Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9299, del 16-03-2022 (2022/2098)

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del transformador de potencia denominado T-3 de 75/65/22 MVA y relación 132/66/11 kV, por un transformador de potencia, denominado AT-9 de 80/80/25 MVA y relación 132/66/21.5 kV, y desmantelamiento del actual autotransformador denominado AT-4 de 20 MVA y relación 20.11.2010 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 400/220/132/66/20 kV denominada «ST Torrente», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Torrent, provincia de Valencia. Expediente de referencia ATASCT/2018/102/46 y ATRCCT/2019/10/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9299

Fecha DOGV
:   16-03-2022

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2022/2098


Fecha del documento
:   22-10-2021

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del transformador de potencia denominado T-3 de 75/65/22 MVA y relación 132/66/11 kV, por un transformador de potencia, denominado AT-9 de 80/80/25 MVA y relación 132/66/21.5 kV, y desmantelamiento del actual autotransformador denominado AT-4 de 20 MVA y relación 20.11.2010 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 400/220/132/66/20 kV denominada «ST Torrente», titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Torrent, provincia de Valencia. Expediente de referencia ATASCT/2018/102/46 y ATRCCT/2019/10/46. [2022/2098]  
  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 11 de julio de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó a través del registro telemático de la Generalitat Valenciana, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa previa para la modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del transformador de potencia denominado T-3 de 75/65/22 MVA y relación 132/66/11 kV, por un transformador de potencia, denominado AT-9 de 80/80/25 MVA y relación 132/66/21.5 kV, y el desmantelamiento del actual autotransformador AT-4 de 20 MVA y relación 20.11.2010 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 400/220/132/66/20 kV denominada «ST Torrente», ubicada en el término municipal de Torrent, provincia de Valencia, y  
- autorización administrativa de construcción de la referida modificación,  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- proyecto de ejecución para la modificación de la ST Torrente 400/220/132/66/20 kV de fecha mayo de 2018, acompañado de declaración responsable de la persona técnica competente proyectista de fecha 3 de julio de 2018,  
- declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y  
- «Hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica», de fecha 3 de julio de 2017, firmada por la persona técnica competente proyectista y titular de la instalación.  
Con fecha 20 de agosto de 2018, el solicitante acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado.  
Requerido por el Servicio Territorial la separata técnica del proyecto, para la obtención del pertinente condicionado técnico del Ajuntament de Torrent, la solicitante presenta telemáticamente la documentación reiteradas veces.  
En atención al requerimiento realizado por esta unidad administrativa en relación con el uso final del transformador sustituido T-3 (de 75 MVA, relación 132/66/11 kV, núm. serie C2242 y fabricado por SAVOISIENE) así como del autotransformador desmantelado AT-4 (de 20 MVA, relación 20/11/3 kV, núm. serie 61553 y fabricado por CENEMESA), la interesada, mediante escrito presentado telemáticamente en fecha 21 de julio de 2021, manifiesta, en síntesis, que el transformador T-3 será achatarrado, al no contemplarse su reutilización en otra instalación y que el autotransformador AT-4, fue retirado de la subestación «ST Torrente» e instalado provisionalmente, en la subestación ST Nou Moles, para la reposición del servicio por la avería sufrida en los transformadores T1 y T2 de dicha subestación según la comunicación telemática realizada al Servicio Territorial en fecha 2 de noviembre de 2019, debiendo permanecer en esta subestación hasta que se instale un transformador definitivo. Consta en esta administración la instrucción del expediente ATRCCT/2021/1/46 mediante el cual, entre otras actuaciones, se pretende instalar un transformador de potencia (T-2) 66/20-11 kV de 25 MVA de interior en la citada subestación ST Nou Moles, en sustitución del autotransformador AT-4, normalizando de esta forma, la situación provisional de este autotransformador. Junto con el escrito anterior, la interesada aporta anexo de ampliación del Estudio de Gestión de Residuos al no incluirse las tareas de achatarramiento del transformador T-3 y tasa complementaria relativa al incremento del presupuesto con motivo de gestión de dicho residuo. Estas tareas de achatarramiento han sido valoradas por la interesada con un coste de siete mil novecientos diez euros (7.910 ?) por lo que el presupuesto total de ejecución de esta actuación asciende a ochocientos siete mil ciento diecisiete euros con cuarenta y un céntimos (807.117,41 ?).  
Asimismo, en el mismo requerimiento anterior se solicitó, se aclarara la discrepancia existente en la relación de transformación del autotransformador AT-4 indicada en el proyecto técnico presentado (20/11/3 kV), esquema unifilar núm. 346.010 incluido en el proyecto (20/3 MVA) y resolución emitida por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia correspondiente al expediente ATASCT/2016/993/46 (20/11 kV). A este respecto, la interesada manifiesta que la relación de transformación correcta es 20.11.2010 kV al tratarse de un error la indicada en el proyecto presentado, aportando, para ello, esquemas unifilares actualizados.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud fue inicialmente abierto bajo el expediente de referencia ATASCT/2018/102/46, si bien, en atención al alcance de lo solicitado, esto es, la modificación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de una subestación existente se procedió a abrir un nuevo expediente bajo la referencia ATRCCT/2019/10/46, incoado al efecto por el entonces Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
La instalación de distribución de energía eléctrica para la que se solicita autorización se sitúa junto al pkm 1, de la CV-36 Carretera de Torrent a Albal, sentido València, en el término municipal de Torrent, concretamente en el interior de la subestación transformadora de distribución existente «ST Torrente 400/220/132/66/20 kV, en la parcela con referencia catastral: 10917U643842972032HF, y con coordenadas georreferenciadas UTM (Huso 30, ETRS89) siguientes: X: 719283,2/ Y: 4367058,8», titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, como así consta en el proyecto técnico de ejecución.  
  
Consta como último antecedente de la subestación:  
- Resolución de fecha 27 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del transformador de potencia denominado T-2 de 75/65/22 MVA y relación 132/66/11 kV, por un autotransformador de potencia, denominado AT-8 de 80/64 MVA (ONAF/ONAN) - 25 MVA (del terciario compensador) y relación 132/66/21,5 kV (terciario compensador), y la adecuación de los sistemas de protección en la posición existente del sistema de 66 kV para el nuevo autotransformador AT-8, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 400/220/132/66/20 kV denominada «ST Torrente», titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, ubicada en el término municipal de Torrent, provincia de Valencia [Expediente ATASCT/2017/80/46].  
- Resolución de fecha 18 de diciembre de 2018, del entonces Servicio Territorial de Industria y Energía por la que se otorga autorización de explotación a la instalación de sustitución del transformador de potencia denominado T-2 por el autotransformador denominado AT-8 y del sistema de protección de 66 kV en ST Torrent, autorizadas mediante la resolución precitada instruida bajo el expediente de referencia ATASCT/2017/80/46.  
Con fecha 9 de julio de 2019, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 7 de agosto de 2019 (DOGV 8608),  
Asimismo, el proyecto ha sido expuesto para consulta pública en la siguiente dirección electrónica http://www.indi.gva.es/va/web/energia, en castellano y http://www.indi.gva.es/va/web/energia/valencia, en valenciano, en el apartado «Información pública».  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ajuntament de Torrent. Obra en el expediente notificación de ese ayuntamiento, en el que se transcribe el informe emitido por el ingeniero técnico industrial municipal, de fecha 17.09.2019, en el que se concluye no existir oposición a la ampliación planteada al realizarse sobre suelo de dominio privado, estableciendo, en caso de afectar a suelo de dominio público, el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la Ordenanza Municipal Reguladora de Zanjas, Calas en la Vía Pública de este Ayuntamiento.  
De conformidad con el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, la modificación objeto de esta autorización no requiere evaluación de impacto ambiental, al estimar que las modificaciones consistentes en la sustitución de equipos o aparamenta existente por otros análogos, no tendrán efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de acuerdo con los criterios indicados en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.  
La modificación planteada en el proyecto técnico presentado de la «ST Torrente» atinente a la presente resolución tiene por objeto, en síntesis, en:  
- modificación por renovación de 3 autoválvulas de 132 kV en la posición del actual T-3 132/66/21.5 Kv.  
- desmantelamiento y achatarramiento del transformador T-3, de 75/65/22 MVA y relación 132/66/11 kV  
- desmantelamiento del autotransformador de potencia (denominado AT-4), de 20 MVA y relación 20.11.2010 kV, y  
- instalación de un transformador (denominado AT-9), de 80/80/25 MVA (ONAF/ONAN) y relación 132/66/21.5 kV, en la posición y bancada que ocupaba el T-3, incluso adecuación de la bancada, no contemplándose ninguna modificación en el resto de las instalaciones.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada, entre otros motivos: por la antigüedad del transformador T-3, siendo esta, conforme a antecedentes, de 61 años desde su puesta en servicio en esta subestación; por la ampliación de potencia de inyección desde la red de 132 kV a la red de 66 kV, siendo desde esta última, donde se realiza la distribución a la gran mayoría de clientes industriales; y para atender el crecimiento vegetativo de la zona de Torrente y nuevas demandas de energía de esta zona. Por lo que respecta a la ampliación de potencia en 5 MVA, esta viene determinada por las potencias normalizadas actuales, en la que no se contemplan transformadores de 75 MVA, por lo que se requiere al inmediato superior que es de 80 MVA.  
A los efectos de su justificación debe indicarse que la modificación de la subestación de transformación «ST Torrente», objeto de la presente resolución, ha sido prevista en los Planes de Inversión trienales presentados por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, destacando concretamente:  
- En el Plan de inversión trienal 2017-2019, informado favorablemente por esta dirección general, se recogió la actuación denominada «Torrente ST. Sustituir TRAFO 3 132/66 kV - 75 MVA» (sic) en la subestación «ST Torrente», como inversión prevista para el 2019, código de obra 707880080, e inversión bruta de 823.938,77 ?, no habiendo información relativa a la participación de terceros en esta actuación.  
- En el Plan de inversión trienal 2020-2022, se actualiza la inversión bruta de la citada actuación a 984.672 ?, manteniéndose la fecha prevista de puesta en servicio para el 2019, y  
- En el Plan de inversión trienal 2022-2024, se mantiene la inversión bruta del anterior plan trienal, actualizando la fecha de puesta en servicio para el año 2021.  
Debe considerarse que la modificación solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata una renovación, llevada a cabo en el parque de distribución, existente y en servicio, de la «ST Torrente».  
Consta en el expediente propuesta del Servicio de Energía, la cual ha sido elevada por la Subdirección General de Energía y Minas a este centro directivo para su resolución.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración general del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 13 del Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado mediante la Orden 1/2021, de 6 de abril, y de conformidad con el Título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 7.1.a y b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que no será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, las modificaciones de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, no tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c. En relación con este pronunciamiento, se ha tenido en consideración el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones» de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (Tramitación NO telemática) - Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos).  
De acuerdo con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4 del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
De conformidad con lo dispuesto de la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan presentar una nueva solicitud.  
  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal para la modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del transformador de potencia denominado T-3 de 75/65/22 MVA y relación 132/66/11 kV, por un transformador de potencia, denominado AT-9 de 80/80/25 MVA y relación 132/66/21.5 kV, y desmantelamiento del actual autotransformador denominado AT-4 de 20 MVA y relación 20.11.2010 kV, de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora de 400/220/132/66/20 kV denominada «ST Torrente», ubicada en el término municipal de Torrent, provincia de Valencia (coordenadas UTM (Huso 30, ETRS89): X: 719283,2/ Y: 4367058,8), con el alcance que se relaciona a continuación:  
- desmantelamiento del autotransformador de potencia (denominado AT-4), de 20 MVA y relación 20.11.2010 kV, con núm. serie 61118 y fabricado por CENEMESA,  
- desmantelamiento y achatarramiento del transformador T-3, de 75/65/22 MVA y relación 132/66/11 kV, con núm. serie C2242 y fabricado por SAVOISIENE,  
- instalación de un (1) transformador de potencia, denominado AT-9, con las siguientes características:  
· en baño de aceite.  
· potencia nominal: 80/80/25 MVA  
· relación de transformación: 132/66/21,5 kV, provisto de cambiador de tomas en carga en el lado de Alta Tensión (Tensiones 132 ±9 x 1,467/ 66 kV con tensión por escalón 1.467 V y 19 posiciones en servicio),  
· tensión de cortocircuito para relación 132/66 kV: 11,5 %.  
· y grupo de conexión YNa0(d11),  
en la posición y bancada que ocupaba el transformador T-3 retirado, incluso adecuación de la bancada y sistema de tierras a las necesidades del AT-9,  
Se incluye la adecuación de estructura metálica, la renovación de cableado y actualización de cuadros de control y protección, y sustitución de tres autoválvulas (pararrayos) de 132 kV en la posición del actual T-3 132/66/21.5 kV.  
El presupuesto total del proyecto de modificación de la instalación objeto de la presente autorización es de ochocientos siete mil ciento diecisiete euros, con cuarenta y un céntimos (807.117,41 ?), valor al que asciende el proyecto de ejecución, y sin perjuicio del valor de inversión bruta (984.672 ?) consignado en el Plan de Inversión Trienal 2020-2022, tal y como se ha indicado en los antecedentes.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción de los elementos y/o partes de la instalación del proyecto técnico de ejecución de fecha mayo de 2018, redactado por persona técnica titulada competente y acompañado de declaración responsable de fecha 3 de julio de 2018, presentado para la construcción de la modificación de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de seis (6) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
El transformador de potencia autorizado por la presente deberá cumplir con las prescripciones del Reglamento (UE) Núm. 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes (DOUE L 152/1, del 25.5.2014), debiendo aportar la documentación acreditativa correspondiente al solicitar la autorización de explotación ante el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta Dirección General o del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV número 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
8. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia lo comunicará a esta dirección general.  
9. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 22 de octubre de 2021.- La directora general de Industria, Energía y Minas: M.ª Empar Martínez Bonafé.