Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9217, del 17-11-2021 (2021/11525)

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga a Promonrg Solar Fotovoltaica 2, SL, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, ubicada en San Jorge (Castellón), de potencia instalada 19.000 kWn (limitada a 17.325 kWn) y 23.009,28 kWp, denominada San Jorge y de su infraestructura de evacuación, y se declara, en concreto, la utilidad pública de parte de la línea aéreo-subterránea de evacuación hasta su conexión en 20 kV en la subestación eléctrica ST Maestrazgo (expedientes ATREGI/2019/76/12, evacuación: ATASCT/2019/51 a 55/12, ATASCT/2020/15/12, ATLINE/2019/144/12).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9217

Fecha DOGV
:   17-11-2021

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2021/11308


Fecha del documento
:   01-10-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga a Promonrg Solar Fotovoltaica 2, SL, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una central de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica, ubicada en San Jorge (Castellón), de potencia instalada 19.000 kWn (limitada a 17.325 kWn) y 23.009,28 kWp, denominada San Jorge y de su infraestructura de evacuación, y se declara, en concreto, la utilidad pública de parte de la línea aéreo-subterránea de evacuación hasta su conexión en 20 kV en la subestación eléctrica ST Maestrazgo (expedientes ATREGI/2019/76/12, evacuación: ATASCT/2019/51 a 55/12, ATASCT/2020/15/12, ATLINE/2019/144/12). [2021/11828]  
  
  
Antecedentes  
En fecha 3 de diciembre de 2019 se presentó por PROMONRG SOLAR FOTOVOLTAICA 2 SL (NIF: B9\*\*\*\*\*94), solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para una instalación de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica de 19 MW de potencia nominal, sujeta a evaluación de impacto ambiental simplificada, denominada «SAN JORGE» y de su infraestructura de evacuación. A esta solicitud acompaña la siguiente documentación:  
- Proyectos de la central y las infraestructuras de evacuación (Proyecto de Baja Tensión (planta generadora) de fecha 2 de diciembre de 2019, Proyectos de los centros de transformación 1 a 5, Proyecto de Centro de Protección y Medida, Proyecto de Línea Aéreo-Subterránea de 20 kV, de fecha noviembre 2019).  
- Separatas para el Ayuntamiento de San Jorge, Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. y Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU.  
- Documento ambiental y solicitud de evaluación ambiental simplificada.  
El 4 de marzo de 2020 se presentó el justificante del abono de una tasa administrativa, cuya liquidación hubo de modificarse por cambios en el proyecto de ejecución, acreditándose el pago de esta el 9 de julio de 2021.  
El 5 de marzo de 2020 se solicitó la declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación adjuntando la relación de bienes y derechos afectados, así como planos de las afecciones.  
Se ha incoado el expediente ATREGI/2019/76/12 por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía Castellón, y los expedientes ATASCT/2019/51 a 55/12, ATASCT/2020/15/12, ATLINE/2019/144/12 correspondientes a las infraestructuras de evacuación, tramitados conjuntamente por tratarse de la misma instalación de producción de energía eléctrica.  
El proyecto de la instalación de evacuación de la energía eléctrica generada por la central se sometió a trámite al presentar un trazado concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, reuniendo las condiciones previstas para la solicitud de su declaración de utilidad pública conforme establece el artículo 143 conforme l Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Ha sido realizada la información pública, a que hace referencia el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, mediante los anuncios correspondientes, publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 20 de julio de 2020, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón el 25 de agosto de 2020, en el Periódico Mediterráneo el 3 de septiembre de 2020.  
Con la misma finalidad, el Servicio Territorial remitió al Ayuntamiento de San Jorge, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquel, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
No se han presentado alegaciones durante el período de información pública.  
Durante la instrucción del procedimiento se remitieron separatas a los organismos y entidades afectados a fin de que presentasen su conformidad u oposición, con el siguiente resultado:  
- Consta resolución, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., de 29 de abril de 2020, autorizando la instalación de línea eléctrica aérea de media tensión sobre cauce público (barranco La Barbiguera), según separata de proyecto «proyecto de línea aéreo-subterránea de alta tensión de abonado. Instalación solar fotovoltaica San Jorge» en el término municipal de San Jorge (Castellón) (CSV: MA00611DB48DC85783AAFFB1AB1588163796 Dirección de validación:   
https://sede.miteco.gob.es/csv).  
Consta aceptación por parte del titular de las condiciones de la autorización.  
  
- Informe, de 20 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de San Jorge, relativo a la compatibilidad de las instalaciones a realizar con el planeamiento urbanístico municipal, indicando que los módulos fotovoltaicos se emplazarán en suelo no urbanizable común sin nivel especial de protección, pero el tramo aéreo de la línea de evacuación está proyectado en parte por suelo no urbanizable común protegido por su interés paisajístico y parte por suelo urbanizable.  
El informe indica que la instalación proyectada es conforme con el planeamiento urbanístico municipal, si bien, previamente a su ejecución deberán tramitarse y obtenerse las correspondientes autorizaciones ambientales y forestales de la Generalitat Valenciana y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. O.A. objeto del presente proyecto, así como la correspondiente Declaración de Interés Comunitario.  
Este informe es accesible en https://santjordi.sedelectronica.es/ con Cód. Validación: 3OQS6XO81IOKOZT3IN2Q25AYB.  
El informe fue remitido al promotor en fecha 1 de junio de 2020, constando en el expediente aceptación por parte del titular en fecha 2 de agosto de 2021 del condicionado emitido.  
  
- Informe, de 4 de junio de 2020, de Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU, en el cual se indica la conformidad con la misma y que no generará ningún tipo de afección sobre sus instalaciones eléctricas, pero dado que las parcelas donde se situará la planta fotovoltaica se encuentran bajo una línea aérea de 20 kV propiedad de la distribuidora, se deberá cumplir que los apoyos de la red de distribución quedarán fuera del vallado de la planta fotovoltaica, la distancia vertical entre el conductor inferior y cualquier punto de la instalación será de como mínimo 6 m, y que esta distancia deberá mantenerse igualmente en proyección horizontal entre los conductores de la línea y los edificios y construcciones inmediatos, que la ubicación de los edificios propiedad de la distribuidora deberán situarse en el exterior de la planta fotovoltaica y ser accesibles desde vía pública, tal y como figura en el plano adjunto al proyecto urbanístico, y que el punto de conexión con la red de la distribuidora se realizará en la SET Maestrazgo de propiedad de la distribuidora, tal y como se comunicó en las condiciones de acceso y conexión iniciales.  
Dicho informe fue remitido al titular en fecha 11 de junio de 2020, constando la aceptación por parte del titular en fecha 2 de agosto de 2021 del condicionado emitido.  
  
Consta Acuerdo, de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de admisión a trámite de la solicitud de autorización administrativa previa para la instalación de producción de energía eléctrica de 19.994,52 kWp de potencia instalada (según definición vigente en el momento del Acuerdo) promovida por Promonrg Solar Fotovoltaica 2, SL, a ubicar en el municipio de San Jorge, provincia de Castellón, a los solos efectos de lo estipulado en el artículo 1 del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. (URL de validación:   
  
  
El 1 de febrero de 2021 el solicitante presentó Anexo titulado «Aclaraciones al documento ambiental en el proyecto instalación solar FV San Jorge y LASAT evacuación en el paraje de Planes del Regne en San Jorge (Castellón)», al que se adjunta el Plan de desmantelamiento de la instalación.  
El 22 de marzo de 2021 el solicitante incorporó al expediente modificación no sustancial del proyecto (en forma de adenda a este, fechada el 18 de marzo de 2021, acompañada de declaración responsable del proyectista de la misma) inicialmente presentado, por cambio de módulos pasando de 51.268 módulos de 390 Wp (19.994,52 kWp) a 44.380 módulos de 535 Wp (23.743,3 kWp), justificándose en base a las mejoras tecnológicas y de eficiencia energética de los módulos fotovoltaicos disponibles en el mercado, no modificándose el resto de características principales de la instalación ni ocupando mayor superficie de la inicial.  
En fecha 15 de junio de 2021 el promotor dio respuesta, complementada el 9 de julio de 2021, al requerimiento del Servicio Territorial por sobrepasar la potencia instalada la capacidad de acceso concedida, presentando nueva adenda y demás documentación (planos y esquema unifilar) en forma de anexos al proyecto, firmados el 15 de junio 2021, junto con declaración responsable del proyectista, donde se describe la instalación de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación, que impide que la potencia activa que la central eléctrica pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso (17,325 MW).  
Se ha presentado, en fecha 22 de julio de 2021, el documento «pliego General de prevención de incendios forestales de la instalación solar fotovoltaica «San Jorge» ubicado en las parcelas 8, 9, 106 y 107 del polígono 20 de San Jorge (Castellón)» por encontrarse la instalación proyectada a menos de 500 metros de distancia del terreno forestal correspondiente al barranco de la Barbiguera, que queda incluido en el pliego de condiciones técnicas de los proyectos correspondientes a la instalación proyectada, documento que deberá observarse durante la ejecución de las obras y los trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  
Tras sendos requerimientos documentales por parte de este centro directivo, el 3 de agosto de 2021 (complementado el día 12 siguiente), y el 20 de septiembre de 2021, el promotor presentó documentación en respuesta a los mismos, en relación con:  
- La documentación acreditativa de la capacidad técnica y económica del solicitante para llevar a cabo el proyecto. A tal efecto, se ha acompañado, en cuanto a la capacidad técnica, un contrato de prestación de servicios, durante tres años, para la asistencia técnica por parte de una empresa con experiencia en la actividad de producción; y en lo atinente a la capacidad económico-financiera, se acompaña informe de titulado mercantil colegiado certificando que el solicitante de la instalación tiene la solvencia económica necesaria para acometer el proyecto de parque solar presentado.  
- Adenda de modificación del proyecto, de fecha 2 de agosto de 2021, por cambio de módulos pasando de 44.380 módulos de 535 Wp (23.743,3 kWp) a 43.008 módulos de 535 Wp (23.009,28 kWp).  
- En relación con la declaración de utilidad pública para la infraestructura de evacuación del parque, indica que únicamente se solicita para el tramo de la línea de evacuación que afecta a las parcelas 25, 102 y 9001 del polígono 19 y a las parcelas 98, 100 y 9005 del polígono 20 de rústica del municipio de San Jorge (Castellón), quedando fuera el tramo que transcurre por las parcelas 8, 9, 106 y 107 del polígono 20.  
- El punto de acceso a la red de distribución otorgado, con identificación de la instalación (ST Maestrazgo, en lugar de ST Panorámica que se indica en el proyecto) y nivel de tensión (20 kV, en lugar de 110 kV que se indicaba en la documentación técnica).  
- Aceptación de los condicionados emitidos en los informes del Ayuntamiento de San Jordi (de 20.05.2020) y la empresa distribuidora a la que se conectará la central (de 03.06.2020). En cuanto a este último, el solicitante también aclara la no afección de las instalaciones del parque fotovoltaico a las distancias de seguridad establecidas para la LAAT existente de 20kV de la distribuidora que discurre por parte de las parcelas de la central proyectada.  
En fecha 11 de diciembre de 2020 se acuerda la Declaración de Interés Comunitario (DIC) para la instalación solicitada, con referencia 2020/4951PC TÁCTICA 1187885, por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, con un plazo de vigencia de 30 años, a contar desde el momento en que se pueda iniciar la actividad, al haber obtenido la totalidad de autorizaciones y licencias que resulten imprescindibles (URL de validación:   
A continuación determinados informes emitidos en el seno de la tramitación del expediente de la DIC:  
- Informe favorable del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, de fecha 11 de noviembre de 2020, condicionado a que se lleven a cabo las medidas de integración paisajística propuestas en el Estudio de Integración Paisajística de 3 de enero de 2020 así como las propuestas en la ampliación del mismo de fecha 30 de octubre de 2020.  
- Resolución de la directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 21 de febrero de 2020, aprobando el estudio de inundabilidad elaborado para la DIC. Concluye que la instalación fotovoltaica San Jorge, no está afectado por riesgo de inundación, siendo la actividad compatible, siempre que se cumplan las consideraciones finales de dicho informe relativas a la línea eléctrica.  
- Resolución de 6 de febrero de 2020, del Ajuntamiento de San Jorge, en el que se acuerda conceder la licencia municipal de la actividad, previo al pago del canon estipulado en dicha resolución, por un plazo de treinta años prorrogable tal y como establece el artículo 205 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana.  
- Informe favorable de Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., de 21 de febrero de 2020. Determina que las parcelas vinculadas a la central no están afectadas por riesgo de inundación, siendo la actividad compatible, si bien deben situarse los apoyos de la línea fuera de la zona afectada por peligrosidad geomorfológica asociada al barranco de Barbiguera.  
- Informe favorable del servicio de Planificación de la Conselleria de Obras Públicas, Trasportes y Movilidad Sostenible, en lo referente a infraestructuras públicas de trasporte competencia autonómica y planificación viaria, al acceso a la actividad por el camino que conecta con la CV-11 en el PK 16+955 M.D.  
En fecha 20 de abril de 2021, se emite Informe de Impacto Ambiental, con referencia 48/1827-RPI (URL de validación:   
  
por la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, estimando que el proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad a su desarrollo con los condicionantes ambientales que se detallan en el mismo.  
Conforme a la Resolución de 15 de octubre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión, el proyecto se encuentra en una zona de protección de avifauna contra la colisión y electrocución, constando informe del Servicio de Vida Silvestre, de fecha 22 de diciembre de 2020, en el que se concluye que dado que el estudio de impacto ambiental contempla cumplir con lo establecido en el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, la realización del proyecto no causará afecciones negativas a hábitats ni a especies protegidas en su ámbito de competencias.  
En el informe de Impacto Ambiental se indica que, de acuerdo con el PATFOR, la zona forestal más próxima se encuentra en el barranco de Barbiguera siendo catalogado como suelo forestal rural común. El suelo forestal estratégico más próximo se encuentra a 6,2 km, por lo que resulta por tanto de aplicación el Decreto 7/2004, de 23 de enero, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
Consta en el expediente que el promotor ha depositado la garantía económica exigida para el acceso a la red, mediante tres avales, dos iniciales depositados en fecha 22 de febrero de 2018, uno con número de garantía 144446V522 de 60.000 - y otro con número 854793B923 de 40.000 - (con números de carta de pago 1488325096578 y 9905567301589, respectivamente), y un tercero depositado en fecha 4 de julio de 2019, con número de garantía 019146L274 y 400.000 - (con número de carta de pago 0229359738834) para abarcar la ampliación de potencia de la instalación definitiva hasta la potencia instalada total solicitada, según la definición de potencia instalada (esto es 19.994,5 kWp) y cuantías vigentes en el momento del depósito de las garantías.  
La instalación tiene concedido punto de conexión a red de distribución, otorgado por el gestor de dicha red, Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU, en fecha 8 de noviembre de 2018 y aceptado en fecha 12 de noviembre de 2018, en las barras de 20 kV de la subestación eléctrica SE Maestrazgo, situada en la parcela 102 del polígono 19 de San Jorge, siendo necesaria una ampliación de la citada subestación instalando una nueva posición de transformador de 110 kV, así como un transformador de 40 MVA, el cual se indica por parte de la distribuidora que deberá ser compatible con el actualmente existente.  
Asimismo, consta informe favorable de aceptabilidad por afección a la red de transporte en el nudo de Vandellós 400 kV, de Red Eléctrica de España, SAU, de fecha de emisión y firma, 10 de mayo de 2019, para una instalación de 19,99 MWins/17,325 MWnom.  
Según informe, de fecha 3 de junio de 2021, de Maestrazgo Distribución Eléctrica, SLU, gestor de la red de distribución y titular de la red donde conecta la instalación propuesta, la sociedad PROMONRG SOLAR FOTOVOLTAICA 2, SL (W33047295) tiene vigente el Permiso de Acceso y Conexión otorgado correspondiente al expediente ATREGI/2019/76/12, con una potencia nominal de 17,325 MWn y una potencia instalada de 19,99 MWp.  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo la Orden 1/2021, de 6 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, mediante la que se desarrolla el Decreto 175/2020, del Consell, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde al Servicio de Energía (art. 6.5.1.f de la citada Orden) formular las propuestas de las autorizaciones de las instalaciones energéticas, cuando corresponda su resolución a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y a la Subdirección General de Energía y Minas elevar a este centro directivo la referida propuesta (art. 6.4.b de la citada Orden).  
Según la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley, en trámite a su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior.  
De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.  
De acuerdo con el artículo 53.1.a de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la autorización administrativa de instalaciones de generación no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes.  
De conformidad con el artículo 36.2 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación, sin perjuicio de que el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dispone que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso.  
La disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.  
Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, pudiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera consecutiva, coetánea o conjunta. De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, siendo el procedimiento el descrito en el capítulo II del dictado Decreto.  
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de generación de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en lo que resulte de aplicación del artículo 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. Para la servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable. En ambos casos comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con la redacción vigente del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la menor de entre las dos siguientes:  
a) la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente.  
b) la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación.  
Según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, la nueva definición de potencia instalada introducida mediante la disposición final tercera uno tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva.  
De acuerdo con los artículos 200 y 202 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, la instalación en cuestión requiere Declaración de Interés Comunitario (que se corresponden con los artículos 214 y 216 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje).  
De conformidad con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada, al quedar incluido en el anexo II, epígrafes 4.i, 4.b.  
Las líneas de evacuación se encuentran afectadas por el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo  
  
Primero. Autorización administrativa previa.  
Otorgar al peticionario autorización administrativa previa de la instalación de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables que se indica, y sus infraestructuras de evacuación de la energía eléctrica generada, según los proyectos, y sus adendas, presentados e identificados en la parte expositiva de la presente:  
  
Peticionario: Promonrg Solar Fotovoltaica 2, SL.  
Emplazamiento de la instalación (de los grupos conversores de energía primaria a electricidad): Polígono 20, parcelas 8, 9, 106 y 107, cuyas referencias catastrales son: 36200A388677453567VH, 84921J489555140044BH, 01833U864755586086TP y 55318Q832451396266QG, respectivamente, con una superficie total de estas de 290.521 m², en término municipal de SAN JORGE, CP 12418, provincia de CASTELLÓN.  
Coordenadas geográficas: 40° 33 49,98 N / 0° 22 25,81  
Coordenadas UTM ETRS89 (huso 31): x: 785 614 m E; y: 4 495 845 m N  
Proyecto Denominación: Instalación Solar Fotovoltaica ?San Jorge?.  
Grupo de clasificación (RD 413/2014): b.1.1 (instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica).  
Plazo de ejecución de las instalaciones: doce (12) meses.  
Presupuesto: 6.440.198,99 euros.  
Principales características de la instalación:  
Instalación de producción de energía eléctrica fotovoltaica sobre suelo, con módulos montados sobre estructuras fijas con una inclinación de 30º, conectada en alta tensión (Exp. ATREGI/2019/76/12):  
- Superficie del área vallado: 278.200 m².  
- Perímetro vallado: 2.386, 54 m.  
- Superficie del área ocupada por los módulos fotovoltaicos: 266.000 m².  
- Perímetro ocupado por módulos fotovoltaicos: 2.381 m.  
- Número de Paneles fotovoltaicos de 535 Wp: 43.008 Uds.  
- Tipo de módulo fotovoltaico: de células monocristalinas (144 células por panel: 6x24).  
- Rendimiento del módulo fotovoltaico: 20,7 %.  
- Dimensiones módulo fotovoltaico: 2279±2mmx1134±2 mmx35mm±1mm.  
- Número de mesas: 1.536 (28 módulos fotovoltaicos por mesa).  
- Inclinación de las mesas: 30º.  
- Acimut: 0º.  
- Modo de instalación al terreno: ancladas al mismo mediante hincas de acero, con una profundidad mínima de 1,2 m, y sin hormigonado.  
  
- Número de Inversores de 3.800 kW: 5 Uds.  
- Un Sistema de Control Coordinado (Power Plant Controller) de regulación de la tensión y la intensidad de la central eléctrica para que la potencia generada no exceda de la potencia de acceso a la red concedida en el permiso de 17.325 kWn, modelo Open-PPC-X1 de la marca ISEMAREN, o modelo similar, certificado según NTS V2 UE 2016/631 incluyendo todas las características de regulación en potencia nominal, activa/reactiva, frecuencia y voltaje de la planta de energía.  
- Potencia nominal: 19.000 kWn.  
- Potencia pico: 23.009,28 kWp.  
- Potencia instalada: 19.000 kWn.  
- Potencia máxima activa que el sistema de control (limitador) instalado permite inyectar la red: 17.325 kWn.  
- Capacidad acceso a la red eléctrica otorgada: 17.325 kW.  
- Energía anual que se ha estimado generará la central solar fotovoltaica de: 37.718 MWh/año.  
- Producción específica: 1.589 kWh/(kWp · año.  
- Factor de planta = (energía anual) / (Potencia pico · 8.760 h) = 18,13 %  
Las instalaciones de evacuación asociadas a la planta fotovoltaica siguientes:  
a) Centro de protección y medida de evacuación (Expediente asociado ATASCT/2020/15/12).  
Las características principales del Centro son: Seis celdas de 20 kV con aislamiento en SF6 (2L+3P+1M), con transformador de SSAA de 50 kVA.  
b) Cinco (5) centros de transformación de intemperie con un transformador de 3.800 kVA (0,69/20 kV), tres celdas de 20 kV con aislamiento en SF6 en configuración (2L+1P).  
CT-1 (Expediente asociado ATASCT/2019/51/12),  
CT-2 (Expediente asociado ATASCT/2019/52/12),  
CT-3 (Expediente asociado ATASCT/2019/53/12),  
CT-4 (Expediente asociado ATASCT/2019/54/12),  
CT-5 (Expediente asociado ATASCT/2019/55/12).  
c) Línea mixta aéreo-subterránea de alta tensión (20 kV). (Expediente asociado ATLINE/2019/144/12).  
Longitud total 3.052 m (2.880 m en subterráneo y 172 m en aéreo), compuesta por 8 tramos que discurren dentro del término municipal de San Jorge (Castellón), por las parcelas 8, 9, 98, 100 y 9005 del polígono 20, y también las parcelas 9001, 25 y 102 del polígono 19:  
- Tramo 1 (subterráneo), dentro del vallado, desde CT2 a CT5, conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² K Al + H16 directamente enterrado, y longitud de 1 x 356 m.  
- Tramo 2 (subterráneo), dentro del vallado, de CT5 a CT4, conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² K Al + H16 directamente enterrado, y longitud de 1 x 605 m.  
- Tramo 3 (subterráneo), dentro del vallado, de CT4 a CT3, conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x400) mm² K Al + H16 directamente enterrado, y longitud de 1 x 130 m.  
- Tramo 4 (subterráneo), dentro del vallado, CT3 a CT1, conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x400) mm² K Al + H16 directamente enterrado, y longitud de 1 x 192 m.  
- Tramo 5 (subterráneo), dentro del vallado, de CT1 a Centro de protección y medida, conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x630) mm² K Al + H16 directamente enterrado, y longitud de 1 x 242 m.  
- Tramo 6 (subterráneo) de Centro de protección y medida a entronque apoyo núm. 1 entronque A/S (tipo 12C-9000), conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x630) mm² K Al + H16 directamente enterrado, y longitud de 1 x 1.310 m.  
- Tramo 7 (aéreo) de apoyo núm. 1 (a emplazar en X: 277237,15; Y: 4493082,33) al apoyo núm. 2 (a emplazar en X: 277358,87; Y:4493205,30), ambos de entronque aéreo-subterráneo, tipo 12C-900, con 3 cadenas de amarre, con aisladores dobles de protección de avifauna, conductor tipo 242-AL1/39-ST1A (LA-280), longitud 172 m, e incluirán sus respectivas terminaciones para los cables subterráneos, así como pararrayos tipo POM-P.  
- Tramo 8 (subterráneo), desde el apoyo núm. 2entronque A/S a la celda de línea de la Subestación Panorámica, titularidad de la empresa distribuidora Maestrazgo Distribución Eléctrica SL.U. El trazado discurrirá bajo canalización entubada y hormigonada, con conductor tipo HEPR 12/20 kV 3(1x630) mm² Cu +H16, de longitud 45 m.  
En resumen, las características principales de la línea son: corriente alterna trifásica, tensión de 20 kV, con una longitud de 2.880 m subterráneos, y una longitud en aéreo de 172 m.  
El presupuesto de la evacuación asciende a 1.314.379,66 euros.  
El presupuesto total de la central, incluida evacuación, asciende a 7.754.578,65 euros.  
La presente autorización se otorga condicionada al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en el Acuerdo, de 11 de diciembre de 2020, de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, (accesible en la URL de validación:   
por el que se declara de interés comunitario la actividad de generación de energía renovable aquí descrita, en particular las recogidas en el punto Primero del mismo atinentes al uso, aprovechamiento urbanístico (superficie de parcelas afectadas por la actuación; superficie ocupada por las placas solares, otras construcciones y viales interiores; altura máxima de las instalaciones; separación mínima a lindes y viales públicos), plazo de vigencia y cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de los informes que en él figuran y que motivaron aquel. En particular deberá observar las siguientes condiciones:  
a) Obtener, previamente a la ejecución de la actuación objeto del expediente, la licencia municipal de obras y aquellas otras licencias, autorizaciones o permisos necesarios para el lícito ejercicio de la actividad.  
b) Dar cumplimiento a todas y cada una de las condiciones que figuran en los distintos informes emitidos que obran en el expediente, en especial los de fundamento de derecho séptimo, que serán asumidos por el promotor.  
c) Inscribir en el Registro de la Propiedad la vinculación del terreno al uso y aprovechamiento autorizado, con los demás compromisos y condiciones establecidas en la ley y en la resolución, que incluyen el pago del correspondiente canon urbanístico y el cese del uso y aprovechamiento con demolición de las construcciones (si procede), desmantelamiento de la instalación y reposición de los terrenos a su estado anterior al expirar el plazo de vigencia de la declaración, debiendo aportarse ante el Ayuntamiento de San Jorge y el Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, documentación acreditativa de haber realizado la preceptiva inscripción registral.  
d) Cumplir con el plan de reposición del suelo a su estado original o, en su caso, con lo dispuesto en el artículo 205.3 de la LOTUP.  
El cumplimiento de estos condicionantes será verificado por al Ayuntamiento en la Tramitación de las oportunas licencias urbanísticas.  
Así mismo, esta autorización estará condicionada al cumplimiento de las determinaciones que refleja el Informe de Impacto Ambiental de las instalaciones en cuestión (Expediente: 48/5143-LOO, DOGV Núm. 9173 / 14.09.2021):  
1. Los equipos transformadores, dispondrán de sistemas de contención de derrames del aceite mineral.  
2. Se ejecutarán las medidas de integración paisajística en las condiciones establecidas por el órgano competente en la materia y se dispondrán los medios para su mantenimiento.  
3. Los apoyos del tramo aéreo de la línea eléctrica de evacuación se situarán fuera del ámbito afectado por peligrosidad geomorfológica de inundación, conforme a los informes emitidos por los organismos competentes en la materia.  
4. Dada la proximidad a suelo forestal, durante las obras y los trabajos de explotación y mantenimiento, se seguirán las prescripciones de prevención de incendios establecidas en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat; por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  
5. Finalizada la vida útil de la instalación o en su caso, la vigencia de la DIC (lo que antes ocurra), el promotor quedará obligado a su desmantelamiento y a la restauración de los terrenos a su estado anterior, de acuerdo con el proyecto presentado.  
6. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, el titular deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo. Autorización administrativa de construcción  
Otorgar autorización administrativa de construcción de la instalación de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables y sus infraestructuras de evacuación de la energía eléctrica generada descrita en el punto Primero de la presente resolución.  
En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto Primero de la presente resolución en relación con las determinaciones del Informe de Impacto Ambiental y de la Declaración de Interés Comunitario citadas, las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto presentado, sus anexos, y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que para ello fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.  
2. Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  
Puesto que la potencia total instalada y autorizada (19.000 kWn) es superior a la capacidad de acceso a la red concedida (17.325 kWn) deberá instalarse el sistema de control coordinado autorizado en el punto primero de esta resolución (según la Adenda a la memoria del proyecto de baja tensión de junio de 2021, y declaración responsable de 4 de junio de 2021, del proyectista) para todos los módulos de generación autorizados por la presente (no se autorizan instalaciones de almacenamiento) que impida que la potencia activa que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso. Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que el titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido sistema de control, acompañado de la documentación justificativo del fabricante de las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.  
3. La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.  
4. El período de ejecución de las instalaciones no será superior a doce (12) meses, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
La prórroga de la autorización no podrá concederse si excede de la/ fecha/s de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica correspondientes a la instalación.  
5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta Dirección General como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, el titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
La autorización de explotación provisional no podrá concederse si las instalaciones de conexión a la red de distribución no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación, de modo que la entrada en servicio de la central eléctrica pueda ser efectiva.  
9. Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, el titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.  
10. Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, el titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo indicado en los números 2 y 8 anteriores.  
11. Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, el titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio.  
Se informa que la transmisión o cambio de titularidad de la instalación autorizada por la presente resolución requiere autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
  
Tercero. Declaración de utilidad pública, en concreto, de parte de la línea eléctrica de evacuación para su conexión con la red de distribución  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la línea eléctrica de evacuación autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación que figura en el anexo, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y de las Secciones 2ª y 3ª del Capítulo V del Título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo el titular la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto. Publicación en periódicos oficiales y notificaciones  
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y con en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar,  
- La notificación de la presente resolución al titular y a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente.  
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte del solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.  
Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 1 de octubre de 2021.- La directora general de Industria, Energía y Minas: Maria Empar Martínez Bonafé.