Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5123, del 27-10-2005 (2005/11946)

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2005, del director general de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV entre la ST Chiva y la ST Vilamarxant, en el tramo comprendido entre los apoyos n.º 33 al n.º 55 de la línea Buñol-L'Eliana-Torrent y del apoyo nº 55 al nº 9 de la línea Vilamarxant a Buñol-Torrent-Paterna, en los términos municipales de Chiva, Cheste y Vilamarxant, en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública (ATLINE /2000/32).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5123

Fecha DOGV
:   27-10-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/11725


Fecha del documento
:   03-10-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Vilamarxant
    * Chiva
    * Cheste
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2005, del director general de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV entre la ST Chiva y la ST Vilamarxant, en el tramo comprendido entre los apoyos nº 33 al nº 55 de la línea Buñol-L'Eliana-Torrent y del apoyo nº 55 al nº 9 de la línea Vilamarxant a Buñol-Torrent-Paterna, en los términos municipales de Chiva, Cheste y Vilamarxant, en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública (ATLINE /2000/32). [2005/M11324]  
Visto el escrito presentado en fecha 19 de enero de 2000 por Iberdrola Ingeniería y Consultoría, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en la avenida de Burgos, 8, B, 28207 Madrid, en representación de Iberdrola, SA., ante el servicio competente en materia de energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV entre la ST Chiva y la ST Vilamarxant, en el tramo comprendido entre los apoyos nº 33 al nº 55 de la línea Buñol-L'Eliana-Torrent y del apoyo nº 55 al nº 9 de la línea Vilamarxant a Buñol-Torrent-Paterna, en los términos municipales de Chiva, Cheste y Vilamarxant, en la provincia de Valencia, se apruebe el proyecto de ejecución y se declare en concreto su utilidad pública. Al mencionado escrito se adjuntaba el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por el ingeniero industrial Alfonso Sánchez Brizuela y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete, demarcación de Valencia, en fecha 13 de diciembre de 1999.  
Resultando que se ha realizado la información pública prevista en el artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y respecto de las parcelas que en la relación de bienes y derechos afectados se indican en los artículo 52 y 53 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 11 de enero de 2005, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 1 de febrero de 2005 y en el diario de prensa Las Provincias del día 2 de mayo de 2005, así como expuesta en los tablones de edictos de los ayuntamientos afectados.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los ayuntamientos afectados por el proyecto, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico. En contestación a dicho escrito, las entidades locales afectadas informaron, en síntesis, lo siguiente:  
El Ayuntamiento de Chiva manifestó en su informe, como único condicionante, la imposición al contratista de las obras de las condiciones de seguridad contenidas en la ordenanza reguladora de edificios y obras, así como las contempladas en el estudio de seguridad y salud.  
El Ayuntamiento de Cheste emite informe desfavorable al trazado propuesto por la empresa peticionaria por cuanto no se han efectuado consultas previas para poder ajustar el trazado de forma consensuada para paliar la incidencia sobre zonas de desarrollo urbanístico a corto y medio plazo e igualmente por no tener en cuenta que el trazado de la línea atraviesa la lagunación prevista por la Confederación Hidrográfica del Júcar en su proyecto de laminación de avenidas y gestión de los recursos hídricos en la cuenca alta y media de la albufera de Valencia.  
El Ayuntamiento de Vilamarxant realiza una serie de consideraciones medioambientales, comunicando su disconformidad con la instalación proyectada y solicitando que el peticionario proponga una traza del tendido fuera del área de amortiguación de impactos del Paraje Natural Municipal de Les Rodanes, o en su defecto, una batería de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que hagan aceptable la instalación y un programa de vigilancia ambiental que garantice que la afección sobre el medio sea la menor posible.   
Resultando que remitidas al solicitante los condicionados presentados por los ayuntamientos referidos, manifestó en síntesis lo siguiente:  
Respecto del remitido por el Ayuntamiento de Chiva, mostró su conformidad con el contenido del mismo.  
En cuanto al informe del Ayuntamiento de Cheste, se contesta que el trazado del segundo circuito que se solicita es el mismo que ya existe en ese término municipal, no produciéndose nuevas afecciones o modificaciones, ni cruzamientos nuevos, que permitirá garantizar los estándares de calidad en el suministro eléctrico en la zona, así como aprovechar la infraestructura eléctrica ya existente evitando la duplicidad de líneas.  
Respecto del remitido por el Ayuntamiento de Vilamarxant, vino a manifestar que el trazado del segundo circuito que se pretende con la instalación proyectada es el mismo que ya existe en ese término municipal, no produciéndose nuevas afecciones o modificación de ningún tipo, ni produciendo nuevos o diferentes cruzamientos a los ya existentes. Que en cuanto a la posible afección de la avifauna, la empresa no tiene inconveniente alguno en señalizar los cables de tierra en aquellos tramos más conflictivos y que respecto a la afección de las vías pecuarias se solicitará la correspondiente autorización.  
Resultando que trasladadas nuevamente a los ayuntamientos citados la contestación de la empresa peticionaria, todos ellos informaron favorablemente a la instalación proyectada.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
RENFE, Mantenimiento de Infraestructuras, sin que figure en el expediente contestación alguna pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
Servicio Territorial de Carreteras de Valencia de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, que habiendo solicitado datos y documentos diversos, por el Servicio Territorial de Energía se comunicó que los mismos no están incluidos en el procedimiento reglado.  
No figura en el expediente contestación alguna posterior pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial.  
Confederación Hidrográfica del Júcar, accediendo a lo solicitado y condicionando de forma específica el que por indicación del Área de Explotación de la Dirección Técnica se informa que está en fase de redacción el proyecto de encauzamiento de Chiva, por lo que no es posible determinar en este momento las secciones finales del encauzamiento de dicho cauce, por tanto, la autorización se concede provisionalmente, condicionada a que cuando se redacte dicho proyecto de encauzamiento y se lleve a ejecución, el interesado ajustará, a su costa y si fuera necesario, las modificaciones que fueran precisas, debiendo respetar las directrices que se le marquen en ese momento desde la Dirección Técnica de la Confederación, para que sus obras sean compatibles con las del estado.  
Telefónica de España, SA contesta manifestando que no existe reparo alguno a la ejecución de los trabajos.  
Resultando que remitidas al solicitante los condicionados presentados por los organismos referidos, prestó su conformidad al contenido de los mismos, solicitando se continúe el trámite para acceder a la solicitud planteada.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, se ofició a los ayuntamientos afectados por el proyecto solicitando informe sobre la adaptación del mismo al planeamiento urbanístico vigente.  
Se informó por parte de las entidades locales con idéntico contenido al expresado en el informe previsto por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, anteriormente expresado.  
Resultando que como antecedentes del proyecto presentado figuran los siguientes:  
La instalación de la línea existente entre el apoyo nº 157 de la línea L'Eliana-Torrent a la ST Buñol fue autorizada y declarada de utilidad pública por la Dirección General de Energía del Ministerio de Industria y Energía en fecha 31 de octubre de 1975, y su Acta de Puesta en Marcha de fecha 22 de enero de 1976.  
La instalación de la línea existente entre la ST de Chiva y la línea Buñol-L'Eliana-Torrent fue autorizada y declarada de utilidad pública por la Dirección General de Energía del Ministerio de Industria y Energía en fecha 9 de julio de 1979 y su Acta de Puesta en Marcha, en fecha 11 de septiembre de 1979.  
La instalación de la línea entre la ST Vilamarxant a la línea Buñol-Torrent-Paterna autorizada y declarada de utilidad pública en fecha 10 de marzo de 1995, así como el Acta de Puesta en Marcha de fecha 27 de septiembre de 1995.  
Resultando que consta en el expediente contestación efectuada por la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio de la Conselleria de Medio Ambiente de fecha 2 de noviembre de 1999 a petición de la consulta efectuada por Iberdrola Ingeniería y Consultoría, en relación con la línea que se va a autorizar, de la que, del contenido que en la misma figura, se transcriben las siguientes conclusiones:  
«Por tanto se considera que la instalación del segundo circuito de la mencionada línea no se encuentra sujeto a la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental y Reglamento aprobado por Decreto 162/1990, máxime cuando alguna de las afecciones más importantes en la instalación de la línea como creación de accesos, eliminación de vegetación, impacto paisajístico, etcétera, se originaron con la fecha de autorización de la línea.  
Sin embargo, se recuerda que en la fase de ejecución no se abrirán accesos nuevos debiéndose utilizar los existente o creados en su día, recordándoles que la apertura de caminos nuevos en terreno forestal se encuentra sujeto al procedimiento de declaración de impacto ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la mencionada Ley de Impacto Ambiental».  
Resultando que por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia se comunicó a la empresa peticionaria de la necesidad de certificar acerca del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, por no encontrase el proyecto presentado dentro de los supuestos de las limitaciones a la constitución de la servidumbre de paso previstas en el mismo.  
Visto el escrito de 29 de diciembre de 2003 presentado por la empresa peticionaria, al que se adjunta certificación firmada por el ingeniero industrial, Javier Arroyo Caballero, visada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Valencia en fecha 24 de septiembre de 2003, mediante la que se expresa que el proyecto sometido a aprobación, tomando en consideración la anchura de la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables incrementada a ambos lados con las distancias mínimas exigibles entre dicha proyección y los edificios y construcciones cercanos, cumplimenta las prescripciones establecidas en el artículo 35.2 del Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Resultando que, de acuerdo con el proyecto la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es garantizar el suministro en la zona con una implantación importante en la demanda de empresas industriales y comerciales, así como la mejora en la calidad de servicio dada la antigüedad y limitación de potencia de la mencionada línea actual existente.  
Visto el escrito, de fecha 13 de septiembre de 2005, del jefe del Servicio Territorial de Energía de Valencia en el que se remite el expediente y se declara que el mismo ha seguido los trámites establecidos en la legislación aplicable a la instalación objeto de la presente autorización.  
Resultando que la resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 27 de marzo de 2001 por la que procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana a nombre de Iberdrola, SA a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA en los registros administrativos de dicha Conselleria.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallados y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana; y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en relación, éste último, con la disposición transitoria que contiene.  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme el artículo 16 del Decreto 118/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.   
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU la instalación del segundo circuito de la línea eléctrica a 132 kV entre la ST Chiva y la ST Vilamarxant, en el tramo comprendido entre los apoyos nº 33 al nº 55 de la línea Buñol-L'Eliana-Torrent y del apoyo nº 55 al nº 9 de la línea Vilamarxant a Buñol-Torrent-Paterna, en los términos municipales de Chiva, Cheste y Vilamarxant, en la provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
Origen de la línea: apoyo nº 33 de la línea Buñol-L'Eliana-Torrent, en el término municipal de Chiva.  
Fin de la línea: apoyo nº 9 de la línea Vilamarxant a Buñol-L'Eliana-Paterna, en el término municipal de Vilamarxant.  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
Tipología constructiva: aérea.  
Potencia máxima a transportar: 131 MVA.  
Número de circuitos: uno.  
Conductores: aluminio-acero de 281,1 mm² de sección total, tipo LA-280.(LA-HAWK)  
Aislamiento: cadena de aisladores compuestos tipo U100BS, de 675 kV de tensión soportada al choque y 360 kV de tensión soportada bajo lluvia.  
Longitud total: 9.662 m.  
Presupuesto total: 240.878,46 euros.  
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial Alfonso Sánchez Brizuela y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete, Demarcación de Valencia, en fecha 13 de diciembre de 1999, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. Iberdrola deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 3 de octubre de 2005. El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.