Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5097, del 21-09-2005 (2005/10961)

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2005, del director general de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar) para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, simple circuito, entre la subestación ST Refoyas y el apoyo número 47 de la línea ST Torre Miró . ST Morella, en el término municipal de Forcall, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (ATLINE/2004/238/12).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5097

Fecha DOGV
:   21-09-2005

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2005/10711


Fecha del documento
:   29-07-2005

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Forcall
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2005, del director general de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar) para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, simple circuito, entre la subestación ST Refoyas y el apoyo número 47 de la línea ST Torre Miró - ST Morella, en el término municipal de Forcall, provincia de Castellón, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (ATLINE/2004/238/12). [2005/F10192]
  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2004/238/12 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Castellón, a instancia de Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), con domicilio en la calle del Doctor Romagosa, número 1, de Valencia, relativo a la solicitud de fecha 18 de noviembre de 2004 sobre autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública, para la construcción de una nueva línea eléctrica aérea a 132 kV, simple circuito, entre la subestación transformadora ST Refoyas y el apoyo número 47 de la línea ST Torre Miró - ST Morella en el término municipal de Forcall, provincia de Castellón, a la que se acompaña proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 22 de octubre de 2004.
  
Resultando que en el periodo de información pública a que fue sometido el expediente referido mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 22, de fecha 19 de febrero de 2005, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.953, de fecha 24 de febrero de 2005, en el diario de prensa Levante El Mercantil Valenciano de fecha 14 de febrero de 2005, y mediante exposición pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Forcall, único término municipal afectado, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 131 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió al Ayuntamiento de Forcall, único término municipal afectado por el proyecto, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente.
  
En contestación a dicho escrito, al Ayuntamiento de Forcall manifiesta a través de informe del técnico municipal, en síntesis, que las obras del proyecto se encuentran en suelo clasificado como no urbanizable y deberá tramitarse la preceptiva autorización previa; que su trazado es visible desde la población y no se ha tenido en cuenta el efecto aditivo visual; y que el área de servidumbre puede afectar a instalaciones agropecuarias en uso, como son Torre Selló y Mas de Llorens.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el citado artículo 131 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió asimismo separata del proyecto técnico de la línea eléctrica proyectada a las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas que se relacionan a continuación:
  
- Electra del Maestrazgo, SA.
  
- Conselleria de Territorio y Vivienda, Servicio Territorial de Castellón.
  
Al objeto de que emitieran, si procedía, el condicionado técnico procedente, que trasladado al solicitante todas ellos fueron aceptados, resultando todos los pronunciamientos favorables por parte de estos organismos.
  
Resultando que remitido al solicitante el condicionado presentado por el Ayuntamiento de Forcall, para que preste su conformidad o formule los reparos que estimara procedentes, la empresa promotora manifestó, en síntesis, el sometimiento del proyecto a los condicionantes marcados por el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión en relación con las posibles afecciones a granjas agropecuarias, y a la declaración de impacto ambiental de fecha 11 de agosto de 2004, solicitando se prosiga con la tramitación del expediente.
  
Resultando que remitida al Ayuntamiento de Forcall la contestación del solicitante, en orden a que muestren su conformidad o reparos a dicha contestación, no se ha presentado pronunciamiento alguno, entendiéndose su conformidad con la contestación al condicionado efectuada por el peticionario.
  
Resultando que se ha remitido al ayuntamiento afectado por el trazado de la línea eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo presentado dicho informe el Ayuntamiento de Forcall, en el que, en síntesis manifiesta:
  
Que las obras del proyecto se encuentran en suelo clasificado como no urbanizable y deberá tramitarse la preceptiva autorización previa; que su trazado es visible desde la población y no se ha tenido en cuenta el efecto aditivo visual; y que el área de servidumbre puede afectar a instalaciones agropecuarias en uso, como son Torre Selló y Mas de Llorens.
  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 31 de marzo de 2005 se otorgó autorización administrativa a Renomar para la instalación del parque eólico denominado Refoyas, que incluye la subestación transformadora ST Refoyas.
  
Resultando que dicho parque eólico forma parte la zona 2 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2001 del Gobierno Valenciano.
  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 20 de julio de 2005 se otorgó autorización administrativa a Renomar para la instalación de la línea eléctrica a 132 kV entre la ST Torre Miró y la ST Morella.
  
Resultando que dicha línea eléctrica forma parte de las instalaciones de evacuación de energía eléctrica producida en los parques eólicos de las zonas 1 y 2 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.
  
Resultando que, mediante Resolución de 11 de agosto de 2004, el director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula declaración de impacto ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 2, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, incluido el sistema de evacuación eléctrica, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada declaración de impacto ambiental.
  
Resultando que la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía producida en los parques eólicos de las zonas 2 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y reforzar el sistema eléctrico.
  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente, ha informado favorablemente con fecha 14 de enero de 2005.
  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
  
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c), el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, corresponde a la administración autonómica las autorizaciones de instalaciones producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.
  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al artículo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y al artículo 16 del Decreto 118/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
  
Primero
  
Otorgar a Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, simple circuito, entre la subestación transformadora ST Refoyas y el apoyo número 47 de la línea ST Torre Miró - ST Morella, en el término municipal de Forcall, provincia de Castellón y, cuyas características principales son las siguientes:
  
- Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
  
- Tipología constructiva: aérea.
  
- Frecuencia: 50 Hz.
  
- Potencia máxima a transportar: 96 MVA
  
- Número de circuitos: uno.
  
- Conductores: aluminio-acero tipo (Al-Ac), tipo LA-180, de 181,6 mm² de sección total.
  
- Cables de tierra: uno, tipo OPGW-14-24, de acero galvanizado con fibra óptica en su núcleo de 104 mm² de sección.
  
- Aislamiento: constituido por una cadena de 10 aisladores de vidrio, tanto en las cadenas de suspensión como de amarre, tipo U100BS.
  
- Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de acero S275JR y S355J2G3, organizados en forma de celosía.
  
- Tomas de tierra: sistema mixto de picas y anillo. Dos montantes opuestos quedarán unidos a tierra por medio de electrodos constituidos por barras de acero cobreado, de 19 mm de diámetro y 2,00 metros de longitud, conectados a los montantes mediante cable de Cu de 50 mm² de sección. Los otros dos montantes quedarán puestos a tierra mediante un anillo formado por varilla de cobre enterrada a una profundidad mínima de 0,5 m.
  
- Número de apoyos tramo: 12
  
- Longitud total de la línea: 3.529 m.
  
- Presupuesto total: 310.293,28 euros.
  
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial Gaizka Uliarte Ranea y visado por la demarcación de Alicante del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 22 de octubre de 2004, con las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de ejecución de la obra será de nueve meses desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Renomar podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta dirección general.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a los efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en servicio.
  
4. Renomar deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.
  
Además, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la declaración de impacto ambiental de fecha 11 de agosto de 2004 del director general del Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
Tercero
  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la parte dispositiva de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
  
Cuarto