Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9617, del 14-06-2023 (2023/6340)

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2022, del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, para el alta de la subestación transformadora denominada ST Alcalatén, de tensiones 132/20kV, en el término municipal de L'Alcora. (Expediente ATASCT/2018/47/12).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9617

Fecha DOGV
:   14-06-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2023/6340


Fecha del documento
:   10-11-2022

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2022, del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, para el alta de la subestación transformadora denominada ST Alcalatén, de tensiones 132/20kV, en el término municipal de L'Alcora. (Expediente ATASCT/2018/47/12). [2023/6340]  
  
  
Presentada solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, relativa a la instalación eléctrica abajo indicada y con base en los siguientes:  
  
Hechos  
Primero. En fecha 13 de septiembre de 2019, se inicia el expediente ATASCT/2018/47/12, previa solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ahora denominada I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con CIF M38931836, presentada en este servicio territorial.  
Segundo. En fecha 13 de septiembre de 2019, se presenta la liquidación de la tasa correspondiente.  
Tercero. Ha sido realizada la información pública, a que hace referencia el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, que son competencia de la Generalitat Valenciana, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón en fecha 6 de agosto de 2019, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en fecha 8 de agosto de 2019, el periódico Mediterráneo, en fecha 28 de agosto de 2019, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Onda en fecha 17 de julio de 2019, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de L'Alcora en fecha 22 de julio de 2019, no habiéndose presentado alegación alguna durante el período de información pública de la solicitud presentada.  
Cuarto. En fecha de firma 5 de julio de 2022, se emite resolución de declaración de impacto ambiental, conjunta con el ATLINE/2018/143/12, por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, referencia 121/3166-BHB, en sentido aceptable a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, al proyecto de la línea eléctrica línea eléctrica a 132kV de doble circuito, ST Corral del Cuervo - ST Alcalaten, en los términos municipales de Onda y L'Alcora (Castellón), siempre que los mismos se desarrollen de acuerdo con lo establecido en el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico y el resto de la documentación presentada y de conformidad con las condiciones en este incluidas.  
Quinto. El proyecto presenta un trazado concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, reuniendo por tanto las condiciones previstas en el artículo 143 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
De conformidad con el proyecto presentado, la instalación de eléctrica cumple con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentariamente establecidas, lo que permite la aprobación del mismo sin perjuicio de la obligación de la mercantil peticionaria de indemnizar adecuadamente las afecciones que la ejecución del proyecto pueda ocasionar a terceros.  
Sexto. Examinada la documentación aportada, se emite propuesta de resolución favorable por la Sección de Energía.  
  
Fundamentos de derecho  
Primero. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.  
Segundo. Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana.  
Tercero. Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
Cuarto. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
Quinto. La instrucción de este procedimiento es competencia del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón según la Orden 10/2022, de 26 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo, mediante la que se desarrolla el Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la resolución corresponde a la persona titular de la Jefatura del citado Servicio Territorial.  
El jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, resuelve:  
  
Primero  
Otorgar al peticionario autorización administrativa previa de la instalación eléctrica que se indica:  
Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Emplazamiento de la instalación: coordenadas huso UTM:31; datum ETRS89: X= 738.685,00 Y= 4.438.921,00, término municipal de L'Alcora (Castellón).  
Proyecto: «Alta de la subestación transformadora ST Alcalatén, de potencia 132/20kV».  
Objeto de la autorización  
Relación de posiciones:  
\_\_\_ de 220 kV  
\_6\_ de 132 kV  
\_\_\_ de 66 kV  
\_\_\_ de 33 kV  
\_16\_ de 20 kV  
\_\_\_ de 0,4 kV  
Detalle de las posiciones:  
Sistema de 132 kV  
De intemperie, tecnología HIS, configuración en simple barra compuesto por:  
- Dos (2) posiciones Línea tipo HIS de intemperie, con interruptor  
- Una (1) posición de transformador de potencia T-1, tipo HIS de intemperie con interruptor  
- Una (1) posición de partición de barras tipo HIS de intemperie con interruptor  
- Dos (2) posiciones de medida convencionales de intemperie sin interruptor  
  
Máquinas  
- Un transformador de intemperie T-1 de capacidad 40 MVA y tensiones 132/21,5 kV  
  
Sistema de 20 kV  
Dos módulos de celdas ubicadas en el interior de un edificio, cada uno de ellos, con aislamiento en SF6, con una configuración de simple barra partida y compuesto por las siguientes posiciones:  
  
Módulo 1  
- Cuatro (4) posiciones línea  
- Una (1) posición de transformador  
- Una (1) posición de servicios auxiliares  
- Una (1) posición de medida  
- Una (1) posición de partición  
- Una (1) posición de unión  
Módulo 2  
- Cuatro (4) posiciones línea  
- Una (1) posición de medida  
- Una (1) posición de partición  
- Una (1) posición de unión  
Sistemas auxiliares  
- Un transformador de servicios auxiliares de 250 kVA, relación 21,5/0,420-0,242 kV/kV.  
- Una reactancia trifásica 9470 D-83 segundos, en serie con resistencia monofásica de puesta a tierra de 262 X-49 segundos.  
- Edificios: Uno para control con dos salas separadas (sala de control y sala de comunicaciones) y dos edificios diáfanos, en una sola planta, prefabricados de hormigón para ubicar los módulos 1 y 2 de celdas de 20 kV  
  
Características principales:  
Núm. de registro de subestaciones y centros de transformación: ---  
Tipo: Subestación transformadora, de tecnología HIS y aislamiento SF6.  
Presupuesto: 2.721.069,37 euros  
  
Segundo  
Otorgar al peticionario autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución de la instalación. En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, y, en su caso, anexos técnicos posteriores al mismo aportados.  
2. El peticionario deberá tener en cuenta las prescripciones dispuestas en los reglamentos vigentes, así como los condicionados impuestos por los organismos afectados.  
3. El proyecto se desarrollará de conformidad con los condicionantes ambientales que se detallan en el informe de impacto ambiental, emitido con fecha 5 de julio de 2022, por la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental y con referencia 121/3159-WYG.  
4. El titular dará cuenta de la terminación de las obras mediante la presentación de la solicitud de autorización de explotación, en los términos establecidos en los artículos 12 ó 18 del Decreto 88/2005, según el tipo de instalación de que se trate.  
5. El titular dispone de un plazo de 12 meses contados desde la recepción de esta resolución para la presentación de la solicitud de autorización de explotación, pudiendo por razones justificadas solicitar prórrogas de este plazo, según lo establecido en el artículo 11.3 del Decreto 88/2005.  
6. En el caso de que, para finalizar la ejecución de la instalación objeto de proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, se procederá de acuerdo con las siguientes condiciones:  
· Presentación de solicitud de finalización de ejecución, a la que se acompañará el certificado de finalización parcial de obra, suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, acreditativo de que la parte de la instalación ya ejecutada es conforme a los reglamentos técnicos en la materia o, en su defecto, declaración responsable.  
· La finalización de la ejecución se realizará bajo la misma dirección de obra que la anterior certificación, y se ajustará a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.  
· La empresa distribuidora efectuará cuantas actuaciones considere necesarias de forma que quede garantizado tanto el mantenimiento de las condiciones reglamentarias de la propia red ya existente como la no perturbación a otras instalaciones o equipos.  
· Se deberá presentar en el plazo máximo de 10 días desde la completa ejecución de la instalación, la solicitud de autorización de explotación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005.  
· Transcurrido un mes desde que por este servicio territorial se diligenció y entregó el certificado de finalización parcial de obra sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión. Caso de que dicha instalación ya estuviera en tensión, el peticionario deberá proceder a su desconexión a la finalización de dicho plazo.  
3. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
4. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en Decreto 88/2005, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
5. Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana un extracto del contenido de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.  
La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y, en especial, la relativas a la ordenación del territorio y el medio ambiente.  
Podrá ser causa de revocación de esta resolución el incumplimiento de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas (C/ De La Democracia, 77 - 46659 València) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Castelló de la Plana, 10 de noviembre de 2022.- El jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas: Gerardo Nebot García.