Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9800, del 01-03-2024 (2024/1629)

RESOLUCIÓ de 29 de enero de 2024, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'atorga a PV XVIII Witerico, SLU, autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció i s'aprova el Pla de desmantellament i restauració de l'entorn per a la central fotovoltaica PSF Sax I, a Villena, de 44,77 MW de potència instal·lada, incloent-hi la infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu consistent en tres línies subterrànies de 30 kV fins a les cel·les de la subestació col·lectora SET Valle 30/132 kV (expedient ATALFE/2020/68).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9800

Data del DOGV
:   01-03-2024

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2024/1629


Data del document
:   29-01-2024

Organisme emissor
:   Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

RESOLUCIÓ de 29 de enero de 2024, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual s'atorga a PV XVIII Witerico, SLU, autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció i s'aprova el Pla de desmantellament i restauració de l'entorn per a la central fotovoltaica PSF Sax I, a Villena, de 44,77 MW de potència instal·lada, incloent-hi la infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu consistent en tres línies subterrànies de 30 kV fins a les cel·les de la subestació col·lectora SET Valle 30/132 kV (expedient ATALFE/2020/68). [2024/1629]  
  
  
Antecedents  
  
Sol·licitud  
PV XVIII Witerico, SLU, va presentar una instància davant del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana en data 27.10.2020, amb número de registre GVRTE/2020/1587108, en la qual sol·licitava autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, subjecta a l'avaluació d'impacte ambiental ordinària, i l'aprovació del pla de desmantellament i restauració del terreny i l'entorn afectat, relatius a una central de producció d'energia elèctrica de tecnologia fotovoltaica connectada en alta tensió, denominada PSF SAX I, de potència nominal 47,19 MWn i potència dels mòduls fotovoltaics de 49,98 MWp, per a situar al terme municipal de Villena (Alacant), que abasta la seua infraestructura d'evacuació exclusiva fins a la subestació transformadora SET col·lectora Valle 132/30 kV.  
Mitjançant una còpia d'escrit conjunt, de data 08.10.2020, rubricat per nou promotors que estan desenvolupant altres tants projectes de centrals de generació elèctrica en zones pròximes, detallats en la taula següent (les dades indicades es corresponen amb les de l'escrit esmentat):  
Taula I  
  
comuniquen que han arribat a un acord per a desenvolupar, explotar i mantindre de manera compartida les següents infraestructures associades a l'evacuació comuna dels projectes esmentats en el nus de la xarxa de transport ST Sax 400 kV, titularitat de Red Eléctrica de España, SAU (REE), composta per les instal·lacions següents (es detallen tal com apareixen en la comunicació esmentada):  
- SET Sax Renovables, al TM de Sax (Alacant).  
- LAAT 400 kV entre SET SAX Renovables i SET SAX REE, al TMA de Sax (Alacant).  
- SET del Valle, al TM de Villena (Alacant).  
- L Línia aèria-subterrània 132 kV entre SET Valle i SET Sax Renovables, al TM de Sax i Villena (Alacant).  
- SET Atalaya, al TM de Sax (Alacant).  
- LAAT 132 kV entre SET Atalaya i SET Sax Renovables, al TM de Sax (Alacant).  
S'informa que estes instal·lacions comunes o compartides es tramitaran en el corresponent expedient administratiu de sol·licitud d'autorització administrativa d'alguns dels projectes de centrals fotovoltaiques indicats més amunt (per tant, no en el relatiu a l'FV PFV Sax I), i se sol·licita que esta comunicació s'incorpore a l'expedient de tramitació d'estes infraestructures d'evacuació compartides entre els promotors i els esmentats projectes de centrals elèctriques, així com que es tramiten les autoritzacions administrativa prèvia i de construcció d'estes instal·lacions.  
En relació amb esta sol·licitud, ha d'indicar-se que es va incorporar este document a l'expedient relatiu a la present resolució, si bé en la seua documentació tècnica no s'inclou cap de les instal·lacions de la infraestructura d'evacuació compartida acabada de llistar, ni tampoc s'ha sol·licitat a esta comunitat autònoma que s'autoritze cap de les instal·lacions de l'evacuació compartida en procediments substantius del sector elèctric.  
Conformement a les característiques i la ubicació de la instal·lació sol·licitada, està sotmesa al procediment integrat d'autorització de centrals fotovoltaiques que hagen d'emplaçar-se sobre sòl no urbanitzable establit pel Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (d'ara en avant, Decret llei 14/2020) per tractar-se d'una sol·licitud referent a una central fotovoltaica que es projecta emplaçar sobre sòl no urbanitzable.  
Per a tramitar-la, el Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant (d'ara en avant, STIEMA) va incoar l'expedient ATALFE/2020/68.  
Consta el pagament de la taxa corresponent al pressupost del projecte de la instal·lació objecte de la present resolució.  
En data 23.12.2020, en vista de la documentació presentada, s'acorda l'admissió a tràmit per l'esmentat STIEMA de la sol·licitud d'autorització per a la instal·lació de producció d'energia elèctrica de 49,98 MWP de potència instal·lada, segons la definició vigent en eixe moment, promoguda per PV XVIII Witerico, SLU, per a situar al municipi de Villena, província d'Alacant, únicament als efectes del que estipula l'article 1.1 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.  
  
Informació pública  
La sol·licitud d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció, sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària, juntament amb la documentació presentada, han sigut objecte d'informació pública durant el termini de trenta (30) dies, als efectes que preveu l'article 23 del Decret llei 14/2020; l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica; l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental, en els mitjans següents:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 14.12.2021 (DOGV 9234, pàg. 51988).  
- El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant de data 29.11.2021 (BOP núm. 227, pàg. 11787).  
L'STIEMA, en virtut de l'article 23 del Decret llei 14/2020, va remetre a l'Ajuntament de Villena la instància d'exposició al tauler d'anuncis de la sol·licitud d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, d'autorització administrativa prèvia i d'autorització administrativa de construcció, sotmesa a avaluació ambiental, i li requeria que li remetera una diligència acreditativa de l'exposició una vegada finalitzat el termini corresponent. Consta certificat de l'exposició al públic des del dia 21.01.2022 fins al dia 03.03.2022 al tauler d'anuncis i edictes de l'Ajuntament de Villena (Alacant).  
Així mateix, s'ha posat la documentació a la disposició del públic en general en la seu electrònica de la Generalitat, en el lloc web https://cindi.gva.es/va/web/energia/informacion-publica (en valencià) i https://cindi.gva.es/es/web/energia/informacion-publica (en castellà).  
La documentació aportada, que es va sotmetre a informació pública, és la següent:  
· Projecte. Denominació: PV038-1 - Planta Fotovoltaica Sax I.  
· Estudi d'impacte ambiental (inclou estudi d'afeccions a la Xarxa Natura 2000) i document de síntesi de l'estudi impacte ambiental.  
  
· Estudi d'integració paisatgística.  
· Memòria justificativa del compliment dels criteris del Decret llei 14/2020.  
· Pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i l'entorn afectat.  
· plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
· Separates dirigides a:  
o Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport,  
o Ministeri de Política Territorial i Funció Pública,  
o Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica,  
o Ajuntament de Villena,  
o Red Eléctrica de España, SAU, i  
o i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
· Relació de béns i drets afectats pels grups generadors i per la infraestructura d'evacuació.  
  
Al·legacions  
D'acord amb la documentació que consta en l'expedient, durant el tràmit d'informació pública va presentar al·legacions l'Associació per a la Conservació i Desenvolupament del Patrimoni Natural i Cultural de Villena (Salvatierra), i els seus fonaments s'indiquen de manera resumida a continuació:  
· L'estudi d'impacte ambiental (d'ara en avant, EsIA) menysprea els efectes sinèrgics dels projectes en tramitació que se situarien en l'àmbit geogràfic.  
El promotor respon que s'ha elaborat una actualització de l'estudi de sinergies amb tots els projectes existents, o almenys coneguts i públics, en un radi de 15 km.  
· L'EsIA no considera l'afecció a recursos paisatgístics i hàbitats protegits per la legislació europea i espanyola, o bé se n'omet el valor patrimonial. S'estructura este argument en diversos punts:  
- Hàbitats protegits.  
- Coherència de la Xarxa Natura 2000.  
- Aprovació de les normes de gestió que regulen la Zona d'Especial Protecció per a Aus (ZEPA) Serra de Salinas (zones perifèriques de protecció).  
El promotor respon que:  
- La implantació de la PSF Sax I no afecta hàbitats protegits, ni zones forestals. A més, s'ha reculat la planta fotovoltaica dels terrenys forestals per a disminuir al màxim possible afeccions a esta zona i crear una zona d'amortiment.  
- L'estudi d'afeccions als valors de la Xarxa Natura 2000 realitzat en l'EsIA és prou exhaustiu i té en compte tot el que cal per a esta valoració, ja que el projecte està fora d'estes zones catalogades.  
  
- El projecte ha valorat l'afecció a figures de protecció i espais naturals vigents, tal com apareix en l'EsIA tramitat, la conclusió del qual és que la PSF Sax I és compatible amb els valors ambientals de l'entorn.  
· Les conclusions de l'estudi de fauna són infundades i arbitràries, i no permeten la valoració adequada dels impactes sobre la fauna.  
El promotor respon que l'inventari de fauna de cicle anual complet realitzat seguix les metodologies i els criteris establits pel MITERD per a plantes fotovoltaiques, així com els criteris i les espècies incloses en les publicacions de la Generalitat Valenciana, i, per tant, és totalment adequat i representatiu.  
· L'impacte sobre unes certes espècies faunístiques i florístiques protegides, i el seu hàbitat no està convenientment reflectit en l'EsIA. Concretament (Paratriodonta alicantina), Rata penada de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum), còlbit negre (Oenanthe leucura), àguila reial (Aquila chrysaetos), brúfol (Bubo bubo) i aus estepàries de la ZEPA Moratillas-Almela. En el cas de la flora, l'al·legant proposa un estudi minuciós de la flora del lloc en un hàbitat catalogat, 5330 Matollars termomediterranis i preestèpics, dominat per esta mena d'hàbitat, on apareix el matoll psammòfil (Sideritis chamaedryfolia-Teucrium dunense).  
El promotor respon que l'estudi de fauna de cicle anual és complet, i s'estima una afecció compatible sobre la fauna després d'aplicar mesures correctores, preventives i compensatòries. De manera particular enumera els contactes i el nombre d'exemplars obtinguts de les espècies esmentades per l'al·legant, així com mesures que n'afavoriran el desenvolupament com ara el manteniment de la vegetació davall dels panells solars o la no utilització de fitosanitaris, entre altres.  
· L'eliminació de milers de peus de cultius llenyosos res té a veure amb els objectius definits en el projecte de reducció de CO2.  
El promotor respon que la reducció d'emissions que aconseguix la planta fotovoltaica en evitar el consum de combustibles fòssils en la producció d'energia és molt superior a la dels cultius.  
· Les mesures compensatòries proposades no semblen obeir, ni en naturalesa ni en escala, a les probables afeccions del projecte. L'al·legant proposa mesures complementàries a les existents en l'EsIA com ara la compensació de superfícies mitjançant lloguer durant la vida útil de la central fotovoltaica; la creació d'un pla de conservació d'amfibis; més selecció d'espècies vegetals per a crear la pantalla vegetal i la conservació de talussos, entre altres.  
El promotor indica que té en consideració les mesures proposades per l'Associació i s'ajustarà al que dispose l'òrgan ambiental. Així mateix, respon que les mesures compensatòries proposades en l'EsIA i l'informe de l'inventari de fauna de cicle anual complet reflectixen perfectament la compensació dels impactes residuals sobre la fauna.  
  
Considerant el caràcter ambiental de les al·legacions i que per al projecte s'ha formulat una declaració d'impacte ambiental, en la qual s'establixen les condicions ambientals, incloent-hi les mesures preventives, correctores i compensatòries, que resulten de l'avaluació ambiental practicada, així com informe favorable en matèria d'ordenació del territori i paisatge, han de considerar-se adequadament valorades pels òrgans administratius les al·legacions presentades.  
  
Condicionats  
El promotor ha aportat a l'expedient els informes favorables, juntament amb la declaració responsable i de conformitat corresponent, acceptant els diferents condicionats, segons el que establix l'article 24.3 del Decret llei 14/2020, dels organismes següents:  
1. Ajuntament de Villena. Informe del departament de medi ambient  
  
· PV XVIII Witerico, SLU, presenta un escrit el 20.05.2021 en què sol·licita la conformitat o l'oposició al projecte i condicionat tècnic sobre béns i servicis municipals; el 15.09.2021 el promotor presenta un nou escrit al qual incorpora una proposta de mesures compensatòries per a les plantes FV Salinas-Sax I.  
· Consta un informe amb referència 2021/8862E del Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Villena, amb data 19.11.2021, que proposa una sèrie de mesures compensatòries en matèria de protecció del medi ambient, i manca concretar la ubicació de la superfície agrícola a vincular en la compensació.  
· Posteriorment s'arriba a un acord on el promotor es compromet a compensar l'afecció de la planta amb més del 25 % de superfície respecte de la superfície total, de manera conjunta amb el projecte FV Salinas (promogut per Sistemas Fotovoltaicos Levante, SA), de 140 MWp i 105,4 ha, a la ZEPA de Moratillas-Almela, i se subscriu un contracte d'arrendament per a executar les mesures establides en el Pla de conservació d'espècies estepàries.  
2. Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals  
· Informe de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals (DGPIF), de 01.07.2021, en el qual no s'oposa a la instal·lació de la planta fotovoltaica sempre que, durant la fase de construcció, explotació i desmantellament, es complisquen una sèrie de condicions:  
  
- Assegurar l'operativitat de les infraestructures de prevenció existents.  
- Senyalitzar els punts d'aigua i la seua zona d'influència a la línia aèria d'evacuació, perquè resulten visibles als mitjans aeris d'extinció.  
  
- Complir les especificacions del Decret 7/2004, de 23 de gener; el Decret 58/2013, del 3 de maig, i la Llei 5/2014, de 25 de juliol.  
- Incloure dins del plec de condicions tècniques el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.  
- Notificar prèviament, 30 dies abans de l'inici, al director territorial competent en prevenció d'incendis forestals de la Generalitat Valenciana, la realització dels treballs següents:  
1. Els treballs que requerisquen projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal, en una zona de contigüitat de 100 metres o inferior, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.  
2. Obres o treballs menors que, pel seu volum o característiques, no requerisquen el preceptiu projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o en una franja confrontant a aquell de 0 a 100 metres, o, en el cas que es realitzen entre la franja dels 100 a 500 metres, hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.  
PV XVIII Witerico, SLU, va presentar, el 22.07.2021, documentació per a acreditar que el projecte s'ajustarà al que disposa l'informe de la DGPIF, òrgan al qual es va traslladar, i es comprometia a notificar prèviament l'inici de determinats treballs a l'Administració forestal, sense que conste resposta per part d'este, de manera que s'entén la seua conformitat.  
3. Àrea de Carreteres. Diputació d'Alacant  
· Informe de la Diputació d'Alacant, del Servici Tècnic del Departament de Carreteres, de 01.07.2021, en el qual sol·licita ampliació de documentació, en concret un estudi de trànsit generat, necessitat de transport especial, afecció sobre els sistemes de drenatge i modificacions dels fossats d'atac per a l'encreuament de la CV-813.  
  
PV XVIII Witerico, SLU, presenta la documentació sol·licitada el 13.07.2022. El 09.06.2023, a requeriment efectuat pel STIEMA, indica no haver rebut segona notificació a la contestació formulada.  
  
4. Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències  
· Informe de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les d'Emergències, de 26.05.2021, en el qual sol·licita ajustar les zones afectades per la perillositat d'inundacions segons el PATRICOVA, assumir totes les mesures establides en la norma de construcció sismoresistent de 2002, seguir les «Especificacions relatives als plans d'autoprotecció per risc d'incendi forestal de les noves edificacions o instal·lacions situades en àrees d'interfície urbana-forestal» del Reial decret 893/2013, de 15 de novembre, pel qual s'aprova la directriu bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis forestals.  
  
PV XVIII Witerico, SLU, respon el 03.11.2021 que es compliran els requeriments indicats i, atés que en este no hi ha cap disconformitat o al·legació cap al projecte, sol·licita que es considere pronunciament favorable.  
5. Confederació Hidrogràfica del Xúquer  
· Informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de data 26.05.2021, que indica que totes les instal·lacions hauran d'efectuar-se fora del domini públic hidràulic (DPH), així com respectar al llarg del marge, que ha de quedar apta i practicable la zona de servitud de 5 metres d'amplària per a ús públic, de conformitat amb el Reglament del domini públic hidràulic (Reial decret 849/1986, d'11 d'abril), i en cas contrari se sol·licitarà l'autorització corresponent.  
  
PV XVIII witerico, SLU, manifesta que no hi ha cap instal·lació a la zona de DPH i la seua servitud de 5 metres i que, per a les situacions d'encreuaments, el promotor es compromet a sol·licitar els corresponents permisos previs a l'inici de les obres.  
6. Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible  
· Informe favorable del Servici de Planificació, de data 29.10.2021, en què es considera que no hi ha afecció amb cap via de la seua competència. Indica que s'ha de sol·licitar un informe a la Diputació d'Alacant com a titular de la carretera CV-813, juntament amb un informe de l'Ajuntament d'Orihuela respecte dels camins municipals inclosos en l'itinerari d'accessos.  
7. Servici Territorial d'Urbanisme d'Alacant  
· Informe favorable del Servici Territorial d'Urbanisme d'Alacant, de data 05.07.2021, respecte de la compatibilitat amb el planejament urbanístic.  
8. Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana  
  
· Informe favorable de l'enginyer cap de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana, amb data 07.07.2021, pel que fa a les carreteres de l'Estat, en el qual indica que la central solar SAX I se situa fora de la influència de l'autovia i no provoca cap afecció, conformement a la documentació aportada per l'interessat.  
  
9. Red Eléctrica de España, SAU (REE)  
· Informe favorable, amb data 16.11.2021, pel qual REE no presenta oposició a esta, ja que no hi ha afeccions a instal·lacions de la seua propietat.  
Segons el procediment establit reglamentàriament, a fi que en el termini de trenta (30) dies presenten la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i emeten, si és procedent, els condicionats tècnics oportuns al projecte tècnic de la instal·lació, es van remetre les separates corresponents del projecte a les administracions, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general, els béns o els drets al càrrec dels quals puguen ser afectats per esta; es van rebre els informes següents, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
1. Direcció General de Cultura i Patrimoni  
· Informe favorable de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de 28.12.2022, als efectes patrimonials que preveu l'article 11 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, amb subjecció al seguiment del moviment de terra en el moment de l'execució de les obres.  
2. Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental  
· Primer informe de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, de data 04.05.2022, en què se sol·licita l'esmena de la documentació aportada, entre altres aspectes:  
- No es permetrà destruir o eliminar les infraestructures dels bancals.  
- Realitzar seguidors solars que s'adapten al terreny, evitant els moviments de terra, i l'afecció a bancals.  
- Elaborar un informe de perit enginyer forestal sobre els individus arboris de valor o protegits.  
- No es permetrà afectar vies pecuàries o sendes regulades.  
- Realitzar tancats i tancaments cinegètics.  
- Realitzar sembra de varietats de cereal per al sebel·lí.  
- Realitzar mesures correctores per a evitar efectes d'escorrentia de les plaques.  
- Elaborar un projecte de desmantellament de la planta solar que incloga tots els elements artificials.  
- Realitzar una barrera d'integració paisatgística de diferents espècies autòctones.  
- Realitzar el manteniment dels cultius existents a totes les zones possibles.  
- Realitzar mesures correctores per a evitar efectes d'escorrentia de les plaques, mitjançant una densitat elevada d'herbàcies que eviten l'impacte directe de l'aigua al sòl.  
- Realitzar esmena d'afeccions en una proporció d'almenys el 25 % de la superfície afectada.  
- Realitzar instal·lació de caixes niu adaptades a les espècies de la zona.  
- Realitzar divisió de la planta en illes no superiors a 10 ha amb corredors de vegetació entre estes.  
- Realitzar un manteniment de la capa de cultiu herbaci en totes les instal·lacions.  
- Elaborar un pla de vigilància ambiental, i remetre'n anualment els resultats al Servici de Vida Silvestre.  
PV XVIII Witerico, SLU, en data 27.05.2022 presenta objeccions a uns certs punts de l'informe, es compromet a executar els condicionants de l'informe i aclarix la manera com ho farà.  
· Segon informe de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, amb data 26.09.2022, en què es contesta sobre les objeccions efectuades al primer informe pel promotor, i s'especifiquen els apartats següents:  
- No es permetrà destruir o eliminar les infraestructures dels bancals, substituint-los per enderrocs o restes de l'obra.  
- Realitzar mesures correctores per a evitar efectes d'escorrentia de les plaques, mitjançant una densitat elevada d'herbàcies que eviten l'impacte directe de l'aigua al sòl.  
- Realitzar esmena de l'afecció de la planta en una proporció del 25 % de la superfície del projecte, indicar les parcel·les d'actuació i afegir la partida al pressupost, en el capítol corresponent de mesures correctores.  
- Realitzar divisió de la planta en illes no superiors a 10 ha amb corredors de vegetació entre estes, a part del tancat, per l'interior de la zona de la planta.  
- Realitzar instal·lació de caixes niu adaptades a les espècies de la zona, amb una densitat d'una cada 5 hectàrees de superfície del projecte.  
  
PV XVIII Witerico, SLU, en data 13.10.2022, presenta resposta a l'informe, i indica que:  
- Es compromet a reubicar els seguidors solars (trackers) que interferisquen amb els bancals.  
- Es compromet a compensar l'afecció de la planta amb més del 25 % de superfície respecte de la superfície total, de manera conjunta amb el projecte FV Salinas, 105,4 ha a la ZEPA de Moratillas-Almela, subscrivint un contracte d'arrendament per a executar les mesures que establix el Pla de conservació d'espècies estepàries.  
- Es compromet a realitzar diferents plantacions, creant agrupacions de plaques amb superfícies de 10 ha aproximadament.  
- Es compromet a disposar caixes niu amb la densitat indicada en l'informe i consensuades amb els tècnics de l'Administració.  
· Tercer informe de la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, amb data 22.11.2022, pel qual es dona conformitat a la resposta del promotor al segon informe.  
PV XVIII Witerico, SLU, en data 24.11.2022 presenta un escrit en què accepta el condicionat.  
De la resta d'organismes notificats (Associació Villenense d'Amics de la Naturalesa, Ajuntament de Villena, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, i Societat Espanyola d'Ornitologia) no s'ha rebut contestació. Transcorregut el termini sense que conste resposta, d'acord amb la legislació aplicable, ha d'entendre's que no hi ha cap objecció a les autoritzacions.  
  
Avaluació ambiental  
Consta formulada la declaració d'impacte ambiental del projecte de planta solar fotovoltaica Sax I 49,98 MWp, al terme municipal de Villena (Alacant), mitjançant la Resolució de 24.01.2023 de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental (exp. 016/0070-ALM), publicada en el DOGV de 09.03.2023 (núm. 9550). Els condicionats que recull esta, d'acord amb la legislació d'avaluació ambiental s'incorporen en el punt SEGON, relatiu a l'autorització administrativa prèvia, de la part dispositiva de la present resolució.  
  
  
Implantació en sòl no urbanitzable  
Consta un informe de compatibilitat urbanística municipal relatiu a la compatibilitat del projecte amb el planejament i les ordenances municipals, emés per l'Ajuntament de Villena el 17.06.2021, en els termes que preveu l'article 22 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, respecte de les parcel·les on se situaran els grups generadors d'energia elèctrica.  
Consten en l'expedient informes favorables del Servici d'Infraestructura Verda i Paisatge (SIVP), de data 20.01.2023, i del Servici de Gestió Territorial (SGT), de data 22.03.2023, respectivament, els servicis dependents de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge. Els condicionats que recullen estos han sigut acceptats per l'entitat promotora i s'incorporen en el punt PRIMER de la part dispositiva de la present resolució.  
  
Adaptació als condicionants i a l'avaluació ambiental  
A causa dels condicionants indicats pels diferents organismes, la part promotora va presentar el projecte refós Projecte per a autorització administrativa de construcció de planta fotovoltaica Sax I 46 MWp (09/06/23-B4) (amb declaració responsable de la persona tècnica projectista amb data 28.06.2023), en el qual, segons manifesta, s'han inclòs tots els condicionants derivats del conjunt d'informes rebuts. Les principals modificacions consistixen en:  
- Disminució de la potència pic i de la potència nominal en inversors.  
- Disminució de la superfície total i utilitzada de la parcel·la.  
- Disminució de les parcel·les afectades.  
- Disminució del nombre de mòduls fotovoltaics i canvi a mòduls més eficients.  
- Disminució d'estacions de potència (centres de transformació).  
  
- Disminució longitud de tancats.  
- Disminució del nombre d'accessos als 2 existents.  
- Eliminació del recinte sud-oest.  
- Reubicació dels seguidors solars que afectaven els bancals.  
- Es respecten les servituds marcades pels organismes i zones de connexió.  
- Es mantindran els cultius entorn del camí de Granada.  
- Creació de tolles artificials.  
Una vegada revisat este, no s'observen modificacions que, conformement a l'article 115.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, s'hagen de considerar substancials. Per tant, conformement a l'article 23.5 del Decret llei 14/2020, no ha sigut necessari sotmetre de nou al tràmit d'informació pública estos canvis, ja que compta també amb la cessió del dret corresponent de les persones propietàries afectades per estos.  
  
Evacuació i connexió a la xarxa: infraestructura d'evacuació exclusiva i compartida amb altres projectes fins a la seua connexió amb instal·lacions de la xarxa elèctrica de transport o les de distribució.  
L'evacuació exclusiva del projecte PSF Sax I inclosa en l'abast de la present resolució es realitzarà mitjançant tres línies subterrànies 18/30 kV, des dels centres de transformació de la planta fins a la subestació col·lectora SET Valle 132/30 kV, excloent-ne expressament esta subestació que forma part de la infraestructura d'evacuació compartida i es tramita en altres procediments.  
Constituïxen les instal·lacions de la infraestructura comuna o compartida amb altres projectes de centrals fotovoltaiques, fins a arribar a la xarxa de transport on es connectarà el projecte PSF Sax I, sense estar-ne cap inclosa en les autoritzacions que comprén la present resolució, les següents (ordenades seguint el flux de potència):  
- L'esmentada subestació col·lectora SET Valle 132/30 kV, compartida amb els projectes de centrals fotovoltaiques en tramitació següents:  
  
o FV Salinas (exp. PFot-256), competència de l'Administració general de l'Estat.  
o FV Solar Fotovoltaica Villena (exp. PFot-291), competència de l'Administració general de l'Estat.  
o FV Villasol (exp. ATALFE/2020/26), competència de la Generalitat Valenciana.  
o FV Frutasol (exp. ATALFE/2020/22), competència de la Generalitat Valenciana.  
o FV Atalaya Solar (exp. ATALFE/2020/27), competència de la Generalitat Valenciana.  
- La línia aèria-subterrània de 132 kV que, partint de la subestació col·lectora SET Valle 132/30 kV, passarà pel parc de 132 kV de la subestació col·lectora SE Atalaya (a la qual es connecta el projecte FV La Atalaya (exp. PFot-242), competència de l'Administració general de l'Estat), continua de manera subterrània primer, i després aèria en esta tensió de 132 kV, fins a la subestació col·lectora SET Sax 30/132/400 kV, a la qual també arribaran dos nous projectes de centrals fotovoltaiques:  
o FV Argos (exp. PFot-258), competència de l'Administració general de l'Estat.  
o FV Fotovoltaica Prados (exp. ATALFE/2020/80), competència de la Generalitat Valenciana. Este projecte s'ha desestimat per resolució, amb data 29.12.2022.  
- La línia aèria, de 400 kV, que unix el parc de 400 kV de subestació col·lectora SET Sax 30/132/400 kV amb la subestació ST Sax 400 kV propietat de REE.  
Estes estan representades gràficament en l'annex III de la present resolució.  
Esta infraestructura d'evacuació compartida disposa d'autorització administrativa prèvia, mitjançant les resolucions següents:  
1. Resolució de 18.04.2023, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, atorgada a Sistemas Fotovoltaico de Levante, SAU (PFot-256), per a la subestació elèctrica Valle 30/132 kV i la línia aèria-subterrània a 132 kV SET Valle 30/132 kV - SET col·lectora Sax 30/132/400 kV (BOE 101, 28.04.2023).  
2. Resolució de 14.04.2023, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, atorgada a Argos Desarrollo Empresarial, SLU (PFot-258), per a la subestació col·lectora Sax 30/132/400 kV i la línia aèria a 400 kV per a evacuació d'energia elèctrica SET col·lectora Sax - SET Sax 400 kV REE (BOE 99, 26.04.2023).  
Havent-se autoritzat totes les instal·lacions de la infraestructura d'evacuació del projecte relatiu a la central fotovoltaica compartida PSF SAX I, no cal incorporar al present procediment l'acord vinculant al qual es referix l'article 123.2 del Reial decret 1955/2000.  
  
  
Garanties econòmiques i permisos d'accés i connexió a la xarxa  
Consta garantia econòmica inicial número 032019V46 per a la tramitació de la sol·licitud d'accés a la xarxa de transport, depositada per Cobra Concesiones, SL, el 21.02.2019. En data 04.09.2020 es va substituir per una altra garantia a nom de PV XVIII Witerico, SL, depositada davant de l'Agència Tributària Valenciana amb número de garantia 169590E528, per a una instal·lació de producció denominada Sax I, de tecnologia fotovoltaica / B.1.1, per a situar al terme municipal de Villena i de 50 MW instal·lats, per un import dos milions d'euros (2.000.000 €), corresponents a una quantia equivalent a 40 €/kW instal·lats (segons la normativa vigent en el moment de constituir la garantia, tant per la quantia com per la definició de potència instal·lada), en virtut de l'article 59 bis del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.  
  
  
Atorgament dels permisos d'accés i connexió a la xarxa de transport o les de distribució de la instal·lació de producció  
Consta permís d'accés atorgat per l'empresa transportista a Cobra Concesiones, SL, de data 24.06.2019 (codi de procés RCR\_989\_19. Ref.: DDS.DAR.19\_3686), relatiu a la sol·licitud de la instal·lació FV PSF Sax I, amb una potència d'accés concedida de 44 MWn en l'ST Sax 400 kV.  
Consta en l'expedient permís de connexió concedit per l'empresa transportista, en data 22.07.2020 (codi de procés RCR\_989\_19. Ref.: DDS.DAR.20\_2943), relatiu a la sol·licitud de connexió realitzada per Cobra Concesiones, SL, en qualitat d'interlocutor únic de nus (IUN), informe de compliment de condicions tècniques per a la connexió (ICCTC) i informe de verificació de les condicions tècniques de connexió (IVCTC), relatius a la sol·licitud de connexió de les instal·lacions FV Salinas, FV Solar Salinas, FV CSF La Atalaya, FV PSF Sax I, FV Argos, FV Fotovoltaica Prados, FV Frutasol, FV Villasol i FV Atalaya Solar a l'ST Sax 400 kV.  
Consta comunicació de REE, amb data 24.11.2021 (ref.: DDS.DAR.21\_1639), favorable a l'actualització dels permisos d'accés i connexió, per canvi de titularitat a la societat PV XVIII Witerico, SL.  
  
A la vista del contingut i els pronunciaments d'estos permisos, ha de considerar-se que les instal·lacions no generaran incidències negatives en el sistema elèctric.  
Com que és superior la potència instal·lada (44,77 MW) a la capacitat d'accés atorgada (44 MW), segons indica la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, la instal·lació haurà de disposar d'un sistema de control coordinat per a tots els mòduls de generació que la integren, que impedisca que la potència activa que esta puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d'accés concedida.  
  
Acreditacions prèvies a la resolució  
L'agent promotor acredita els aspectes següents, d'acord amb el que establix l'article 30.1 del Decret llei 14/2020, de manera prèvia a la resolució del procediment:  
- Capacitat legal, tècnica i econòmica per a dur a terme el projecte, així com la disponibilitat efectiva dels recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat.  
- Disposar dels terrenys on s'implantarà la instal·lació, mitjançant acords amb els titulars particulars de les parcel·les on s'implantarà la instal·lació.  
- Disposar dels permisos d'accés i connexió per a la instal·lació indicats anteriorment.  
Consta en l'expedient una proposta inicial de resolució del Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant, òrgan encarregat de la instrucció de l'expedient, així com una proposta definitiva conjunta del Servici d'Energies Renovables, Eficiència Energètica i Instal·lacions Radioactives i de la Subdirecció General d'Energia i Mines, que l'ha elevada a este centre directiu.  
  
Fonaments de dret  
Competència autonòmica i òrgan d'esta que ha de resoldre la sol·licitud  
La instrucció i la resolució d'este procediment administratiu corresponen a la Generalitat, ja que la instal·lació elèctrica objecte d'este es troba íntegrament al territori de la Comunitat Valenciana i no està enquadrada en les que preveu l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que disposen l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb el Decret 226/2023, de 19 de desembre, de 2023, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, correspon a esta direcció general resoldre el present procediment.  
  
Sobre la necessitat d'autoritzacions administratives del sector elèctric  
D'acord amb l'article 53.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, la construcció de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica requerix una autorització administrativa prèvia i una autorització administrativa de construcció.  
Sobre la necessitat de pronunciament d'avaluació d'impacte ambientaL  
De conformitat amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental, la instal·lació objecte del present procediment constituïx un projecte sotmés a avaluació d'impacte ambiental ordinària (annex I, apartat j, Instal·lacions per a la producció d'energia elèctrica a partir de l'energia solar destinada a vendre a la xarxa, que no se situen en cobertes o teulades d'edificis existents i que ocupen més de 100 ha de superfície).  
Sobre la necessitat d'informe favorable en matèria d'ordenació territorial, paisatge i urbanisme  
Segons el que indica l'article 25 del Decret llei 14/2020, l'informe en matèria d'ordenació del territori i paisatge tindrà caràcter vinculant i haurà de ser favorable a l'efecte de poder atorgar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els supòsits en què l'autorització esmentada no es requerisca d'acord amb la legislació d'ordenació del territori, urbanística i del paisatge.  
  
Procediment específic aplicable a la present sol·licitud  
Com que es tracta d'una central fotovoltaica que s'implantarà en sòl no urbanitzable, tenint en compte el que establix l'article 7.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, és aplicable el procediment que establix el capítol II del títol II del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la reactivació econòmica urgent.  
Sobre l'abast material, el contingut i els requisits sectorials de les autoritzacions substantives elèctriques  
A més, d'acord amb l'article 21.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, formaran part de la instal·lació de producció les seues infraestructures d'evacuació, que inclouen la connexió amb la xarxa de transport o de distribució i, si és el cas, la transformació d'energia elèctrica.  
D'acord amb l'article 123.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, en el cas de línies que complisquen funcions d'evacuació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, en cap cas podrà atorgar-se l'autorització administrativa prèvia de les infraestructures d'evacuació d'una instal·lació de generació sense l'aportació prèvia d'un document, subscrit per tots els titulars d'instal·lacions amb permisos d'accés i de connexió atorgats en la posició de línia d'arribada a la subestació de la xarxa de transport o distribució, segons siga procedent en cada cas, que acredite l'existència d'un acord vinculant per a les parts en relació amb l'ús compartit de les infraestructures d'evacuació. A este efecte, el document esmentat es podrà aportar en el moment de realitzar la sol·licitud a la qual es referix l'apartat anterior o en qualsevol moment del procediment d'obtenció de l'autorització administrativa prèvia.  
D'acord amb l'article 53.1.a de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'autorització administrativa d'instal·lacions de generació no es podrà atorgar si el titular no ha obtingut prèviament els permisos d'accés i de connexió a les xarxes de transport o distribució corresponents.  
A més, este article disposa que les autoritzacions administratives d'instal·lacions de generació es podran atorgar per una potència instal·lada superior a la capacitat d'accés que figure en el permís d'accés. En este sentit, la disposició addicional primera del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, establix que les instal·lacions de generació d'electricitat amb una potència total instal·lada que supere la capacitat d'accés atorgada en el permís d'accés d'estes hauran de disposar d'un sistema de control coordinat per a tots els mòduls de generació i instal·lacions d'emmagatzematge que les integren, que impedisca que la potència activa que puga injectar a la xarxa supere esta capacitat d'accés.  
D'acord amb la redacció vigent de l'article 3 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, en el cas d'instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada serà la inferior entre les dos següents:  
a) La suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren esta instal·lació, mesurades en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.  
b) La potència màxima de l'inversor o, si és el cas, la suma de les potències dels inversors que configuren esta instal·lació.  
Esta definició de potència instal·lada tindrà efectes per a les instal·lacions que, una vegada comencen a tramitar-se, encara no hagen obtingut l'autorització d'explotació definitiva, segons la disposició transitòria quinta del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que esta no genera incidències negatives en el sistema.  
Sobre la regulació aplicable en matèria de seguretat i qualitat industrials  
D'acord amb l'article 53.9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, les instal·lacions de producció d'energia elèctrica hauran d'ajustar-se a les corresponents normes tècniques de seguretat i qualitat industrials, de conformitat amb el que preveu la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, i la resta de normativa que resulte aplicable.  
  
Com que la present sol·licitud es referix a una instal·lació elèctrica fotovoltaica que genera en baixa tensió i injecta a la xarxa elèctrica en alta tensió, són aplicables els reglaments de seguretat industrial següents:  
- El Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
- El Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues ITC-RAT 01 a 23.  
- El Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
- I la resta de disposicions tècniques aplicables.  
Sobre els requisits subjectius que ha d'acreditar la persona sol·licitant  
D'acord amb el que disposen l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, les persones sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica han d'acreditar la capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a realitzar cada un dels projectes que presenten, tot això sense perjuí del que preveu este últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'estes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als qui estiguen exercint l'activitat.  
  
Sobre l'obligació i les garanties de desmantellament i restauració de la central en finalitzar l'activitat  
Segons el que establix el capítol III del títol III del Decret llei 14/2020, la persona titular de la instal·lació està obligada a desmantellar-la completament i restaurar els terrenys i l'entorn en finalitzar l'activitat, i ha de constituir una garantia econòmica a favor de l'òrgan competent en matèria d'energia per a autoritzar la instal·lació, l'import de la qual serà la capitalització del pressupost de desmantellament de la central fotovoltaica i de restauració del terreny i l'entorn afectat al tipus d'interés legal dels diners, considerant una vida útil de la instal·lació de 30 anys. En cap cas este import serà inferior al 5 % del pressupost d'execució material del projecte tècnic. Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.  
En consideració de tot això, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, i en concret d'acord amb la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre; el Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, en la redacció vigent en el moment de la sol·licitud, i altres disposicions d'aplicació general i particular en la present resolució, esta Direcció General d'Energia i Mines, en l'àmbit de les competències que té atribuïdes, resol:  
  
  
Primer. Autorització d'implantació en sòl no urbanitzable del projecte de central fotovoltaica Sax I per a realitzar l'activitat de producció d'energia elèctrica  
Atorgar autorització d'implantació de la central fotovoltaica FV Sax I en sòl no urbanitzable a PV XVIII Witerico, SLU, de la central fotovoltaica SAX I per a realitzar l'activitat de producció d'energia elèctrica, en les parcel·les següents:  
  
Municipi: Villena Polígon: 29 Parcel·les: 10  
 Polígon: 27 Parcel·les: 70, 71, 72, 74, 77, 82, 9011 i 9012  
Àrea de la superfície ocupada (m²) 683.395,8  
  
  
La present autorització d'implantació en les parcel·les 9011 i 9012 del polígon 27 de Villena queda condiciona a l'obtenció de la concessió demanial dels camins públics situats en estes parcel·les.  
  
Així mateix, s'han de complir les condicions següents:  
Direcció Territorial de Política Territorial i Paisatge. Gestió Territorial  
· S'implementaran mesures correctores específiques en el sector més septentrional de la planta fotovoltaica, no obstant que d'acord amb la solució finalment pel promotor evita la col·locació d'elements de la instal·lació en esta zona, segons es representa gràficament en els plànols dels annexos.  
· Ha de considerar-se que el drenatge de les parcel·les no provoque afeccions a tercers en la modelització definitiva en el projecte d'instal·lació.  
Direcció General de Política Territorial i Paisatge. Infraestructura verda i paisatge  
· Es conformaran zones de transició en els perímetres nord i sud de la instal·lació, i es proposaran actuacions enfocades a mantindre els cultius llenyosos actuals i la introducció d'elements vegetals d'hàbit mitjà amb un patró similar a les plantacions agrícoles existents. En tot cas, les zones de transició no han de conformar-se com a terreny erm.  
  
· El traçat de conformació zona lliure-connexió d'infraestructura verda ha de ser, almenys, de 25 m d'amplària en tota la seua longitud.  
· En les zones annexes al camí Granada s'han de mantindre els cultius llenyosos i introduir elements vegetals d'hàbit mitjà amb patró similar a les plantacions agrícoles existents en les zones annexes.  
  
· Eliminació del recinte sud-oest a fi de minimitzar l'impacte paisatgístic de la instal·lació.  
· S'executaran zones de transició que minimitzen l'impacte en les àrees nord i sud.  
· El tancat haurà d'ajustar-se als límits parcel·laris, excepte en les zones on s'haja de recular.  
· S'incorporaran plantacions d'espècies vegetals d'hàbit mitjà presents en l'entorn paisatgístic, en zones de transició límits amb terreny forestal, zones lliures de connexió d'infraestructura verda i manteniment de xicotetes zones agrícoles.  
· Conformació d'una zona lliure en l'àrea central de manera que interrompa el continu visual d'estos elements i es conforme una connexió de la infraestructura verda.  
· Els terraplens i les divisòries de subparcel·les hauran de mantindre's en cas de correspondre's amb murs de construcció del tipus pedra seca.  
· El revestiment dels elements i les instal·lacions auxiliars, així com als centres de transformació i inversors serà de colors similars a l'entorn. Preferentment s'usarà el color beix o tons marrons similars al terreny rural preexistent.  
· La il·luminació, en cas que n'hi haja, no produirà contaminació lumínica, per la qual cosa els feixos de llum que produïsquen s'orientaran cap a terra.  
El període de vigència d'esta autorització d'implantació serà de 30 anys, sense perjuí de les possibles pròrrogues que s'atorguen, amb sol·licitud prèvia per la titular amb anterioritat al final del termini esmentat, i que estiguen plenament justificades.  
La caducitat de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable suposarà la caducitat de les autoritzacions energètiques concedides i l'obligació per part de la titular de desmantellar la instal·lació i de restaurar el terreny i l'entorn afectat.  
De la mateixa manera, en cas de tancament definitiu de la instal·lació, es produirà la caducitat de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, fet que s'especificarà en l'autorització del tancament.  
En el plànol que consta en l'annex I, es reflectix la zona delimitada per tancat per a ocupació, pels grups convertidors, d'energia solar a electricitat, així com les coordenades geogràfiques que la definixen.  
  
Segon. Autorització administrativa prèvia del projecte de central fotovoltaica Sax I, incloent-hi la part de la seua infraestructura d'evacuació exclusiva d'esta.  
Atorgar autorització administrativa prèvia a la mercantil PV XVIII Witerico, SLU, per a la instal·lació d'una central fotovoltaica, i de la part de la seua infraestructura d'evacuació exclusiva, que es detalla a continuació:  
  
DADES GENERALS DE LA CENTRAL ELÈCTRICA AUTORITZADA I EL SEU ACCÉS A LA XARXA  
  
DENOMINACIÓ Sax I  
TITULAR PV XVIII Witerico, SLU.  
TECNOLOGIA Fotovoltaica  
TERMES MUNICIPALS GRUPS (PROVÍNCIA) Villena (Alacant)  
TERMES MUNICIPALS D'EVACUACIÓ FINS AL PUNT DE CONNEXIÓ AMB LA XARXA (PROVÍNCIA) Villena (Alacant)  
POTÈNCIA NOMINAL INVERSORS (MWn) 44,77  
POTÈNCIA PIC DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS (MWp) 46,00  
POTÈNCIA INSTAL·LADA (MW) (segons l'art. 3, RD 413/2014) 44,77  
CAPACITAT D'ACCÉS A LA XARXA CONCEDIDA (MW) 44,00  
NECESSITAT DE SISTEMA DE CONTROL COORDINAT DE POTÈNCIA (segons DA 1a, RD 1183/2020) Sí, perquè és inferior la capacitat d'accés   
concedida a la potència instal·lada.  
XARXA A LA QUAL ES CONNECTA Transport  
PUNT DE CONNEXIÓ / TITULAR DE LA XARXA SE Sax 400 kV / REE  
  
  
  
EMPLAÇAMENT DE LA PART DE LA CENTRAL AMB TANCAT PERIMETRAL  
  
Villena Polígon: 29 Parcel·les: 10  
 Polígon: 27 Parcel·les: 70, 71, 72, 74, 77, 82, 9011 i 9012  
Nre. de zones 2  
Àrea de la superfície del tancat (m²) Superfície per zona  
- Zona nord: 514.674,70  
- Zona sud: 168.721,10  
Àrea de la superfície ocupada per mòduls (m²) 219.294  
  
  
  
CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DINS DEL TANCAT  
  
CAMP GENERADOR  
Nre. de mòduls FV 70.770  
Àrea unitària del mòdul (m²) 3.11  
Potència unitària màxima (Wp) 812 (650 + 25 % bifacial)  
Potència total mòduls (kWp) 57,46 (46,00)  
Tipus de cèl·lules Silici monocristal·lí  
Cares actives dels mòduls 2, bifacial  
Inclinació (°) +60/-60é  
Orientació Nord-sud  
Seguidor FV Monofila, a un eix en sentit est-oest.  
Ancoratge de l'estructura al terreny Clavat directe al terreny  
  
  
CONNEXIÓ MÒDULS - INVERSORS  
 Tipus 1 Tipus 2  
Model HEMK 660 V FS3510K HEMK 660 V FS2200KU  
Nre. d'inversors 7 8  
Nre. mòduls/string 30 30  
Nre. strings/inversor 3 × 191 + 2 × 192 + 1 × 190 + 1 × 194 4 × 128 + 2 × 126 + 2 × 127  
Cablejat 1 × 300 mm² tipus XLPE 1,5 Al 1 × 300 mm² tipus XLPE 1,5 Al  
  
  
INFRAESTRUCTURA D'EVACUACIÓ D'ÚS EXCLUSIU O NO COMPARTIT FINS A LA SUBESTACIÓ OT8-HAFHP 14/132 kV  
  
  
Villena Polígon: 27 Parcel·les: 70, 9009, 9013  
 Polígon: 28 Parcel·les: 7, 23, 35, 36, 37, 39, 47, 51, 9001, 9004, 9010  
 Polígon 37 Parcel·la: 1  
Tipologia línies Subterrànies  
Nre. circuits 3  
Nre. conductors per fase 3  
Origen Cada una de les 3 agrupacions (des dels centres transformació CT2, CT8 i CT7)  
Final Subestació col·lectora Valle 132/30 kV  
Traçat i longitud (m) Tram 1.1 (inici CT2, fi CT5): cable 3 × 1 × 150 mm² Al XLPE  
Tram 1.2 (inici CT05, fi SE): cable 3 × 1 × 400 mm² Al XLPE  
L = 4.648 m  
Tram 2.1 (inici CT8, fi CT3): cable 3 × 1 × 150 mm² Al XLPE  
Tram 2.2 (inici CT3, fi CT4): cable 3 × 2 × 240 mm² Al XLPE  
Tram 2.3 (inici CT4, fi SE): cable 3 × 2 × 400 mm² Al XLPE  
L = 5.783 m  
Tram 3.1 (inici CT7, fi CT6): cable 3 × 1 × 240 mm² Al XLPE.  
Tram 3.2 (inici CT6, fi CT1): cable 3 × 1 × 400 mm² Al XLPE.  
Tram 3.2 (inici CT1, fi SE): cable 3 × 2 × 240 mm² Al XLPE.  
L = 4.857 m  
Tensions nominals cable (O0/On) kV 18/30kV  
Tipus de cable Al XLPE  
  
  
En l'annex II es reflectix la disposició dels mòduls fotovoltaics, així com la infraestructura d'evacuació exclusiva associada al projecte autoritzat.  
En l'annex III es representa gràficament la infraestructura d'evacuació comuna o compartida amb altres projectes de centrals fotovoltaiques en tramitació davant d'esta comunitat autònoma o l'Administració general de l'Estat fins al punt de connexió en la posició de 400 kV de la subestació Sax titularitat de REE.  
Per a esta autorització es compliran les determinacions reflectides en la declaració d'impacte ambiental, del 24.01.2023, en concret les condicions del projecte i mesures preventives, correctores i compensatòries dels efectes adversos sobre el medi ambient, que s'establixen en els termes següents:  
1. La viabilitat ambiental del projecte quedarà condicionada al resultat de l'avaluació ambiental del sistema d'evacuació de la planta que inclou el projecte de la línia 132 kV (PFOT-256), SET 132/30 kV SC2-col·lectora Valle (ATALFE/2020/22) i la subestació enllaç SE col·lectora Sax (PFOT-258).  
2. L'ocupació de les parcel·les pels panells fotovoltaics haurà de limitar-se als sectors que no presenten perillositat d'inundació, de conformitat amb l'informe emés pel Servici de Gestió Territorial. Si és el cas, s'adaptaran les mesures que este establisca per a viabilitzar la implantació dels panells.  
3. El promotor haurà de complir totes les mesures preventives i correctores que preveu l'estudi d'impacte ambiental, el projecte tècnic i la resta de documentació que conste en l'expedient, i les acceptades després de la informació pública o incloses en la informació complementària, mentres no contradiguen el que establix la present resolució.  
  
4. Es recorda el compliment de tota la legislació rellevant que siga aplicable, i que afecte els elements del medi que recull esta resolució.  
  
5. En els termes que preveu l'article 43 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, esta declaració d'impacte ambiental perdrà la vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, no s'ha començat l'execució del projecte en el termini de quatre anys. A este efecte, el promotor haurà de notificar a l'òrgan ambiental el començament de les obres.  
6. S'hauran d'implementar les mesures d'integració proposades en l'estudi d'integració paisatgística aportat i completar-les amb les mesures d'integració paisatgístiques (MIP) establides en l'informe emés pel SIVP, així com les mesures que resulten adequades en relació amb els paràmetres de disseny tècnic de les centrals fotovoltaiques (orientació, connexió elèctrica i mecànica de l'eix dels seguidors, entre altres). Estes mesures s'hauran d'incorporar al projecte d'execució en la memòria, plànols i pressupost, per a la seua execució real i efectiva i verificades en fases posteriors de la tramitació per l'òrgan substantiu, previ a l'autorització de l'explotació.  
7. Durant les fases de construcció i funcionament, i al fer les tasques de manteniment, s'haurà de complir el que establix el Decret 7/2004, de 23 de gener, per a previndre incendis forestals durant l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els voltants.  
  
8. Els residus generats es gestionaran segons la normativa vigent i mitjançant un gestor autoritzat. S'establiran zones d'apilament temporal per als materials provinents dels moviments de terra i desbrossament, excloent-ne per a això les zones amb el risc d'inundació i evitant l'augment dels pendents del terreny.  
9. Quant a l'afecció sobre la flora i fauna, s'implementaran les mesures de protecció previstes en l'estudi d'impacte ambiental i estudi d'avifauna, així com les establides en l'informe de la Subdirecció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental. Es complirà l'article 9 del Decret 32/2004, de 27 de febrer, del Consell de la Generalitat relatiu a la protecció d'espècies silvestres catalogades, dels articles 13 i 21 del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, relatius a la protecció de tàxons silvestres i prevenció de danys.  
  
10. D'acord amb el que establix l'informe del Servici Territorial de Cultura i Esport, es proposa el seguiment arqueològic dels moviments de terra en el moment de l'execució de l'obra. Si durant l'execució de les obres es troben restes paleontològiques, arqueològiques o etnogràfiques, el promotor haurà de posar el fet en coneixement de l'òrgan competent en patrimoni cultural de manera immediata i adoptar les mesures pertinents per a la seua protecció i conservació, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià.  
11. No podran utilitzar-se herbicides, plaguicides, insecticides, rodenticides i altres productes químics que per les seues característiques provoquen alteracions en els sistemes vitals de la fauna. Tampoc s'utilitzarà en el procés de neteja dels mòduls fotovoltaics cap mena de sabó, dissolvent o substància que puga contaminar el sòl o l'aqüífer.  
  
12. Tal com establix l'informe de la Subdirecció General de Medi Natural, a fi de compensar la pèrdua d'hàbitats de caràcter agrícola es procurarà mantindre els cultius existents en les zones de les parcel·les no ocupades per panells, i dedicar noves superfícies a l'ús agrícola afectat en una proporció equivalent de 25 % de la superfície de la planta.  
  
13. Finalitzada la vida útil de la instal·lació fotovoltaica, l'emissió de l'autorització administrativa de tancament definitiu de la central obligarà el promotor a desmantellar-la.  
14. Les accions incloses en el Programa de vigilància i seguiment ambiental s'han de documentar a l'efecte d'acreditar l'adopció i l'execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de l'eficàcia d'estes. La documentació haurà d'estar a la disposició de les autoritats competents.  
15. Es durà a terme un pla de seguiment de l'avifauna, i s'enviaran anualment els resultats al servici competent en biodiversitat.  
  
Pressupostos de les instal·lacions  
  
Pressupost global d'execució (€) 72.198.378,00  
Pressupost de desmantellament i restauració (€) 1.702.098,33  
  
  
Les autoritzacions referides s'atorguen condicionades al compliment de les determinacions que recullen els condicionats imposats per les diferents administracions i organismes, i que han acceptat els titulars d'esta autorització.  
La persona titular de l'autorització tindrà els drets, els deures i les obligacions que recull el títol IV de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el desplegament reglamentari d'esta; en particular, els que establixen els articles 6 i 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. En tot cas, la mercantil ha d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable en cada moment a l'activitat de producció d'energia elèctrica.  
L'incompliment de les condicions i els requisits que establix l'autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat que s'atorgue podran ocasionar que es revoque.  
D'acord amb el paràgraf segon de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre necessàriament la part titular, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.  
  
Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica autoritzades hauran d'inscriure's en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, amb una acreditació prèvia del compliment dels requisits i segons el procediment establit reglamentàriament.  
  
  
Tercer. Autorització administrativa de construcció de les instal·lacions autoritzades en el punt segon.  
Atorgar autorització administrativa de construcció per a les instal·lacions descrites en el punt SEGON de la present resolució, sobre la base dels projectes d'execució, i annexos a estos, que es detallen a continuació i consten en l'expedient instruït:  
- Projecte per a l'autorització administrativa de construcció. Planta fotovoltaica Sax I 46 MWp de 09.06.2023.  
- Addenda al projecte solar fotovoltaic PSF SAX I 46 MWP de 30.06.2023.  
Esta autorització habilita la persona titular de la present a construir estes instal·lacions, sempre que complisquen els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
  
1. Les instal·lacions s'han d'executar segons el projecte o projectes presentats i els annexos, si és el cas, i d'acord amb els condicionats tècnics establits per les administracions públiques, els organismes i les empreses de servici públic o d'interés general afectats per les instal·lacions presents i que ha acceptat la part sol·licitant. En cas que per a això siga necessari introduir modificacions en la instal·lació respecte de la documentació presentada, la persona titular de la present autorització haurà de sol·licitar a este òrgan l'autorització corresponent prèviament a la seua execució, llevat que es tracte de modificacions no substancials, entenent per estes les que no tinguen el caràcter de modificació substancial de conformitat amb l'article 115 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.   
2. Les instal·lacions que s'executaran han de complir, en tot cas, el que establix el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09; el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aproven el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les instruccions tècniques complementàries.  
3. Com que la potència total instal·lada i autoritzada (44,77 MW) és superior a la capacitat d'accés a la xarxa concedida (44,00 MW), haurà d'instal·lar-se el sistema de control coordinat autoritzat en el punt segon d'esta resolució per a tots els mòduls de generació autoritzats per esta, que impedisca que la potència activa que la instal·lació puga injectar a la xarxa supere la capacitat d'accés esmentada.  
Amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, serà requisit imprescindible per a atorgar-la que la persona titular de la instal·lació presente, juntament amb la resta de documentació preceptiva, un certificat acreditatiu de la instal·lació del sistema de control esmentat, acompanyat de la documentació justificativa del fabricant de les característiques del sistema esmentat i del compliment per este de la funcionalitat limitadora del fet que en cap règim de funcionament de la central s'injectarà una potència activa a la xarxa elèctrica superior a la capacitat d'accés atorgada.  
4. La central elèctrica objecte d'esta resolució, d'acord amb la potència instal·lada d'esta, haurà de complir les prescripcions tècniques i d'equipament que, sobre esta qüestió, establix l'article 7 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, i la resta de normativa de desplegament, sobre requisits de resposta davant de buits de tensió, adscripció a un centre de control de generació, telemesurament en temps real i la resta d'obligacions que establix la regulació del sector elèctric per al tipus d'instal·lacions en què estes s'enquadren.  
5. Pagament de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats, davant de l'Agència Tributària Valenciana, en relació amb els contractes subscrits per a la disponibilitat dels terrenys, que hauran de presentar-se en el servici territorial competent en matèria d'energia d'Alacant en el termini d'un (1) mes des de la notificació d'esta resolució.  
6. D'acord amb l'article 131 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, el període d'execució de les instal·lacions no serà superior a set (7) mesos, el qual es comptarà des de l'endemà de la notificació de la present resolució. No obstant això, abans que finalitze, se'n podrà sol·licitar una ampliació concreta amb una sol·licitud motivada davant d'este òrgan, que s'haurà d'acompanyar, a este efecte, de la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
7. Les pròrrogues de dates o ampliacions de terminis s'atorgaran quan estiguen degudament motivats tant els retards produïts, sempre que no siguen imputables a la persona titular de l'autorització, com les noves dates o terminis que se sol·liciten, i no es perjudiquen tercers.  
  
En cap cas podran atorgar-se pròrrogues o ampliacions de termini que vagen més enllà de les dates de caducitat dels permisos d'accés i de connexió a la xarxa, de les declaracions o els informes d'impacte ambiental per a l'inici de les obres o imposades per actes de selecció en els diferents procediments en concurrència competitiva que establix la regulació del sector elèctric.  
Tampoc caldrà atorgar-les quan la part peticionària pretenga demorar la presentació del projecte tècnic o l'execució i la posada en marxa d'este per no haver disposat o mantingut la capacitat financera exigida per a la realització, o l'entrada en funcionament de la instal·lació es considere que no ha d'ajornar-se perquè afecta la garantia de subministrament, les necessitats de les persones consumidores o el funcionament correcte del sistema elèctric.  
8. La caducitat dels permisos d'accés i connexió a la xarxa suposarà la caducitat de les autoritzacions administratives previstes en la legislació del sector elèctric que s'hagen atorgat i la necessitat d'obtindre'n de noves per a les mateixes instal·lacions, sense perjuí que puguen convalidar-se certs tràmits, les quals només es podran tornar a atorgar després de l'obtenció dels nous permisos d'accés i connexió per part dels gestors i titulars, respectivament, de les xarxes.  
  
9. Les autoritzacions administratives caducaran quan ho facen les habilitacions de qualsevol mena o denominació vinculades a l'ocupació del sòl o edificacions.  
10. En tot cas, s'ha de complir el termini establit per a acreditar l'obtenció de l'autorització d'explotació definitiva que recull l'article 1 del Reial Decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.  
  
11. D'acord amb l'article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, l'agent promotor ha de comunicar a l'òrgan ambiental la data de començament de l'execució del projecte. Així mateix, esta data s'haurà de notificar al Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.  
12. La persona titular d'esta resolució estarà obligada a comunicar, pel registre electrònic i amb la diligència adequada, les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a esta direcció general com al Servici Territorial d'Indústria, Energia i Mines d'Alacant.  
13. La persona titular d'esta resolució ha de complir els deures i les obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
14. Sense perjuí del que preveu l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, el personal tècnic en la matèria adscrit a este servici territorial o a la direcció general amb competències en matèria d'energia podrà fer les comprovacions i les proves que considere necessàries durant les obres i quan finalitzen estes en relació amb l'adequació d'esta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'esta resolució.  
  
15. Una vegada finalitzades les obres de construcció de les instal·lacions, la persona titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l'autorització d'explotació provisional per a proves, segons el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i en els termes que establix l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril.  
Amb esta sol·licitud s'han de presentar els certificats de direcció i final d'obra subscrits per una persona facultativa competent, que acrediten que s'adeqüen als reglaments tècnics en la matèria segons el que establix la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i, igualment, respecte de la present autorització administrativa prèvia i de construcció. Quan els certificats de direcció i final d'obra esmentats no estiguen visats pel col·legi professional corresponent, s'acompanyaran de la declaració responsable oportuna, segons indica la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
Igualment, s'ha d'adjuntar la documentació requerida segons la ITC-LAT 04 del Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió; la ITC RAT-22 del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, i el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
Així mateix, s'ha de presentar la cartografia de la instal·lació efectivament executada, georeferenciada al sistema oficial vigent i en un sistema de dades obertes compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià i segons el format establit per l'òrgan substantiu.  
16. Es justificarà documentalment que el projecte executat s'ajusta als condicionats imposats en esta resolució i als que indica la declaració d'impacte ambiental. Abans d'emetre l'informe previ a l'autorització d'explotació, el servici territorial competent en energia corresponent sol·licitarà de les administracions i els organismes que els han emesos la conformitat de l'obra executada respecte d'estos.  
  
17. La persona titular d'esta autorització podrà sol·licitar l'autorització d'explotació per fases. Per a fer-ho, en la sol·licitud caldrà justificar este fet, delimitar els elements del projecte original dels quals se sol·licita la posada en servici i presentar el certificat d'obra parcial corresponent a esta fase, juntament amb la documentació tècnica corresponent, per a la qual cosa és igualment aplicable el que indica el paràgraf anterior.  
18. La persona titular té l'obligació de constituir una garantia econòmica per a complir l'obligació de desmantellament de la instal·lació i restaurar els terrenys i el seu entorn, per un import de sis milions tres-cents noranta-set mil sis-cents vint-i-cinc euros amb deu cèntims (6.397.625,10 €), que es correspon amb la capitalització del pressupost de desmantellament de la central fotovoltaica i de restauració del terreny i l'entorn afectat considerant una vida útil de la instal·lació de 30 anys, al tipus d'interés legal dels diners, el qual s'ha establit per a l'any 2023 en la disposició addicional quaranta-dosena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2023, llei que està prorrogada automàticament des del passat 1 de gener de 2024 de conformitat amb l'article 134.4 de la Constitució Espanyola.  
  
La garantia haurà de depositar-se en l'Agència Tributària Valenciana, amb la Direcció General d'Energia i Mines com a beneficiària, o el centre directiu que tinga atribuïdes les competències en la matèria d'energia en este moment, i hi hauran de constar les dades de la instal·lació (el nom de la instal·lació, la potència instal·lada, els municipis on se situen els grups generadors) i que es deposita per a complir l'obligació de desmantellar la instal·lació i restaurar els terrenys i el seu entorn.  
  
Ha d'acreditar-se'n la constitució deguda (aportant la carta de pagament corresponent) amb la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional de la instal·lació, i és un requisit indispensable per a poder atorgar-la.  
Esta garantia es cancel·larà quan la persona titular de la instal·lació acredite el compliment de les obligacions a les quals està afecta.  
  
19. L'autorització d'explotació provisional no podrà concedir-se si la totalitat de les instal·lacions d'evacuació, incloent-hi les compartides, així com les instal·lacions de connexió a la xarxa de transport, no estan finalitzades i amb autorització d'explotació, de manera que l'entrada en servici de la central elèctrica puga ser efectiva, tot això sense perjuí del que preveu l'article 28.3 del Reial Decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i el Pròxim Orient, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.  
  
20. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació provisional, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció prèvia en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l'article 39 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. Es tindrà en compte el que determina l'article 41 quant a la caducitat i la cancel·lació d'esta inscripció.  
21. Segons el que indica l'article 39.6 del Reial decret 413/2014 esmentat, la inscripció de la instal·lació en el Registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb caràcter previ permetrà el funcionament en proves d'esta.  
22. Finalitzades les proves de les instal·lacions amb resultat favorable, la persona titular, en el termini màxim de deu dies hàbils, ha de sol·licitar l'autorització d'explotació definitiva segons el Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i segons el Decret 88/2005, de 29 d'abril. S'hi han d'adjuntar els certificats pertinents segons el que s'ha indicat en els punts anteriors.  
23. Una vegada obtinguda l'autorització d'explotació definitiva, la persona titular sol·licitarà la inscripció definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, per a la qual cosa ha de presentar la documentació pertinent segons l'article 40 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny. No sol·licitar les autoritzacions d'explotació dins del termini en què s'ha de presentar la documentació reglamentària podrà suposar la caducitat de les autoritzacions concedides.  
24. La persona titular de la instal·lació té l'obligació de desmantellar la instal·lació i restituir els terrenys i l'entorn afectat una vegada caducades les autoritzacions o pel tancament definitiu de la instal·lació. Ha d'obtindre l'autorització de tancament definitiu de la instal·lació, segons el que indica l'article 53.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, així com per al tancament temporal.  
25. La transmissió o el canvi de titularitat, les modificacions substancials de la instal·lació i el tancament temporal o definitiu de la instal·lació autoritzada per la resolució actual requerixen una autorització administrativa prèvia, d'acord amb el que recull el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat. Així mateix, no podran transmetre's les autoritzacions concedides mentres la central no estiga executada completament i haja obtingut l'autorització d'explotació. En cas de modificació dels socis, sempre que la capacitat economicofinancera del sol·licitant acreditada en l'expedient s'haja basat en la capacitat de tots o algun d'estos, haurà de comunicar-se a este centre directiu, i aportar la documentació que acredite que esta capacitat es manté degudament.  
  
26. Tal com indica l'article 38 del Decret llei 14/2020, la concessió de la llicència urbanística municipal obligarà la persona titular o propietària de la instal·lació, sense perjuí de l'exacció dels tributs que corresponga legalment per la prestació del servici municipal o per l'execució de construccions, instal·lacions i obres, a pagar el corresponent cànon d'ús i aprofitament en sòl no urbanitzable i a complir la resta de compromisos assumits i determinats en la llicència corresponent.  
  
27. El respectiu cànon d'ús i aprofitament l'establirà l'ajuntament en la llicència corresponent, per quantia equivalent al 2 % dels costos estimats de les obres d'edificació i de les obres necessàries per a implantar la instal·lació, i el pressupost d'execució material del total de la instal·lació ascendix a dènou milions dos-cents set mil tres-cents noranta-dos euros (60.329.050,00 €). El cànon es pagarà d'una sola vegada en ocasió de l'atorgament de la llicència urbanística. L'ajuntament podrà acordar, a sol·licitud de la part interessada, el fraccionament o l'ajornament del pagament, sempre dins del termini de vigència concedit. L'atorgament d'una pròrroga del termini no comportarà un cànon urbanístic nou.  
  
28. L'ajuntament podrà acordar la reducció de fins a un 50 % quan la instal·lació siga susceptible de crear ocupació de manera significativa en relació amb l'ocupació local. L'impagament donarà lloc a la caducitat de la llicència urbanística. La percepció del cànon correspon als municipis, i les quantitats ingressades per este concepte s'integraran en el patrimoni municipal del sòl.  
29. Segons el que establix l'article 26 del Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, els permisos d'accés i de connexió d'instal·lacions construïdes i en servici caducaran quan, per causes imputables a la persona titular de la instal·lació diferents del tancament temporal, finalitze l'abocament d'energia a la xarxa per un període superior a tres anys.  
  
Quart. Aprovació del Pla de desmantellament de la instal·lació autoritzada i de restauració del terreny i l'entorn afectat  
Aprovar el pla de desmantellament i de restauració del terreny i l'entorn afectat referit a la instal·lació descrita en el resolc segon, el pressupost del qual ascendix a un milió set-cents dos mil noranta-huit euros amb trenta-tres cèntims (1.702.098,33 €) i amb l'abast següent:  
  
Fase de desmuntatge:  
- Retirada dels panells: comprén la desconnexió, el desmuntatge i el transport fins a un centre de reciclatge de tots els panells fotovoltaics de la planta.  
- Desmuntatge de l'estructura suport: consistix en el desmuntatge de l'estructura suport i l'extracció dels pals clavats i el transport posterior fins a un centre de gestió autoritzat de l'estructura suporte que sosté els panells.  
- Desmuntatge d'estacions de potència: es desconnectarà, es desmuntarà i es retirarà l'inversor i la resta d'equips instal·lats en l'estació de potència. Si és el cas, es realitzarà la demolició i/o el transport fins a un abocador de les casetes prefabricades on es van allotjar els equips.  
  
- Retirada de les fonamentacions: una vegada desmuntada l'estructura, es desmantellaran les fonamentacions mitjançant una excavadora, que retirarà cada peça per a transportar-la posteriorment a una planta de tractament. Finalment, els buits resultants de la retirada de les fonamentacions es rebliran amb terra vegetal.  
- Desmuntatge del tancat perimetral: desmuntatge de la malla metàl·lica i transport a planta de reciclatge. Picar la fonamentació dels muntants i retirar els enderrocs.  
Fase de restauració:  
Després de desmuntar els components de la planta, es restaurà la parcel·la on se situa la planta.  
La superfície afectada a restaurar comprén les àrees següents:  
- Vials interns de nova construcció i les seues cunetes.  
- Rases després de retirar el cablejat subterrani.  
- Superfícies d'ocupació dels panells fotovoltaics.  
- Superfícies d'ocupació dels centres de transformació.  
- Zones de casetes i emmagatzematge durant les obres de desmantellament  
Els passos que comprén la fase de restauració són els que es descriuen a continuació:  
- Remodelació del terreny: es rebliran buits i s'eliminaran angles amb terreny vegetal.  
- Descompactació del terreny: amb això es perseguix que els sòls recuperen una densitat equivalent a la que tenen capes similars en sòls no pertorbats, de manera que el medi que trobe la vegetació per a desenvolupar-se siga l'adequat.  
- Si és el cas, aportació de terra vegetal procedent dels monticles creats en la fase de construcció. Una vegada remodelat i descompactat el terreny, s'aportarà la terra apilada i s'estendrà. La terra vegetal apilada s'estendrà en les zones desproveïdes durant la fase d'obra. La grossària de la capa de terra vegetal serà variable segons les necessitats concretes del terreny, i s'estima una aportació mitjana de 20 cm de terra vegetal.  
- Desempedregament del terreny: com a últim pas de la fase de restauració del terreny, s'eliminarà la pedregositat superficial. Les pedres arreplegades es depositaran en muntons, que es traslladaran posteriorment a pedreres o abocadors pròxims.  
La persona titular constituirà la garantia econòmica que detalla el resolc tercer de la present resolució, relatiu a l'autorització de construcció prèviament a la sol·licitud d'autorització d'explotació provisional, segons el que indica el Decret llei 14/2020.  
  
Quint. Publicacions, notificacions i comunicacions a realitzar d'esta resolució  
Ordenar, de conformitat amb el que disposa l'article 31 del Decret llei 14/2020:  
- La publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, i es fa constar que la publicació s'efectuarà igualment als efectes que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, de notificació d'esta resolució a les persones titulars desconegudes o amb domicili ignorat o a les que s'ha intentat notificar, però no s'ha pogut aconseguir.  
  
- La publicació en el lloc d'internet de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en l'apartat d'«Energia» (https://cindi.gva.es/va/web/energia/instal-lacions-autoritzades en valencià, i https://cindi.gva.es/es/web/energia/instal-lacions-autoritzades en castellà).  
  
- La notificació d'esta resolució a la persona titular i a totes les administracions públiques o organismes i empreses de servicis públics o servicis d'interés general que han intervingut o han hagut d'intervindre en el procediment d'autorització, les que han emés o hagueren d'emetre el condicionat tècnic al projecte d'execució, a les persones titulars de béns i drets afectats, així com a la resta de persones interessades en l'expedient.  
- La notificació a l'òrgan ambiental als efectes que preveu la legislació d'avaluació ambiental sobre caducitat del pronunciament ambiental, així com als òrgans competents en ordenació del territori i paisatge.  
  
Les autoritzacions concedides es traslladaran a l'Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.  
D'acord amb el paràgraf segon de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, esta autorització s'atorga, sense perjuí de les concessions, les autoritzacions, les llicències i els permisos, tant públics com privats, que haja d'obtindre el sol·licitant per a executar i posar en marxa la instal·lació a què es referix la resolució actual, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient. En tot cas, esta autorització s'emet sense perjuí de tercers i no afecta els drets particulars.  
  
Serà causa de revocació d'esta resolució, amb tràmit previ del procediment oportú, l'incompliment o la inobservança de les condicions expressades en esta, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada o l'incompliment o el no manteniment dels pressupostos o els requisits essencials o indispensables, legals o reglamentaris, que s'han tingut en compte per a l'atorgament, així com qualsevol altra causa que ho justifique degudament i motivadament. En particular, la caducitat dels permisos d'accés i connexió suposarà la ineficàcia de les autoritzacions que atorga esta resolució.  
  
  
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Indústria, Comerç i Consum en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació de la present, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
  
València, 29 de gener de 2024.- El director general d'Energia i Mines: Manuel Argüelles Linares.  
ANNEX I  
Coordenades del tancat que inclou els grups generadors de la central fotovoltaica  
  
PFV SAX I  
Vèrtexs del tancat (COORDENADES ETRS89, PROJECCIÓ UTM FUS 30)  
PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y  
1 676.909,20 4.270.093,38 59 931.646,15 4.269.721,04 83 100.627,26 4.269.418,35 92 127.432,56 4.269.879,63  
2 676.972,53 4.270.060,91 55 043.959,68 4.269.702,59 99 014.414,34 4.269.479,24 43 434.637,99 4.269.903,93  
3 676.998,76 4.270.046,56 76 026.144,72 4.269.685,84 39 442.222,73 4.269.502,73 49 643.760,90 4.269.921,36  
4 677.042,18 4.270.012,75 98 370.920,42 4.269.661,28 34 452.501,71 4.269.508,81 19 560.367,22 4.269.931,09  
5 677.060,99 4.269.997,94 73 619.884,30 4.269.635,91 47 027.518,87 4.269.513,63 77 905.526,00 4.269.942,75  
6 677.056,04 4.269.984,43 28 243.866,45 4.269.623,31 53 354.476,43 4.269.523,85 25 059.420,35 4.269.972,89  
7 677.035,64 4.269.937,97 85 897.794,32 4.269.607,22 16 249.133,90 4.269.540,08 18 795.825,13 4.270.002,87  
8 676.933,86 4.269.920,49 61 543.667,43 4.269.574,71 35 016.948,98 4.269.567,38 70 488.730,61 4.270.041,06  
9 676.856,31 4.269.910,48 09 966.867,96 4.269.549,22 84 997.206,62 4.269.586,81 18 013.154,12 4.270.066,34  
15 229.261,31 4.269.898,17 29 856.714,97 4.269.529,64 72 481.830,54 4.269.595,00 63 082.272,00 4.270.102,55  
79 567.177,58 4.269.897,73 22 234.597,21 4.269.504,70 33 540.668,62 4.269.605,23 53 298.652,10 4.270.140,44  
73 042.432,15 4.269.842,19 64 522.358,11 4.269.460,57 51 766.537,23 4.269.615,15 09 597.766,82 4.270.139,58  
81 086.309,46 4.269.824,58 34 764.939,39 4.269.428,49 22 125.403,07 4.269.638,06 21 852.849,04 4.270.131,80  
80 925.018,39 4.269.805,91 16 408.151,98 4.269.368,48 22 939.050,80 4.269.667,58 29 836.885,83 4.270.129,94  
00 546.325,86 4.269.802,24 52 898.970,05 4.269.367,53 81 550.491,00 4.269.707,82 71 421.144,35 4.270.106,29  
68 565.174,26 4.269.789,79 17 928.600,63 4.269.362,01 67 522.541,24 4.269.748,37 87 469.103,41 4.270.095,54  
16 020.687,86 4.269.777,93 87 856.227,56 4.269.361,48 54 595.626,37 4.269.788,82 21 143.079,77 4.269.880,31  
21 257.799,27 4.269.775,88 13 969.600,87 4.269.360,27 06 358.511,42 4.269.814,40 08 889.355,98 4.269.880,35  
05 218.568,91 4.269.760,93 93 583.420,02 4.269.360,16 98 666.181,00 4.269.832,67 51 612.194,52 4.269.880,25  
44 376.026,62 4.269.742,94 07 431.324,62 4.269.364,67 76 110.102,90 4.269.848,82 66 552.188,67 4.269.905,73  
  
  
PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y  
56 727.904,71 4.269.905,34 877 962.382,28 4.270.256,73 562 463.842,65 4.270.340,09 984 688.757,88 4.270.147,49  
51 056.626,22 4.269.926,57 984 732.427,93 4.270.297,58 452 631.842,85 4.270.340,30 735 773.728,84 4.270.117,98  
34 784.759,40 4.269.927,98 050 248.462,50 4.270.338,75 711 094.844,86 4.270.339,76 907 678.728,81 4.270.117,95  
95 991.944,92 4.269.943,28 512 204.462,62 4.270.338,61 867 241.845,02 4.270.339,04 703 043.695,26 4.270.095,65  
36 894.157,35 4.269.943,45 697 420.481,63 4.270.361,69 220 282.861,99 4.270.311,99 488 761.671,89 4.270.079,21  
93 158.396,52 4.269.976,08 240 671.578,15 4.270.361,03 366 158.862,00 4.270.311,59 204 183.647,90 4.270.062,96  
31 458.012,05 4.269.978,41 518 755.578,15 4.270.361,80 472 479.865,58 4.270.301,72 957 683.624,16 4.270.041,81  
29 034.223,37 4.269.993,14 929 915.636,07 4.270.362,19 436 593.871,08 4.270.287,34 591 379.607,79 4.270.023,69  
24 026.325,48 4.269.993,65 372 831.636,09 4.270.362,89 272 420.883,09 4.270.260,12 709 939.597,15 4.270.005,96  
58 167.039,12 4.270.025,51 455 486.642,24 4.270.362,57 981 242.882,82 4.270.259,52 160 962.586,48 4.269.987,28  
74 816.121,45 4.270.048,07 888 454.659,07 4.270.345,20 417 596.874,24 4.270.250,38 293 454.586,47 4.269.987,28  
84 129.824,81 4.270.048,34 328 796.684,24 4.270.331,65 562 682.857,59 4.270.232,05 733 438.572,83 4.269.966,42  
92 173.064,86 4.270.105,84 132 937.710,98 4.270.331,23 092 777.844,32 4.270.216,71 031 031.572,82 4.269.966,41  
88 225.601,38 4.270.105,84 570 341.734,67 4.270.333,55 432 358.844,31 4.270.216,95 585 833.551,96 4.269.938,77  
03 813.998,58 4.270.133,96 129 709.776,65 4.270.344,96 599 651.827,52 4.270.201,71 788 049.551,88 4.269.938,70  
11 735.473,87 4.270.134,84 794 799.776,70 4.270.344,22 797 101.827,51 4.270.201,82 579 331.505,31 4.269.906,52  
74 282.143,31 4.270.153,32 106 300.801,01 4.270.344,71 919 811.798,10 4.270.178,55 063 626.348,24 4.269.783,57  
89 453.705,52 4.270.201,35 345 256.801,01 4.270.344,19 169 997.798,10 4.270.178,99 000 639.348,23 4.269.783,56  
48 634.028,34 4.270.219,82 782 219.808,33 4.270.344,47 101 314.785,86 4.270.170,71 185 607.325,83 4.269.761,85  
596 574.584,55 4.270.254,52 866 252.808,34 4.270.344,02 437 355.778,24 4.270.164,88 645 297.291,65 4.269.722,38  
  
  
PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y PUNT POSICIÓ X POSICIÓ Y  
039 641.390,92 4.269.691,77 806 516.547,86 4.269.424,49 695 450.432,59 4.269.533,00 724 739.776,77 4.269.880,31  
657 760.259,48 4.269.669,81 703 730.513,61 4.269.413,85 915 081.436,50 4.269.562,92 147 834.481,63 4.270.361,03  
194 210.363,07 4.269.641,10 097 511.492,49 4.269.407,90 657 841.443,31 4.269.575,14 597 230.481,59 4.270.361,02  
060 361.461,49 4.269.615,28 377 005.492,49 4.269.407,58 139 681.633,03 4.269.574,80 633 915.481,67 4.270.361,04  
978 905.778,39 4.269.515,12 496 554.475,56 4.269.403,58 753 194.632,79 4.269.593,46 140 608.481,63 4.270.361,03  
545 580.735,88 4.269.509,60 671 703.460,42 4.269.398,55 554 091.633,00 4.269.593,62   
251 121.139,05 4.269.508,64 663 857.460,42 4.269.398,85 936 172.645,19 4.269.607,01   
649 504.450,79 4.269.506,27 890 877.437,07 4.269.391,59 706 662.645,19 4.269.607,02   
482 568.411,81 4.269.499,27 740 048.420,88 4.269.386,86 090 502.662,00 4.269.622,50   
880 703.175,93 4.269.471,29 650 568.404,04 4.269.380,73 604 682.670,44 4.269.635,61   
591 328.842,92 4.269.471,04 275 499.387,84 4.269.374,39 138 416.670,44 4.269.635,61   
613 697.459,87 4.269.451,18 183 615.376,46 4.269.370,55 769 714.683,67 4.269.653,96   
993 858.040,86 4.269.451,98 051 762.362,51 4.269.389,08 792 746.691,42 4.269.668,62   
783 422.564,91 4.269.451,84 510 853.320,63 4.269.447,68 165 708.691,16 4.269.710,45   
175. 675.652,28 4.269.444,35 461 890.321,45 4.269.470,91 196 438.685,22 4.269.739,68   
320 483.351,25 4.269.444,77 305 522.372,20 4.269.496,46 209 652.671,13 4.269.773,51   
282 546.290,59 4.269.443,70 617 370.372,27 4.269.496,08 422 162.671,10 4.269.773,67   
323 607.926,11 4.269.443,83 877 022.398,66 4.269.510,66 406 950.671,19 4.269.834,26   
222 156.470,21 4.269.440,75 674 991.403,29 4.269.518,14 661 067.748,43 4.269.834,63   
314 380.188,88 4.269.430,61 476 905.403,52 4.269.518,43 601 000.748,13 4.269.866,49   
  
  
  
  
\* \* \* \* \*  
  
ANEXO I  
Coordenadas del vallado que incluye los grupos generadores de la central fotovoltaica  
  
PFV SAX I  
Vértices del vallado (coordenadas ETRS89, proyección UTM huso 30)  
PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y  
1 676.909,20 4.270.093,38 27 546.493,15 4.269.721,04 33 648.149,26 4.269.418,35 98 625.222,56 4.269.879,63  
2 676.972,53 4.270.060,91 98 915.800,68 4.269.702,59 62 289.872,34 4.269.479,24 35 122.554,99 4.269.903,93  
3 676.998,76 4.270.046,56 21 017.419,72 4.269.685,84 19 906.224,73 4.269.502,73 36 876.015,90 4.269.921,36  
4 677.042,18 4.270.012,75 67 561.286,42 4.269.661,28 67 920.963,71 4.269.508,81 08 582.363,22 4.269.931,09  
5 677.060,99 4.269.997,94 71 518.766,30 4.269.635,91 45 329.193,87 4.269.513,63 14 861.437,00 4.269.942,75  
6 677.056,04 4.269.984,43 00 479.978,45 4.269.623,31 08 941.326,43 4.269.523,85 48 950.796,35 4.269.972,89  
7 677.035,64 4.269.937,97 69 235.237,32 4.269.607,22 97 558.884,90 4.269.540,08 26 341.379,13 4.270.002,87  
8 676.933,86 4.269.920,49 78 283.061,43 4.269.574,71 91 178.957,98 4.269.567,38 34 114.512,61 4.270.041,06  
9 676.856,31 4.269.910,48 53 772.967,96 4.269.549,22 23 404.758,62 4.269.586,81 88 769.836,12 4.270.066,34  
68 817.183,31 4.269.898,17 27 455.584,97 4.269.529,64 35 597.936,54 4.269.595,00 07 443.538,00 4.270.102,55  
38 155.374,58 4.269.897,73 99 627.733,21 4.269.504,70 31 896.220,62 4.269.605,23 04 118.856,10 4.270.140,44  
71 202.941,15 4.269.842,19 69 224.993,11 4.269.460,57 59 050.601,23 4.269.615,15 11 897.606,82 4.270.139,58  
99 009.332,46 4.269.824,58 82 459.145,39 4.269.428,49 01 273.859,07 4.269.638,06 27 613.992,04 4.270.131,80  
68 928.476,39 4.269.805,91 80 744.654,98 4.269.368,48 16 417.719,80 4.269.667,58 11 429.783,83 4.270.129,94  
43 487.518,86 4.269.802,24 21 707.903,05 4.269.367,53 36 238.169,00 4.269.707,82 33 530.181,35 4.270.106,29  
29 614.390,26 4.269.789,79 68 439.748,63 4.269.362,01 63 810.412,24 4.269.748,37 21 174.025,41 4.270.095,54  
78 421.791,86 4.269.777,93 93 549.477,56 4.269.361,48 24 338.501,37 4.269.788,82 62 121.214,77 4.269.880,31  
05 966.430,27 4.269.775,88 27 958.291,87 4.269.360,27 21 434.634,42 4.269.814,40 66 703.901,98 4.269.880,35  
87 094.358,91 4.269.760,93 47 122.842,02 4.269.360,16 29 184.025,00 4.269.832,67 37 519.319,52 4.269.880,25  
69 113.208,62 4.269.742,94 71 620.821,62 4.269.364,67 36 816.021,90 4.269.848,82 68 704.427,67 4.269.905,73  
  
  
PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y  
65 515.719,71 4.269.905,62 030 488.382,28 4.270.256,43 243 477.842,65 4.270.340,49 639 456.757,88 4.270.147,49  
75 067.580,22 4.269.926,36 652 911.427,93 4.270.297,19 192 495.842,85 4.270.340,49 718 166.728,84 4.270.117,98  
38 530.353,40 4.269.927,67 592 201.462,50 4.270.338,28 239 785.844,86 4.270.339,47 463 664.728,81 4.270.117,95  
93 474.549,92 4.269.943,22 044 295.462,62 4.270.338,45 243 610.845,02 4.270.339,20 046 111.695,26 4.270.095,65  
16 639.044,35 4.269.943,60 129 183.481,63 4.270.361,37 040 894.861,99 4.270.311,38 555 907.671,89 4.270.079,21  
63 103.266,52 4.269.976,51 696 711.578,15 4.270.361,68 595 682.862,00 4.270.311,92 442 167.647,90 4.270.062,96  
34 779.448,05 4.269.978,76 135 297.578,15 4.270.361,25 108 825.865,58 4.270.301,07 182 074.624,16 4.270.041,81  
33 454.878,37 4.269.993,60 514 024.636,07 4.270.362,67 722 233.871,08 4.270.287,28 019 276.607,79 4.270.023,69  
58 156.148,48 4.269.993,12 278 595.636,09 4.270.362,63 006 195.883,09 4.270.260,34 803 245.597,15 4.270.005,96  
63 463.918,12 4.270.025,74 267 316.642,24 4.270.362,59 889 467.882,82 4.270.259,20 420 951.586,48 4.269.987,28  
30 941.578,45 4.270.048,64 052 378.659,07 4.270.345,49 905 719.874,24 4.270.250,75 376 158.586,47 4.269.987,28  
27 430.160,81 4.270.048,59 978 464.684,24 4.270.331,19 091 280.857,59 4.270.232,66 315 549.572,83 4.269.966,42  
98 565.041,86 4.270.105,52 388 863.710,98 4.270.331,61 458 400.844,32 4.270.216,31 927 374.572,82 4.269.966,41  
06 933.106,38 4.270.105,46 294 333.734,67 4.270.333,97 650 448.844,31 4.270.216,96 061 690.551,96 4.269.938,77  
37 429.785,58 4.270.133,56 516 155.776,65 4.270.344,30 472 742.827,52 4.270.201,72 962 178.551,88 4.269.938,70  
88 882.098,87 4.270.134,40 746 872.776,70 4.270.344,25 144 503.827,51 4.270.201,86 518 374.505,31 4.269.906,52  
47 967.737,31 4.270.153,00 391 165.801,01 4.270.344,67 481 460.798,10 4.270.178,97 162 831.348,24 4.269.783,57  
51 154.013,52 4.270.201,22 601 643.801,01 4.270.344,22 157 580.798,10 4.270.178,29 312 506.348,23 4.269.783,56  
83 321.028,34 4.270.219,47 095 033.808,33 4.270.344,11 724 238.785,86 4.270.170,52 103 877.325,83 4.269.761,85  
579 171.135,55 4.270.254,97 391 999.808,34 4.270.344,39 349 075.778,24 4.270.164,62 919 872.291,65 4.269.722,38  
  
  
PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y PUNTO POSICIÓN X POSICIÓN Y  
651 271.775,92 4.269.691,04 646 485.547,86 4.269.424,52 840 204.432,59 4.269.533,72 895 822.776,77 4.269.880,31  
681 883.630,48 4.269.669,18 539 741.513,61 4.269.413,52 830 731.436,50 4.269.562,48 439 684.481,63 4.270.361,03  
146 187.936,07 4.269.641,37 383 605.492,49 4.269.407,25 385 615.443,31 4.269.575,49 750 111.481,59 4.270.361,02  
026 237.981,49 4.269.615,93 978 257.492,49 4.269.407,14 069 121.633,03 4.269.574,97 128 017.481,67 4.270.361,04  
257 040.244,39 4.269.515,83 517 066.475,56 4.269.403,02 772 258.632,79 4.269.593,80 656 414.481,63 4.270.361,03  
161 753.242,88 4.269.509,09 041 951.460,42 4.269.398,21 212 449.633,00 4.269.593,62   
822 987.319,05 4.269.508,59 602 358.460,42 4.269.398,97 072 356.645,19 4.269.607,01   
903 824.616,79 4.269.506,39 567 758.437,07 4.269.391,29 485 066.645,19 4.269.607,02   
558 913.192,81 4.269.499,27 516 242.420,88 4.269.386,03 986 725.662,00 4.269.622,50   
881 294.722,93 4.269.471,45 976 887.404,04 4.269.380,01 264 097.670,44 4.269.635,61   
214 218.280,92 4.269.471,76 817 890.387,84 4.269.374,48 755 447.670,44 4.269.635,61   
883 564.142,87 4.269.451,65 813 985.376,46 4.269.370,61 546 140.683,67 4.269.653,96   
979 129.899,86 4.269.451,30 687 697.362,51 4.269.389,32 102 479.691,42 4.269.668,62   
378 656.443,91 4.269.451,88 687 804.320,63 4.269.447,22 780 595.691,16 4.269.710,45   
632 085.529,28 4.269.444,45 477 610.321,45 4.269.470,01 540 536.685,22 4.269.739,68   
304 775.088,25 4.269.444,13 710 720.372,20 4.269.496,82 522 581.671,13 4.269.773,51   
159 559.894,59 4.269.443,57 439 223.372,27 4.269.496,93 363 554.671,10 4.269.773,67   
432 302.135,11 4.269.443,80 350 772.398,66 4.269.510,62 847 159.671,19 4.269.834,26   
366 412.459,21 4.269.440,53 673 644.403,29 4.269.518,74 343 865.748,43 4.269.834,63   
492 183.088,88 4.269.430,29 686 034.403,52 4.269.518,93 433 809.748,13 4.269.866,49