad Iberdrola, SA-, relativo a la autorización de la línea eléctrica aérea de 132 kV entre la ET Catadau y la ET Vilanova y la declaración en concreto de su utilidad pública.  
Considerando que la solicitud de autorización indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el Decreto 2619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas, y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, sobre Impacto Ambiental.  
Considerando las alegaciones presentadas en la fase de información pública a que fue sometido el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental.  
Considerando que, con fecha 5 de febrero de 1993, la Conselleria de Medi Ambient formuló declaración de impacto ambiental en la que se estimaba aceptable a los solos efectos ambientales, la realización del proyecto con las condiciones contenidas en el estudio de impacto ambiental y las prescripciones que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.  
Considerando que la finalidad que se persigue con el establecimiento de la línea es la mejora del suministro de energía eléctrica en la zona.  
Visto el informe emitido por el órgano instructor del expediente.  
Esta dirección general resuelve:  
Primero  
Autorizar a Iberdrola, SA, la línea eléctrica aérea de 132 kV entre la ET Catadau y la ET Vilanova, cuyas características principales son las siguientes:  
- Tensión: 132 kV.  
- Origen: ET-Catadau.  
- Final: ET-Vilanova.  
- Longitud: 25,100 km en recorrido por los términos municipales de Catadau, Carlet, Tous, Guadassuar, Alzira, Antella, Gabarda, Alcàntera de Xúquer, Beneixida y Villanueva de Castellón.  
- Apoyos estructura metálica.  
- Conductor de aluminio-acero de 281,1 mm2 de sección (AL 241,7 mm2 + Ac 39,4 mm2).  
- 2 cables de tierra, uno de acero 50 mm2 de sección y otro de tipo OPGW de 98,55 mm2 de sección.  
- Aislamiento cadena diez elementos de disco de vidrio E-100/127 de caperuza y vástago.  
- Capacidad de transporte máxima 131 MVA.  
La finalidad que se persigue es mejorar el suministro de energía eléctrica de la zona.  
Segundo  
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su reglamento de aplicación según Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.  
Tercero  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.  
5. Condiciones de orden medioambiental:  
a) Se tendrá en cuenta la no afección a las vías pecuarias existentes en toda la longitud del tendido.  
b) Se deberán señalizar los cables con el objeto de hacerlos más visibles para las aves.  
c) Se restaurarán todas aquellas área destinadas al acopio de material y maquinaria. Los escombros producidos serán retirados a vertederos controlados.  
d) En el caso de ser necesaria la apertura de vías de acceso para la instalación de los apoyos se deberá realizar el estudio de impacto ambiental conforme indica la legislación vigente.  
e) El resultado del seguimiento propuesto en el Programa de Vigilancia Ambiental se presentará cada tres meses hasta garantizar la instauración de las medidas correctoras propuestas. En este mismo programa se incluirán aquellos efectos que puedan surgir en el desarrollo de las obras y no previstos en el estudio de impacto ambiental.  
Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, en el plazo de un mes contado a partir del día de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 en relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 3 de junio de 1993.- El Director General: Luis Doménech Bernabéu.