Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7172, del 13-12-2013 (2013/11301)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Enerstar Villena, SA, autorización administrativa para la modificación de la central eléctrica termosolar de potencia nominal 49,9 MWe, incluidas ciertas partes de sus instalaciones de conexión con la red de distribución, emplazada en Villena (Alicante), cuya construcción fue autorizada por este órgano el 6 de mayo de 2009, y se aprueba la modificación del proyecto técnico de ejecución de la misma, aprobado por resolución de este centro directivo el 7 de septiembre de 2010. Expedientes ATREGI/2008/316/03 y otros.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7172

Fecha DOGV
:   13-12-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/11801


Fecha del documento
:   14-08-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Enerstar Villena, SA, autorización administrativa para la modificación de la central eléctrica termosolar de potencia nominal 49,9 MWe, incluidas ciertas partes de sus instalaciones de conexión con la red de distribución, emplazada en Villena (Alicante), cuya construcción fue autorizada por este órgano el 6 de mayo de 2009, y se aprueba la modificación del proyecto técnico de ejecución de la misma, aprobado por resolución de este centro directivo el 7 de septiembre de 2010. Expedientes ATREGI/2008/316/03 y otros. [2013/11678]  
  
Antecedentes de hecho  
Mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2012, registrado el día 21 siguiente en la sucursal 19 de Correos de Madrid, en la forma prevista en el artículo 38.4.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dirigido al Servicio Territorial de Energía de Alicante de este departamento, en el que tuvo entrada el día 2 de enero de 2013, Enerstar Villena, SA, unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, expuso que:  
- En virtud de la Resolución de la Dirección General de Energía, de 6 de mayo de 2009, obtuvo autorización administrativa para la construcción de una planta de producción de energía eléctrica termosolar en el término municipal de Villena (Alicante).  
- Por Resolución del mismo centro directivo de 7 de septiembre de 2010, se aprobó el proyecto técnico de ejecución de dicha instalación. Posteriormente, el 7 de marzo de 2012, dicho órgano, previa solicitud motivada, le concedió ampliación del plazo previsto en la anterior resolución para la ejecución de las obras.  
- Por distintas razones derivadas del desarrollo de la ingeniería de detalle de la planta, así como exigencias de Red Eléctrica de España, SA, unipersonal, relativas a la gestionabilidad de la planta, ha sido necesario introducir ciertas modificaciones en el mencionado proyecto de ejecución aprobado.  
Y solicitó al citado órgano territorial:  
- La modificación de la mencionada aprobación del proyecto técnico de ejecución de esta central, y solo si fuera procedente, la de la autorización administrativa.  
Con dicho escrito, el solicitante aportó la siguiente documentación:  
- Proyecto de modificación de proyecto básico y de ejecución de la planta termosolar de Villena de 49,9 MW, suscrito, el 7 de diciembre de 2012, por los técnicos titulados autores del mismo y visado por su colegio profesional, el 11 de diciembre de 2012.  
- Proyecto básico de las balsas de pluviales y acumulación de la planta termosolar de Villena de 49,9 MW, firmado el 13 de diciembre de 2012 por su autor y visado por el correspondiente colegio profesional el día 17 de ese mismo mes.  
- Memoria-resumen de las modificaciones llevadas a cabo respecto del proyecto original aprobado el 7 de diciembre de 2010 por la Dirección General de Energía de la Generalitat Valenciana.  
Con anterioridad a esta solicitud, Enerstar Villena, SA, unipersonal, inició, ante el citado órgano provincial, sendos expedientes de solicitud de modificación de la aprobación del proyecto de ejecución relativos a las siguientes instalaciones de conexión de la central termosolar:  
- La subestación eléctrica transformadora elevadora (expediente ATRCCT/2012/39/03, incoado el 20.08.2012), con objeto de:  
· Cambiar su emplazamiento, desde la parcela 36 del polígono 76, en el paraje de los Alhorines, al lado del equipo principal turbina-alternador, dentro de la zona del núcleo de potencia.  
. Modificar sus características técnicas principales, pasando a ser la nueva potencia del transformador 65 MVA y su relación de tensiones de transformación 11/132 kV.   
Instalación definida en el proyecto que acompañaba a la solicitud, intitulado Subestación 132/11 kV planta termosolar Enerstar en Villena (Alicante), firmado el 23 de julio de 2012 por el proyectista-redactor y visado con esta misma fecha por su colegio profesional.  
- La línea de evacuación desde el núcleo de potencia hasta el punto de conexión con la red de distribución (expediente ATLIRE/2012/40/03, incoado el 5.09.2012) con el fin de:· Adaptar su diseño al referido cambio de emplazamiento de la subestación elevadora, pasando su tensión nominal de 11 kV (tensión de salida del alternador) a 132 kV (tensión del lado de alta del transformador de potencia), manteniéndose la configuración soterrada original.  
Instalación diseñada en el proyecto que se adjuntaba con la solicitud, rubricado Línea subterránea de evacuación SC (132 kV). Planta termosolar en Villena (Alicante), firmado por el técnico titulado autor del mismo el 3 de julio de 2012 y visado por su colegio profesional el día siguiente.  
Asimismo, como complemento y desarrollo del proyecto de ejecución de la planta termoeléctrica, constan en el procedimiento los siguientes documentos:  
- Proyecto eléctrico de alta tensión de la planta solar térmica de Enerstar-Villena, en Villena (Alicante), firmado el 26 de noviembre de 2012 por el técnico titulado autor de su redacción, y visado el 28 de noviembre de 2012.   
En este proyecto se incluyen todas las instalaciones y equipos eléctricos en alta tensión (> 1000 V, en corriente alterna), excluidas las instalaciones principales de evacuación en alta tensión. Concretamente se justifica el diseño reglamentario de las instalaciones y equipos comprendidos entre los límites definidos por la salida del alternador en 11 kV y la posición de entrada en esta tensión al transformador elevador de 65 MVA (ONAF) y relación de tensiones 11/132 kV; las conectadas al primario del transformador auxiliar de 8 MVA (ONAF) y relación de tensiones 11/0,725 kV; y las situadas entre la red de distribución y el primario del transformador para los servicios de no generación de 1 MVA (ONAN) y tensiones 20/0,42 kV, situados todos los transformadores en el mencionado bloque de potencia.  
- Proyecto eléctrico de baja tensión de la planta solar térmica de Enerstar-Villena, en Villena (Alicante), firmado con fecha 17 de diciembre de 2012 por el mismo técnico que el anterior, y visado el 19 de diciembre de 2012.   
Las instalaciones eléctricas de baja tensión (tanto en alterna, de tensión nominal = 1000 V, como en continua, = 1500 V) objeto de este documento son las comprendidas entre los límites definidos por el secundario del citado transformador auxiliar de 8 MVA, y tensiones 11/0,725 kV, para alimentar los consumos eléctricos de la planta que conecta este con el embarrado del cuadro general de baja tensión, a 690V, por un extremo, y, por el otro, todos los consumidores eléctricos en baja tensión asociados a la planta solar propiamente. También se incluyen las instalaciones de baja tensión asociadas a los consumos de no generación alimentadas desde el transformador auxiliar, de 1 MVA, y 20/0,42 kV, y que parten desde el secundario de este hasta los mencionados consumos.  
Todos estos documentos y expedientes administrativos fueron acumulados en un único procedimiento administrativo por el órgano instructor, manteniéndose como referencia de todos ellos para la tramitación la dada en el expediente original, ATREGI/2008/316/03.  
Consta como antecedentes en relación con el presente procedimiento que:  
- La instalación eléctrica cuya modificación se solicita obtuvo autorización administrativa para su construcción en virtud de la Resolución de 6 de mayo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a la empresa Enerstar, SA, para la construcción de una central de producción de energía eléctrica termosolar en el término municipal de Villena. Expediente número ATREGI/2008/316/03 y ATASCT/2008/200/03, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6043, del 25 de junio de 2009. También en este acto administrativo se acumuló la resolución de dos procedimientos administrativos que fueron iniciados en sendos expedientes, el de referencia ATREGI/2008/316/03, atinente a los equipos de captación de energía primaria y conversión a energía eléctrica (central) y el ATASCT/2008/200/03, relativo a la subestación transformadora elevadora para la adaptación de la electricidad producida en la central a las tensiones de funcionamiento de esta (11 y 20 kV) y de la red de distribución (132 kV) para la exportación de la energía eléctrica generada.  
Las características de las instalaciones y equipos autorizados por la citada resolución fueron:  
Central (ATREGI/2008/316/03)  
· Turbina de vapor de 49,9 MW (eléctricos) de potencia nominal.  
· Instalación de gas y refrigeración.  
· Superficie efectiva de captación del campo solar 326.800 m², formada por 400 colectores solares parabólicos distribuidos en 100 lazos.  
Subestación ATASCT/2008/200/03  
· Sistema de 132 kV formado por:  
a) Un (1) embarrado sencillo, con tres (3) posiciones:  
- Una (1) de línea.  
- Dos (2) de transformador de potencia.  
b) Dos (2) transformadores trifásicos de:  
- Uno (1) de 50 MVA y relación de transformación 132±2'5 %± 5 %/11 kV.  
- Uno (1) de 20 MVA y relación de transformación 132±2'5 %±5 %/20 kV.  
· Sistema de 20 kV (situado en el interior del edificio de la subestación) constituido por:  
a) Instalación de ocho (8) celdas agrupadas, de SF6, prefabricadas y de tipo interior, destinadas a:   
- Una (1) de protección del transformador de suministro interno de 20 MVA.  
- Una (1) de seccionamiento.  
- Cuatro (4) de líneas de conexión a transformadores de servicio.  
- Una (1) de línea de conexión a transformador de potencia.   
- Una (1) de medida.  
b) Reactancias de puesta a tierra, de 300 A y 30 s.  
· Sistema de 11 kV (situado en el interior de la nave de la turbina de vapor) formado por:  
a) Instalación de cinco (5) celdas agrupadas, de SF6, prefabricadas y de tipo intemperie, destinadas a:   
- Una (1) de entrada al transformador de potencia de 50 MVA,  
- Dos (2) de salida,   
- Una (1) de protección.  
- Una (1) de medida.  
· Equipos para el control, mando, protección, servicios básicos de corriente alterna y corriente continua, y equipos de comunicaciones.  
· Edificio de control y medida, cerrado y situado en el interior del recinto de la subestación.  
- Posteriormente, a solicitud de Enerstar Villena, SA, el 7 de septiembre de 2010, por resolución de este centro directivo se aprobó el proyecto técnico de ejecución de las instalaciones autorizadas, y especificándose, además, que:  
· La torre final de la línea de 132 kV (de evacuación desde la subestación de la central hasta la subestación ST Benejama, donde estaba previsto el punto de conexión con la red de distribución) se sitúa fuera del terreno de la subestación.  
· Las salidas a 20 y 11 kV se ejecutarán en forma de cable (subterráneas) hasta el edificio del centro de reparto y el de la turbina, respectivamente.  
· Se instalarán ocho (8) transformadores para servicios auxiliares:  
a) Uno (1) para la subestación.  
b) Uno (1) para la turbina.  
c) Cuatro (4) de resto de servicios generales.  
d) Uno (1) de servicios de la planta.  
e) Uno (1) para el edificio administrativo.  
- Mediante Resolución, de 7 de marzo de 2012, de esta Dirección General, se concedió a Enerstar Villena, SA, unipersonal, prórroga en la vigencia de la citada Resolución, de fecha 7 de septiembre de 2010, por la que se aprobó el proyecto de ejecución de las instalaciones ut supra detalladas, estableciéndose como condición temporal que antes del 1 de octubre de 2013 se deberá justificar, ante este centro directivo, la completa ejecución de aquellas.  
En concreto las modificaciones introducidas en relación con la autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, antes referidos, y actualmente vigentes, objeto del presente procedimiento se refieren a los siguientes aspectos:  
- Ampliación de la superficie efectiva de captación del campo solar.  
El campo solar se modifica ocupando las parcelas 31, 32, 34 y 35 del polígono 76 del municipio de Villena (Alicante), aumentando la superficie efectiva de captación de 326.800 m² (a partir de 400 colectores solares parabólicos distribuidos en 100 lazos) a 343.140 m² (formada por 420 colectores solares distribuidos a 105 lazos). El objeto de esta modificación es mejorar la productividad de la central en los meses de menor irradiación solar.  
- Modificación en la implantación de equipos en la isla de potencia, con objeto de optimizar las instalaciones con una nueva distribución.  
- Modificaciones en la distribución eléctrica de los sistemas eléctricos de la planta para su optimización en relación con las necesidades finales de la central.  
La distribución eléctrica inicialmente proyectada estaba formada por:  
· Una línea de 11 kV, para la alimentación del bloque de potencia de la turbina.  
· Otra línea de 20 kV que, mediante un centro de reparto, alimentaba al resto de instalaciones de la central solar y servicios auxiliares de la planta.  
En la nueva distribución se ha diseñado en su lugar:  
· Una línea subterránea de 132 kV trazada desde el transformador de potencia (132/11 kV y 55/65 MVA de potencia aparente, ONAN/ONAF) de planta, ubicado en la isla de potencia, dentro de la subestación transformadora elevadora de la central, hasta la subestación de conexión de la central, denominada STC Alhorines, a la red de distribución en la subestación de distribución colindante a esta, nombrada como ST Alhorines, titularidad de la empresa distribuidora de la zona.  
· Del embarrado de generación de 11 kV, se conectará un transformador auxiliar (11/0,725 kV y 5/8 MVA de potencia aparente, ONAN/ONAF) que alimentará a un cuadro de 690 V. A este cuadro se conectan los motores que requieren mayores consumos y dos transformadores auxiliares 690/420 V y potencia de 2000 kVA (ONAN) y relación de transformación 690±2x2,5 %/420 V. Ambos transformadores alimentarán a las dos barras del cuadro de distribución de 400 V, al que se conectarán todos los demás servicios de la planta de potencia y campo solar.  
· Los consumos de no-generación se alimentarán mediante una barra de 400 V que dispone de un suministro de energía independiente desde la red de distribución, a través de un transformador auxiliar (20±2x2,5 %/0,42 kV y 1000 kVA, ONAN) conectado a una línea subterránea de 20 kV de la empresa distribuidora de la zona, con origen en un centro de reparto instalado a tal efecto en la inmediaciones de la subestación de conexión ST Alhorines.  
- Instalación de una estación de gas natural licuado (GNL) sustituyendo a la conexión a un gasoducto de la red del sistema gasista.  
Con objeto de eliminar las afecciones exteriores causadas por la acometida de gas natural conectada a la red, la modificación prevé instalar una planta satélite de GNL con dos depósitos horizontales de 127 m³ cada uno. Asociados a estos almacenamientos, para vaporizar el GNL cuando las condiciones ambientales no sean suficientes, se instalarán dos calderas de agua, redundantes (una reserva de la otra), de 0,106 MWt nominales.  
- Ampliación del número de calderas auxiliares de gas natural.  
En el proyecto inicial se contempló la instalación de una única caldera de 20 MW térmicos (MWt) de potencia nominal, con energía primaria gas natural.   
Para cumplir los requerimientos impuestos por Red Eléctrica de España, SA, unipersonal, en su informe inicial de 15 de abril de 2011, vigente hasta el pasado 22 de mayo de 2013, de aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte de la solicitud de acceso a la red de distribución de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, en el nudo de Benejama 132 kV, subyacente del nudo de transporte, también en Benejama, a 400 kV, con objeto de que la central pudiera tener la calificación de gestionable, controlando la temperatura del fluido transmisor de calor (HFT, de las siglas en inglés), se ha previsto la modificación de la caldera inicial, sustituyéndola por tres calderas, también con gas natural como combustible de apoyo, de potencia 15 MWt nominales, lo que supone ampliar la potencia de calderas hasta 45 MWt nominales.  
- Instalación de calderas de vapor para sellado de la turbina.  
Para evitar las fugas de vapor en la turbina de alta y la admisión de incondensables en la turbina de baja, la planta dispondrá de un sistema de sellado con vapor generado por dos calderas de gas natural, redundantes (una reserva de la otra), cada una de potencia nominal 0,459 MWt, que producirán vapor recalentado a la presión de 8 bar y a 240ºC de temperatura.  
- Ejecución de un canal de drenaje de aguas pluviales de escorrentía, balsa de pluviales y balsa de acumulación de agua de alimentación, como consecuencia de la ejecución de la autovía A-33.  
Para el drenaje de las aguas de escorrentía, de la propia autovía A-33 y de los terrenos ubicados en cota superior, que son evacuadas directamente a la parcela de implantación de la planta termosolar, afectando a esta como a las infraestructuras existentes aguas abajo (carretera CV-656, perteneciente a la Diputación de Alicante y el centro penitenciario Alicante II-Villena), se ejecutará, al oeste de la planta termosolar, un canal de norte a sur que recogerá todos los drenajes de la futura autovía A-33, siendo conducidos, previa decantación de sólidos de arrastre, a una balsa de pluviales de 120.000 m³, aproximadamente, donde se unificarán con las aguas procedentes del drenaje de la propia planta termosolar.   
La función de la balsa de pluviales será la de laminar los caudales de agua recogidos, devolviéndola al medio, suavizando la punta del hidrograma de avenida.   
La balsa de acumulación es de 140.000 m³, de volumen aproximado, estará destinada a acumular los volúmenes de agua de la que se aprovisionará la planta de forma que se disponga de una cantidad suficiente como para alimentar los distintos procesos internos.   
- Sistema de refrigeración mediante torres de refrigeración, en lugar de un sistema mixto de estas y aerorefrigeradores.  
Por motivos de viabilidad económica se modificará la instalación de un circuito mixto mediante torres de refrigeración y aerorefrigeradores, sustituyéndolo por un sistema de refrigeración mediante una torre de refrigeración de tipo flujo a contracorriente.  
- Conexión al colector de aguas residuales del centro penitenciario para aprovechamiento de las aguas residuales.  
Con la finalidad de alcanzar el total de agua requerida para el correcto funcionamiento de la planta se procederá al aprovechamiento de las aguas residuales del centro penitenciario.   
Se llevará a cabo la conexión de dos acometidas al colector del centro penitenciario de Villena situado al sur de la planta:  
· Una acometida será destinada a la captación de las aguas residuales del centro que serán tratadas mediante un módulo biológico con la finalidad de ser usadas como agua de abastecimiento de la planta.   
· La segunda acometida será utilizada para verter las aguas residuales de la propia planta.  
Con motivo de la mencionada modificación atinente a la instalación de tres calderas auxiliares de gas natural, cada una de 15 MWt, para hacer gestionable desde el punto de vista de la red eléctrica esta central, y superarse con ello el umbral de los 20 MWt, sin rebasar los 50 MWt, la instalación quedó incluida en el epígrafe 3.1 del anexo II de la Ley 2/2006, de la Generalitat, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, y por tanto sujeta autorización ambiental integrada, conforme al artículo 6 de dicha norma legal.  
De acuerdo con el artículo 28.3 de esta ley, la solicitud de autorización administrativa para la modificación de esta central termoeléctrica, incluidas las instalaciones de evacuación de la energía eléctrica generada, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, conjuntamente con el de la autorización ambiental integrada y del resto de procedimientos que, como el sustantivo industrial (energético) citado, se integran en esta (en este caso el relativo a la declaración de interés comunitario de la actividad), durante el plazo de 30 días en:  
- El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 11 de febrero de 2013 (DOCV 6962). De acuerdo con el certificado de fecha 25 de marzo de 2013, expedido por el secretario territorial de la Dirección Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, durante el plazo de información pública no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días emitieran, en relación con la modificación de la aprobación del proyecto de ejecución solicitada, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al mismo, por escrito fechado el 12 de febrero de 2013 el Servicio Territorial de Energía de Alicante, remitió separata del proyecto, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Villena (Alicante). No se ha recibido respuesta a la separata remitida, teniéndose por aprobadas las especificaciones técnicas propuestas en el proyecto de ejecución por el solicitante en la separata remitida, conforme a lo prescrito por el inciso b del artículo 11.2 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En el condicionado de la declaración de impacto ambiental dictada por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de fecha 10 de julio de 2008, con motivo de la declaración de interés comunitario (DIC) para la actividad de generación de eléctrica mediante colectores solares parabólicos, se incluyó como medida para preservar los valores ambientales correspondientes a las aves esteparias, la exclusión de las parcelas 31, 32, 34 y 35 del polígono 76 de Villena (Alicante) para el montaje de colectores solares, obligando a mantener los usos actuales del suelo. Dicho condicionado fue incorporado a la Resolución de 6 de mayo de 2008, de este centro directivo por la que se otorgó la autorización administrativa para la construcción de la planta.  
Con fecha 20 de junio de 2011 la Dirección General de Gestión del Medio Natural dictó una resolución complementaria a la declaración de impacto ambiental (DIA) de 10 de julio de 2008, eliminando del condicionado la restricción descrita en el párrafo anterior que afectaba a las parcelas 31, 32, 34 y 35 del polígono 76 de Villena (Alicante), siendo la ampliación del campo solar, mediante la instalación de 20 nuevos colectores, en cinco lazos adicionales, uno de los fines perseguidos con la solicitud de la autorización administrativa para la modificación de la planta.  
Consta, en el expediente, informe de 12 de diciembre de 2012, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el que se concluye que la DIA de 10 de julio de 2008, y su resolución complementaria, de 20 de junio de 2011, amparan la actividad para la que se solicita autorización ambiental integrada como consecuencia de las modificaciones proyectadas en la planta termosolar, indicando que sigue vigente la obligación de dar cumplimiento a todos los condicionantes establecidos en las mismas.  
Obra en el expediente copia del informe, de fecha 19 de abril de 2013, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, en el que se considera que la modificación planteada en el proyecto de la subestación de conexión y distribución ST Alhorines no se requiere un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental, por no conllevar afecciones ambientales significativas distintas a las asociadas a la instalación originalmente evaluada, y que motivó la formulación de la declaración de impacto ambiental de 10 de julio de 2008 y su complementaria de 20 de junio de 2011, manteniéndose los condicionantes en ellas establecidos. Dicho informe fue solicitado por esta Dirección General de Energía en el seno del procedimiento de la Resolución de 24 de abril de 2013, dictada por este órgano, por la que se otorgó autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la modificación de la subestación transformadora, 132/20 kV, de conexión y distribución, denominada ST Alhorines, en el término municipal de Villena, provincia de Alicante (expte. ATASCT/2012/31/03).   
Consta en el expediente copia de la Resolución de 10 de julio de 2013, de la titular de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en la que se declara de interés comunitario (DIC), la modificación, por ampliación, para planta termosolar, solicitada por la mercantil Enerstar, SA, en suelo no urbanizable del término municipal de Villena en:  
- El polígono 75, parcelas 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 37.  
- EL polígono 76, parcelas 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40.  
Siendo las características relativas al aprovechamiento:  
- Superficie de parcela vinculada a la actuación: 2.092.360 m².   
- Perímetro envolvente: 1.105.636 m².   
- Potencia (térmica de combustión): 45 Mwt.   
- Superficie ocupada por la actividad: 465.346,66 m².  
- Porcentaje de ocupación de la actividad: 22,24 por ciento.  
- Superficie ocupada por edificaciones: 4.295,06 m².  
- Porcentaje de ocupación de las construcciones: 0,20 por ciento.  
- Superficie construida: 5.258,23 m².   
- Coeficiente de edificabilidad: 0,0025 m²t/m²s.  
- Altura máxima: 11,07 m en edificio.  
- Número de plantas: 2.  
- Separación mínima a lindes: 20 m.  
- Separación mínima a carreteras: 30 m.  
Todo ello con las limitaciones y condiciones que se recogen en la citada resolución.  
Con fecha 29 de julio de 2013, la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, otorgó a Enerstar Villena, SA, autorización ambiental integrada para una actividad de producción de energía eléctrica en el paraje de los Alhorines, del término municipal de Villena (Alicante), inscribiéndola en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el número 673/AAI/CV.  
Si bien la solicitud inicial atinente al presente procedimiento fue formulada por Enerstar Villena, SA, unipersonal, consta comunicación, de 24 de junio de 2013, de Enerstar Villena, SA, informando que, con motivo de la venta de parte de las acciones representativas del capital de la sociedad, formalizada el día 14 de enero de 2013 en escritura pública, esta perdió su condición de unipersonal, sin que dicha venta parcial altere su personalidad jurídica.  
Dado que el presente procedimiento se refiere a la modificación de una instalación ya autorizada, y la personalidad jurídica del promotor no ha variado, debe considerarse ya evaluada y adecuadamente justificada la capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.  
Conforme quedó acreditado en el procedimiento administrativo de otorgamiento de la autorización administrativa de construcción, por Resolución de esta Dirección General de 6 de mayo de 2009, la instalación obtuvo los derechos de acceso y conexión a la red distribución en el nudo de 132 kV, situado en la subestación ST Benejama, por una potencia de 49,9 MW para una planta de tecnología termoeléctrica, según informe de 1 de septiembre de 2006 y referencia REGES 121951C, aceptado por la solicitante el 18 de junio de 2008.   
Con fecha 15 de abril de 2011 Red Eléctrica de España, SA, unipersonal (en adelante también, REE), en su doble condición de operador del sistema y gestor de la red de transporte, emitió comunicación relativa a la solicitud de acceso a la red de distribución con influencia en la red de transporte para la central solar termoeléctrica, promovida por Enerstar, SA, en Villena (Alicante), por una potencia instalada de 49,9 MW, cuya conexión está prevista en el nudo de la red de distribución de Benejama, en 132 kV, subyacente de la red de transporte en el nudo Benejama 400 kV, considerándose el mismo aceptable desde, tanto desde la perspectiva de la capacidad de conexión en el citado nodo de transporte, como de la capacidad de zona territorial (en el ámbito regional de la Comunitat Valenciana).  
De acuerdo con este informe de REE, la planta termosolar interesada puede considerarse del tipo gestionable, a efectos del análisis de viabilidad de acceso, sin que por ello se incorporen los condicionantes específicos asociados a las plantas no gestionables (entre ellos, la limitación del 5 por ciento de la potencia de cortocircuito del nudo de conexión), con la condición de que en ella se implemente de forma efectiva los requisitos y aspectos recogidos en el anexo a dicho informe, adicionales a los exigidos por la regulación, que han sido propuestos y aceptados al efecto por la promotora de la instalación, y de entre los cuales, afectan a la modificación de las instalaciones de la central objeto del presente procedimiento, los atinentes a:  
- La integración de la planta en un centro de control de generación habilitado por REE, con conexión y adecuada capacidad de interlocución con sus centros de control, así como cumplir en general con los requisitos de observabilidad y controlabilidad por el operador del sistema establecidos por la normativa para las instalaciones de más de 10 MW.  
- La previsión de producción, de modo que pueda considerarse un programa de producción a efectos de la operación del sistema, cumpliendo para ello:  
· La fiabilidad de programación requerida en los diferentes horizontes (24 horas con firmeza = 90 % y 6 horas con firmeza = 95 por ciento).  
· La implementación de mecanismos de corrección de desvíos sobre programa de aplicación inmediata.  
Justificando estos requisitos en base a que:  
· La tasa de coincidencia de las predicciones de horas de radiación en el emplazamiento es del 90 por ciento, con 24 horas de antelación, y del 95 por ciento,con 6 horas.  
· La tasa estimada de indisponibilidad por mantenimiento y otras causas es del 6 por ciento.  
· Se dispondrá de las instalaciones adecuadas para utilizar gas como combustible de apoyo mediante una caldera de 40 MWt.  
- La capacidad de almacenar la energía primaria correspondiente al funcionamiento de la planta durante cuatro horas, a plena potencia, de forma que ante una solicitud de reducción de producción eléctrica del operador del sistema, cualquiera que sea su cuantía y siempre que sea menor de cuatro horas, se cumpla la condición de inexistencia de vertido de energía primaria. A estos efectos, la instalación deberá ser capaz de proporcionar la producción almacenada durante cualesquiera de las 24 horas siguientes al momento en el que finaliza la reducción, con una eficiencia mínima del 60 por ciento del ciclo almacenamiento/recuperación, todo ello sin perjuicio de la alternativa que en dicho informe se propone al almacenamiento energético.  
- El comportamiento ante perturbaciones de tensión, dado que se utiliza como único medio de generación máquinas síncronas acopladas directamente al sistema eléctrico (sin convertidores electrónicos), los generadores no se desconectarán del sistema eléctrico ante huecos de tensión residual cero y de hasta un segundo de duración, excepto por pérdida de sincronismo o sobrevelocidad.  
- El comportamiento frente a otro tipo de perturbaciones, en particular ante variaciones de la frecuencia del sistema, los generadores y sus equipos de protección cumplirán con los requisitos establecidos en los procedimientos de operación de aplicación.  
Con objeto de materializar las instalaciones de evacuación desde la central hasta el referido punto de conexión, por Resolución, de 3 de abril de 2012, de esta dirección general, se otorgó autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, denominada Alhorines-Benejama, entre las subestaciones del mismo nombre, en los términos municipales de Villena, Cañada, Campo de Mirra y Beneixama, en la provincia de Alicante, se aprobó su proyecto técnico de ejecución y se declaró, en concreto, su utilidad pública (expte. ATLINE/2008/23/03), publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6774, del día 15 de mayo de 2012.  
Posteriormente, a fin de llevar a término el convenio inicial, de 7 de abril de 2011, suscrito entre el solicitante (Enerstar) y la empresa distribuidora de la zona (Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal), cuyo objeto es migrar el punto de conexión y acceso a la red de distribución en las inmediaciones de la central e integrar la línea de 132 kV anterior, ST Alhorines-ST Benejama, como red de distribución en el sistema eléctrico general para su uso por terceros por cesión de esta infraestructura a la citada empresa distribuidora, por Resolución, de 24 de abril de 2013, de esta Dirección General de Energía, se otorgó autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la modificación de la subestación transformadora, 132/20 kV, denominada ST Alhorines, y ubicada en la parcela 36 del polígono 76, en el paraje los Alhorines, en el término municipal de Villena (expte. ATASCT/2012/31/03), publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7035, del día 30 de mayo de 2013, autorizada inicialmente en la Resolución de 6 de mayo de 2009, junto al resto de la central termosolar, consistiendo la modificación autorizada en la ampliación del parque de 132 kV y del de 20 kV, con objeto de construir diferenciadamente, una parte asociada a la evacuación de la generación, mediante una posición de línea en 132 kV, denominada subestación de conexión STC Alhorines, y otra parte asociada a la distribución, denominada subestación ST Alhorines, con un parque en dos niveles de tensión, el de 132 kV (constituido, entre otras, por una posición para la línea de generación de la central, y dos posiciones de línea para el doble circuito de la línea a 132 kV hasta la ST Benejama, autorizada el 3 de abril de 2012, como se ha indicado) y el de 20 kV, para atender consumos en media tensión de la zona, entre ellos, el proyectado para la propia planta termosolar para los consumos de no generación. Con la citada autorización de modificación quedaron fuera los transformadores de potencia inicialmente autorizados, en la referida Resolución de 6 de mayo de 2009, de este órgano directivo, en el emplazamiento de la STC Alhorines, siendo estos equipos objeto de la presente autorización, modificándose su emplazamiento junto al núcleo de potencia.  
Por sendas resoluciones, de 12 de julio de 2013, de esta dirección general se autorizó a Enerstar Villena, SA, la transmisión de la titularidad, a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, de:  
- La línea eléctrica aérea a 132 kV, doble circuito, denominada Alhorines-Benejama, autorizada por Resolución de 3 de abril de 2012 de este centro directivo en el expediente ATLINE/2008/23/03.   
- Las instalaciones de la subestación eléctrica, 132/20 kV, denominada ST Alhorines, ubicada en el paraje Valle de Los Alhorines, polígono 76, parcela 36, del término municipal de Villena, destinadas a la distribución de energía eléctrica en la zona.  
Con fecha 15 de julio de 2013, a través de un contrato de cesión de instalaciones, Enerstar Villena, SA, cedió en propiedad a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal las instalaciones arriba detalladas.  
  
Con fecha 30 de julio de 2013, el Servicio Territorial de Energía de Alicante otorgó autorización de explotación de la subestación de conexión STC Alhorines titularidad de Enerstar Villena, SA.  
Durante el procedimiento de otorgamiento de las mencionadas autorizaciones para llevar a cabo el cambio de ubicación del punto de conexión desde la ST Benejama a la ST Alhorines, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, unipersonal, traslado a esta dirección general copia de la solicitud que había dirigido el 2 de mayo de 2013 a REE, para la actualización del informe de aceptabilidad desde la perspectiva de la Red de Transporte, evacuado por esta el 15 de abril de 2011, puesto que:  
- El promotor de la instalación les había comunicado que la instalación ha variado su condición de gestionable a no gestionable.   
- El punto de conexión de la planta termosolar, establecido entonces en el nudo de Benejama, en 132 kV, se desplazará hasta la nueva ST Alhorines, en ese mismo nivel de tensión, una vez se perfeccione el cesión de infraestructuras prevista en un convenio suscrito con el mencionado promotor de la central. No obstante, el nudo de afección a la red de transporte seguirá siendo Benejama 400, disponiendo dicha subestación de un transformador 400/132 kV, de 450 MVA y encontrándose mallada con el resto del sistema de 132 kV a través de las cuatro líneas existentes en la actualidad, más las dos futuras de conexión con ST Alhorines.  
Con fecha 16 de mayo de 2013, Red Eléctrica de España, SA, unipersonal, actualizó el informe de 15 de abril de 2011, revisándolo y sustituyéndolo, y concluyendo en él que la conexión de la planta resulta técnicamente viable, sin perjuicio del resto de consideraciones y condiciones con que este pronunciamiento se realiza. Dicho informe fue trasladado por REE a este centro directivo.  
A la vista del contenido y pronunciamientos de los informes del operador del sistema y del distribuidor de la zona, debe considerarse que la modificación solicitada de la instalación no generará incidencias negativas en el sistema.  
Al tratarse de una instalación de generación de energía eléctrica en régimen especial con su construcción y puesta en marcha se contribuirá al cumplimiento de los objetivos energéticos y medioambientales, regionales y nacionales, relativos al mayor aprovechamiento de los recursos energéticos locales, al aumento del nivel de autoabastecimiento y la eliminación de las emisiones atmosféricas procedentes de centrales de generación eléctrica convencional equivalentes a la interesada en el presente procedimiento.   
Consta en el expediente informe técnico de fecha 26 de junio de 2013 del Servicio Territorial de Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción del expediente, en el que se indica, conforme a la reglamentación de seguridad industrial, se ha diligenciado, con las fechas que se indican, en el Servicio Territorial de Industria de Alicante de este departamento, la siguiente documentación relativa a la puesta en servicio de las siguientes instalaciones técnicas específicas, que forman parte de los servicios auxiliares de la central termosolar:  
- Un grupo electrógeno diesel, de 2800 kW, para generación en baja tensión (diligenciada el 28.02.2013).  
- Un depósito criogénico para nitrógeno líquido, de 39942 litros, con presión máxima de servicio 22 bar, de prueba 32.9 bar y precinto de la válvula de seguridad 22/21.5 bar, junto con dos gasificadores de 205,31 litros cada uno y presión máxima de servicio 40 bar, de prueba 44 bar y de precinto de la válvula de seguridad 26 bar, todo ello de conformidad con la ITC-EP-4, Depósitos criogénicos, del Reglamento de Equipos a Presión (diligenciada el 14.03.2013).  
- Instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos para el grupo electrógeno, con un depósito de 3000 litros para gasóleo B (diligenciada el 22.03.2013).  
- Instalaciones activas de protección contra incendios para la central termosolar (diligenciada el 22.03.2013).  
- Planta satélite de gas natural, para uso propio, constituida por dos depósitos de 127 m³, e instalación receptora de combustible gaseosos, de conformidad con la ITC-ICG 04 del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (diligenciada el 4.04.2013).  
Consta en el expediente propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas, de 9 de agosto de 2013, unidad administrativa adscrita a este órgano directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana y tratarse de una solicitud de construcción, por modificación, de una instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial, conforme establece el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 18 del Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, por el que aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, corresponde a la Dirección General de Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 27.1.b de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la instalación objeto del presente procedimiento tiene la consideración de producción de energía eléctrica en régimen especial, al tener esta una potencia instalada que no supera los 50 MW, utilizar como energía primaria una energía renovable no consumible (la radiación solar) y el titular no realizar actividades de energía eléctrica en régimen ordinario.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 54/1997, el artículo 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de construcción de este tipo de instalaciones deberán acreditar la capacidad legal, técnica y económica-financiera adecuada al tipo de instalación que van a desarrollar.  
De acuerdo con el artículo 21.7 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la actividad de producción incluye la transformación de energía eléctrica, así como la conexión con la red de distribución.  
Conforme al artículo 30.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se entiende por instalaciones de conexión de generación aquellas que sirvan de enlace entre una o varias centrales de generación de energía eléctrica y la correspondiente instalación de transporte o distribución, constituyendo instalaciones de conexión las subestaciones y líneas en tensión de transporte o distribución que resulten necesarias para la efectiva unión de la instalación de generación a la red preexistente o resultante de la planificación aprobada.  
De acuerdo con la instrucción técnica complementaria MIE-RAT 01, Terminología, aprobada por la Orden, de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, se entiende por central eléctrica «al lugar y conjunto de instalaciones, incluidas las construcciones de obra civil y edificios necesarios, utilizadas directa o indirectamente para la producción de energía eléctrica».  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el inciso a del artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, concordado con el artículo 28.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la construcción, por modificación, de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial estará sometida al régimen de autorización administrativa previa, que tendrá carácter reglado. Asimismo, el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, establece la necesidad de autorización administrativa para la modificación de las instalaciones de producción de energía eléctrica, excepto cuando las variaciones propuestas puedan considerarse modificaciones no importantes conforme al primer párrafo del artículo 13 de este último reglamento.  
De acuerdo con el inciso b del artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución para la modificación de instalaciones de producción precisa de aprobación administrativa, excepto cuando las modificaciones propuestas puedan considerarse no importantes conforme al segundo párrafo del artículo 13 de esta última disposición.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 54/1997, los solicitantes de autorizaciones de construcción de este tipo de instalaciones deberán acreditar las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, que en el presente procedimientos, se concreta en el ámbito eléctrico en:  
- El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados.  
- El Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
- El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.  
- El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, y sus disposiciones de desarrollo. Con independencia de los demás reglamentos técnicos, en materia de seguridad industrial, aplicables y exigibles a la central termosolar, incluidas sus instalaciones y servicios auxiliares, eléctricos o no, que la componen, conforme al concepto de central eléctrica establecido en la ITC-MIE-RAT 01 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 54/1997 y en el artículo 5 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, la autorización de construcción, incluida la modificación, de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial no podrá ser otorgada si su titular no ha obtenido previamente el derecho de acceso y la autorización del punto de conexión a la red de distribución correspondiente.   
De acuerdo con lo previsto en apartado 6 del anexo XI, Acceso y conexión a la red, del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para instalaciones o agregaciones de las mismas, de más de 10 MW, con conexión existente y prevista a la red de distribución, y tras la conclusión de su aceptabilidad por el gestor de distribución, este solicitará al operador del sistema su aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte en los procedimientos de acceso y conexión. Se considera agregación el conjunto de generadores existentes o previstos con potencia instalada mayor de 1 MW y con afección mayoritaria sobre un mismo nudo de la red de transporte.  
De acuerdo con lo previsto en apartado 3 del anexo XI, Acceso y conexión a la red, del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, a los efectos de dicha disposición, se define como generación no gestionable aquella cuya fuente primaria no es controlable ni almacenable y cuyas plantas de producción asociadas carecen de la posibilidad de realizar un control de la producción siguiendo instrucciones del operador del sistema sin incurrir en un vertido de energía primaria, o bien la firmeza de la previsión de producción futura no es suficiente para que pueda considerarse como programa. Conforme a este reglamento, se consideran, en principio, como no gestionables los generadores de régimen especial incluidos en el grupo b.1, Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar, según la clasificación de su artículo 2, excepto valoración específica de gestionable de una planta generadora a realizar por el operador del sistema, con la consecuente aplicación de los requisitos o condicionantes asociados a dicha condición.  
De acuerdo con lo previsto en apartado 10, Acceso y conexión a la red, del citado Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para la generación no gestionable, la capacidad de generación de una instalación o conjunto de instalaciones que compartan punto de conexión a la red no excederá de 1/20 de la potencia de cortocircuito de la red en dicho punto. Asimismo, en caso de apertura del interruptor automático de la empresa titular de la red en el punto de conexión, así como en cualquier situación en la que la generación pueda quedar funcionando en isla, se instalará por parte del generador un sistema de teledisparo automático u otro medio que desconecte la central o centrales generadores con objeto de evitar posibles daños personales o sobre las cargas. Además, las protecciones de mínima frecuencia de los grupos generadores deberán estar coordinadas con el sistema de deslastre de cargas por frecuencia del sistema eléctrico peninsular español, por lo que los generadores solo podrán desacoplar de la red si la frecuencia cae por debajo de 48 Hz, con una temporización de tres segundos como mínimo. Por otra parte, las protecciones de máxima frecuencia solo podrán provocar el desacoplamiento de los generadores si la frecuencia se eleva por encima de 51 Hz con la temporización que se establezca en los procedimientos de operación.  
De acuerdo con el artículo 9.2.V.2 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa, incluso de modificación, conforme al apartado 1 de ese precepto, debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.   
Para las solicitudes de autorización administrativa de construcción, por modificación de la instalación, es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 54/1997, los solicitantes de estas autorizaciones deberán acreditar el adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente.  
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, las actividades de su anexo II están sujetas a autorización ambiental integrada. Se incluyen en el epígrafe 3.1 de dicho anexo las «instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 MW incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de gases de efecto invernadero, y aquellas otras con una potencia térmica nominal superior a 20 MW que utilicen residuos o biomasa como combustibles».  
De conformidad con el artículo 10, Coordinación con el régimen aplicable en materia de industria y energía, de la citada Ley 2/2006, en el caso de las instalaciones en que vayan a desarrollarse actividades sujetas a autorización ambiental integrada, el otorgamiento de esta, así como su revisión anticipada y consiguiente modificación, precederá a las autorizaciones de instalaciones industriales sometidas a autorización administrativa previa de conformidad con el artículo 4 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, o norma que la sustituya, y, en particular, de la autorización establecida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Enerstar Villena, SA, autorización administrativa para la modificación de la central eléctrica termosolar de potencia nominal 49,9 MWe, cuya construcción fue autorizada por Resolución de esta Dirección General el 6 de mayo de 2009 en Villena (Alicante), siendo las características administrativas y técnicas principales de la central autorizadas con la presente modificación, conforme a la documentación presentada en los expedientes administrativos, ATREGI/2008/316/03, ATASCT/2008/200/03, ATRCCT/2012/39/03 y ATLIRE/2012/40/03, las siguientes:  
- Emplazamiento central:   
· Parcelas 04-31-31-85-19-72-69-09-78-35-72-56-66-49-95 del polígono 75.  
· Parcelas 89-61-87-97-29-32-90-79-59-77-82-59-31-63-54-08-64-17-82 del polígono 76.   
En el paraje de Los Alhorines, del término municipal de Villena (Alicante).   
La extensión total aproximada de la superficie de estas parcelas es de 130 ha.  
- Planta solar termoeléctrica:  
Campo solar  
· Superficie de captación: 343.140 m².  
· Número de subcampos solares: 5.  
· Número de colectores: 420.  
· Tipo de colectores: cilindroparabólicos de cristal (tipo Senertrough), con seguimiento de la trayectoria solar de este a oeste por cada SCA, una longitud de unos 150 m. Los tubos absorbedores serán, el tubo interno de acero inoxidables, y cubierto por otro tubo externo de vidrio (para hacer de aislante térmico por vacío). Los espejos cilíndricos parabólicos estarán formados por un vidrio de bajo contenido en hierro de un espesor de unos 4 mm y una capa de alta reflectividad en la parte posterior.  
· Distancia entre filas: 16,20 m.  
· Características del elemento unitario (denominado SCE): estructura, con sus espejos y demás elementos, de 12 m.  
· Características del elemento unitario con seguimiento (denominado SCA): unión estructural de 12 SCE con motor en el centro, de dimensiones 12x12 m².  
· Número de lazos y características: 105 lazos paralelos, cada lazo compuesto por cuatro colectores tipo SCA, con una longitud total del lazo de unos 600 m.  
· Tipos de lazos y disposición:   
a) Lazos en U: dos alineaciones de 2 SCA, con un total cada una de 300 m de ida y 300 m de vuelta.  
b) Lazos en W: cuatro alineaciones de 4 SCA, cada una de 150 m en paralelo.  
· Distribución de los lazos en los subcampos solares:  
  
Subcampo solar Lazos U Lazos W Total lazos  
1 5 4 9  
2 23 1 24  
3 25 2 27  
4 24 2 26  
5 14 5 19  
Total 91 14 105  
  
  
· Tipo del fluido caloportador y características:   
a) Tipo: aceite térmico, tipo Dowtherm A o similar (Therminol VP 1.º), compuesto por difenilo y óxido de difenilo.   
b) Temperatura de congelación: 12 ºC (estando previsto que nunca alcance una temperatura inferior a 65 ºC).   
c) Temperatura máxima en la zona caliente (campo solar): 400 ºC.  
d) Cantidad prevista en el circuito: 1600 toneladas.  
Bloque (isla) de potencia  
En ella se situarán los siguientes equipos principales y sistemas:  
· Turbina de vapor y sus sistemas auxiliares:  
a) Turbina  
- Tipo: de vapor, de dos cuerpos (alta y baja presión), con tres extracciones intermedias de vapor en la parte de baja y dos en la parte de alta presión.  
- Cuerpo de alta:  
· Condiciones normales de funcionamiento: 376 ºC/100 bar.  
· Condiciones máximas de funcionamiento: 380 ºC/106 bar.  
· Caudal másico: 54,88 kg/s.  
· Velocidad angular: 6000 rpm.  
- Cuerpo de baja:  
· Condiciones normales de funcionamiento: 376ºC/19,5 bar.  
· Condiciones máximas de funcionamiento: 380ºC/20,7 bar.  
· Caudal másico: 37,9 kg/s.  
· Velocidad angular: 3.000 rpm.  
- Ciclo termodinámico: Rankine con recalentamiento.  
b) Alternador  
- Modelo: Man-Turbo.  
- Potencia activa (en bornes): 55 MWe.  
- Potencia aparente (en bornes): 64793 MVA.  
- Tensión de salida: 11 kV.  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Velocidad angular: 3000 rpm.  
- Factor de potencia (cos ): 0,85.  
c) Sistema de condensación  
- Refrigerado por agua de circulación.  
- Constituido por tubos y placas de titanio.  
d) Sistema de vapor y bypass  
Con objeto de que en caso de parada no perder agua tratada y minimizar el tiempo de arranque. Además este sistema suministrará vapor desde los sobrecalentadores hasta el cuerpo de alta presión de la turbina, los precalentadores de baja presión, alta presión y desgasificador.  
e) Otros sistemas auxiliares   
- Sistema de aceite de lubricación.  
- Sistema hidráulico de control.  
- Sistema de vapor de sellos.  
Su función principal será la de suministrar vapor saturado al sistema de sellos de la turbina de vapor, para evitar fugas de vapor en la turbina de alta y la admisión de incondensables en la turbina de baja.  
Compuesto por dos calderas de vapor auxiliar de 0,5 MWt (reserva una de la otra), de capacidad de producción 580 kg/h a 8 bar de presión de operación y 240ºC.  
- Sistema de drenajes.  
· Sistema de generación de vapor:  
Constituido por el sistema de intercambio térmico entre el aceite (fluido de transferencia de calor) y el fluido bifásico agua-vapor que conforma el ciclo Rankine con recalentamiento que permite la producción de energía eléctrica en la turbina de vapor.  
Este sistema está compuesto por dos trenes en paralelo con intercambiadores de carcasa y tubos. Cada tren está constituido por un precalentador de agua de alimentación, un generador de vapor (o evaporador) y un sobrecalentador conectados en serie y, paralelos a ellos, en cada tren, están situados los recalentadores, cada uno de la siguiente tipología:  
a) El precalentador de agua de alimentación será un intercambiador horizontal de carcasa. El agua de alimentación circulará por el lado tubos y el fluido térmico por el lado carcasa.  
b) El generador de vapor será un intercambiador horizontal de carcasa y tubos (tipo TEMA). El agua de alimentación/vapor circulará por el lado carcasa y el fluido térmico por el lado tubos.  
c) El sobrecalentador de vapor será un intercambiador horizontal de carcasa y tubos. El vapor circulará por el lado tubos y el fluido térmico por el lado carcasa.  
Cada recalentador consistirá en un intercambiador. El fluido térmico circulará por el lado carcasa y el vapor por el lado tubos.  
· Sistema de agua de alimentación:  
a) Dispondrá, entre otros elementos, de un tanque de agua de alimentación, con capacidad suficiente para alimentar las calderas durante al menos 10 minutos sin recibir aportación de agua.  
b) Tres bombas centrífugas multi-etapa, arrastradas por motores de velocidad variable, de agua de alimentación a la salida del tanque de alimentación con una capacidad, cada una del 50 por ciento, quedando una de reserva.  
c) Dos calentadores de agua de alta presión para incrementar la temperatura de entrada del agua a los precalentadores de los trenes de generación de vapor.  
· Sistema de agua de circulación:  
Con objeto de captar agua en la balsa de las torres de refrigeración (de flujo en contracorriente y convección forzada) para enviarla al condensador. Estará compuesto por:  
a) Cuatro bombas de agua de circulación, tipo centrífugas verticales.  
b) Sistema de limpieza de condensador.  
· Sistema de bombeo de aceite térmico:  
Compuesto por cinco bombas centrífugas en paralelo, tipo HTF API 610Th, de una etapa, con accionamiento eléctrico de alta eficiencia y velocidad variable. Cada bomba deberá suministrar hasta el 25 por ciento del fluido térmico requerido por el sistema de generación de vapor a la potencia de salida máxima de la turbina/generador. El modo de operación normal a plena carga será de cuatro bombas en funcionamiento y otra de reserva.  
Una bomba de auxiliar, idéntica a las anteriores, para las calderas auxiliares, para el modo de funcionamiento en baja temperatura, siendo capaz de suministrar caudal suficiente para prevenir caídas de temperatura de más de 30 ºC.  
· Sistema de tanque de expansión y tanque pulmón.  
Compuesto por un tanque pulmón situado a la entrada a los dos trenes de generación de vapor.  
A la salida de los trenes habrá tres tanques de expansión para equilibrar presiones, con atmósfera inerte de nitrógeno.  
Debajo de los tanques se realizará un cubeto de hormigón de suficiente tamaño para contener el volumen máximo de aceite de los tanques. El hormigón será recubierto por una capa impermeable resistente al aceite, vaciándose la fosa con una bomba a un tanque colector que lo llevará a la planta de tratamiento de agua.  
· Sistema de Ullage  
Compuesto por tanques, según proyecto, con objeto de recuperar el aceite térmico que se degrada y separarlo de los productos secundarios derivados del proceso de degradación.   
· Calderas auxiliares de gas natural  
a) Objeto: controlar la temperatura del aceite térmico, para mantenerla siempre por encima de su punto de congelación (12 ºC), si bien por motivos de seguridad la temperatura del fluido térmico no deberá ser nunca inferior a 65 ºC.   
Además, y sin perjuicio de que de acuerdo con el último informe del operador del sistema, de fecha 16 de mayo de 2013, recogido en la parte expositiva de esta resolución, en relación con la aceptabilidad del acceso de la central a la red de distribución subyacente a la red de transporte, la central tiene la consideración de no gestionable, el diseño de estas calderas se ha realizado para permitir que sea gestionable desde el punto de vista exclusivo de la previsión de producción, al considerarse que dispone de un programa de producción a efectos de la operación del sistema, por poder compensarse la falta de irradiación solar que pueda afectar a la entrega prevista de energía eléctrica, limitándose con su diseño que la generación eléctrica a partir de dicho combustible, en cómputo anual, sea del 15 por ciento de la producción total anual de electricidad (para una venta libre de energía en el mercado) o a un 12 por ciento (en tarifa regulada).  
b) Número: 3.  
c) Potencia nominal térmica: 15 MWt.  
d) Rendimiento: 90 por ciento.  
e) Quemadores: de baja emisión de NOx.  
f) Número de pasos de humo: 3.  
g) Combustible: gas natural, procedente de la planta de GNL emplazada en la misma central.  
· Sistemas eléctricos  
Estará compuesto por:  
a) Línea de exportación de energía (expediente ATLIRE/2012/40/03):  
- Origen: celda de salida de línea desde el transformador de potencia 55/65 MVA (ONAN/ONAF), 11/132 kV.  
- Fin: celda de entrada a la subestación de conexión STC Alhorines.  
- Trazado: según plano del proyecto, atravesando los subcampos solares 3 y 4.  
- Longitud: 1.280 m.  
- Tensión nominal (U0/Un): 76/132 kV.  
- Tensión máxima de servicio: 145 kV.  
- Tensión soportada de corta duración (30 min.) a 50 Hz: 190 kV.  
- Tensión nominal soportada a impulsos tipo rayo: 650 kV.   
- Categoría: 1.ª.  
- Categoría de la red: A.  
- Tipología: subterránea (cable).  
- Número de circuitos: uno (simple).  
- Características cable: aislado tipo HEPRZ1 1x400 mm² kAl+H102.  
- Modo de instalación: tres tubos de polietileno de alta densidad hormigonados (1 fase/tubo).  
- Profundidad zanja: 1200 mm.  
- Capacidad de transporte: 89,7 MW (cos = 0,9).  
b) Línea de alimentación auxiliar:  
- Subterránea en 20 kV, para la alimentación de los consumos de no generación desde el centro de reparto alimentado desde la red de distribución.  
c) Subestación, incluyendo el transformador elevador y equipos necesarios (expediente ATRCCT/2012/39/03):   
- Emplazamiento: en el núcleo de potencia de la central, en las coordenadas UTM ED 50, referidas al huso 30, de la explanada definidas por los vértices A (X= 680830,831, Y= 4288934,820), B (X= 680872,480, Y= 4288934,820), C (X= 680872,480, Y= 4288911,620) y D (X= 680830,831, Y= 4288911,620).  
- Superficie explanada subestación generación: 758,30 m².  
- Parque:  
· 132 kV: tipo intemperie, con una posición de línea y una posición de transformador.  
· 11 kV: compuesta por dos conjuntos de cabinas aisladas en aire con configuración de simple barra y relés de protección incorporados:  
- Cabinas de protección del generador, consiste en dos cabinas de aislamiento en aire, una para protección de generador y otra para protección del transformador auxiliar, más la previsión futura de ampliación de la cabina por uno de sus extremos para otra cabina de protección de transformador.  
- Cabinas para servicios de no generación, consiste en una cabina de aislamiento en aire para protección del transformador de servicios de no generación.  
- Configuración: simple barra.  
- Transformador de potencia (elevador):  
· Potencia asignada: 55/65 MVA (ONAN/ONAF)  
· Tensiones nominales (vacío): 132±10x1,25 %/11 kV.  
· Grupo conexión: YNd11.  
· Neutro: rígido a tierra.  
· Tensión de cortocircuito: 12,5 por ciento.  
· Con regulación en carga.  
d) Cabinas de protección de generador.  
- Compuesta por tres posiciones de interruptor automático para protección de:  
· Generador  
· Transformador de unidad  
· Cabina futura ampliación sales fundidas (sin equipar)  
La interconexión entre las cabinas y el transformador elevador se realizará mediante barras de fase no-segregadas  
e) Línea de salida del generador.  
f) Transformador auxiliar de los servicios de planta.  
· Potencia asignada: 5/8 MVA (ONAN/ONAF)  
· Tensiones nominales (vacío): 11±5x2,5 %/0,725 kV.  
· Grupo conexión: Dyn11.  
· Tensión de cortocircuito: 13 por ciento.  
· Con regulación en carga.  
g) Transformador de línea auxiliar para consumos de no generación:  
· Potencia asignada: 1000 kVA (ONAN)  
· Tensiones nominales (vacío): 20±2x2,5 %/0,42 kV.  
· Grupo conexión: Dyn11.  
· Tensión de cortocircuito: 5 por ciento.  
h) Sistema de distribución en baja tensión a 690 V (sistema IT).  
i) Sistema de distribución en baja tensión a 400 V (sistema TN-S).  
j) Sistema de corriente continua a 220 V (sistema aislado).  
k) Sistema de corriente alterna ininterrumpida a 650-947 F (sistema TN-S).  
l) Grupo diesel de emergencia.  
De 2800 kW, conforme a la documentación presentada y diligenciada en el Servicio Territorial de Industria de Alicante el 28 de febrero de 2013, junto con la instalación de un depósito de 3000 litros para gasóleo B, igualmente según la documentación diligenciada el 22 de marzo de 2013 en el citado órgano provincial.  
M. Líneas enterradas de alimentación a zonas de bombeo/vertido.  
  
· Sistemas auxiliares:  
a) Agua de aportación a la planta.  
b) Pretratamiento.  
c) Desmineralización de agua.  
d) Agua potable.  
e) Tratamiento de efluentes.  
f) Sistema de aire comprimido.  
Para instrumentación y servicios de planta.  
- Presión funcionamiento: 8-10 bar.  
- Caudal mínimo: 3000 m³(N)/h.  
- Número de compresores: dos.  
- Tipo de compresores: tornillo.  
- Un secador de adsorción de doble torre de refrigeración, con punto rocío mínimo de -40º C.  
- Dos depósitos de acero galvanizado de Pmáx serv = 10 bar.  
g) Sistema de nitrógeno.  
Compuesto por un depósito criogénico para nitrógeno líquido, de 39740 litros, con presión máxima de servicio 22 bar, junto con dos gasificadores de 205,31 litros cada uno y presión máxima de servicio 40 bar, todo ello conforme a la documentación presentada y diligenciada en el Servicio Territorial de Industria de Alicante el 14 de marzo de 2013.  
h) Sistema de GNL.  
Planta satélite de gas natural, para uso propio, constituida por dos depósitos de 127 m³, dos calderas (una reserva de la otra) de potencia 106 kWt, e instalación receptora de combustible gaseosos, conforme a la documentación presentada y diligenciada en el Servicio Territorial de Industria de Alicante el 4 de abril de 2013.  
i) Sistemas de refrigeración.  
j) Sistemas de climatización y ventilación.  
k) Sistemas de muestreo y análisis.  
l) Sistemas de PCI.  
De tipo activo, para toda la central, conforme a la documentación presentada y diligenciada en el Servicio Territorial de Industria de Alicante el 22 de marzo de 2013.  
De acuerdo con el proyecto presentado la planta no dispondrá de un sistema de almacenamiento térmico.  
Atendiendo a la potencia eléctrica nominal, en MWe, del alternador instalado, como consecuencia de las gamas comerciales normalizadas en escalones, la central se dotará de los dispositivos de regulación y limitación adecuados para que la potencia nominal de la instalación, de acuerdo a la regulación, sea de 49,9 MWe, permaneciendo esta invariable tras la modificación respecto a la autorización otorgada por este centro directivo el 6 de mayo de 2009.  
El presupuesto total de las instalaciones, tras la modificación objeto de la presente autorización es de ciento cuarenta y tres millones trescientos treinta y un mil noventa y seis euros y ochenta y dos céntimos (522.618.506,82 ?).  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 28.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Enerstar Villena, SA, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
La presente autorización se otorga siempre que el proyecto se desarrolle con las previsiones del estudio de impacto ambiental, la documentación presentada que sirvió de base, tanto para la formulación de la declaración de impacto ambiental (DIA) de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de fecha 10 de julio de 2008, incluidos en el inciso 4 del punto primero de la parte ejecutiva de la Resolución, de 6 de mayo de 2009, de esta dirección general, por la que se otorgó autorización administrativa a la central termosolar interesada, como para la modificación de dicha DIA conforme a lo dispuesto en el punto primero de la Resolución complementaria de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, de 20 de junio de 2011, quedan modificados los condicionados de aquella, en los siguientes términos:  
a) El condicionante número 1 de la DIA quedará de la siguiente manera:  
1. Como medida para preservar los valores ambientales correspondientes a las aves esteparias, deberán cumplirse los condicionantes señalados en los informes emitidos por el Área de Espacios Naturales y el Servicio de Biodiversidad que se resumen en las siguientes:  
a. Mantener la explotación agrícola en las zonas no ocupadas por las instalaciones, realizando las prácticas agrícolas reflejadas como anejo I del informe del Área de Espacios Naturales.  
b. Establecer las medidas correctoras indicadas en el punto 3.4 del Plan de Acción para la Conservación de las Aves de las Estepas Cerealistas y de forma complementaria las siguientes:  
b.1. Conservación de elementos singulares (árboles aislados, islas de vegetación, muretes, construcciones tradicionales): queda prohibida su alteración.  
b.2. Márgenes: prohibición de roturar las franjas de vegetación espontánea entre campos de cultivo.  
c. Respecto al programa de seguimiento, anualmente y de forma coordinada dentro del programa de seguimiento de aves esteparias que realiza el Servicio de Biodiversidad, se realizará anualmente una evaluación de las parejas reproductoras (no parejas, localización y éxito reproductor) y del uso del hábitat de cernícalo primilla, dentro del área de DIC y en un radio de 1 km fuera de sus límites, con el objeto de determinar la afección de la instalación sobre esta especie.  
b) Establecer nuevos epígrafes dentro del condicionante número 1 de la DIA, de acuerdo con el informe emitido por la Universidad de Alicante, con el siguiente tenor literal:  
«d. Construcción de zonas de anidamiento artificial denominadas ?primillares- por parte de la empresa Enerstar Villena, SA, en las parcelas de su propiedad de la zona noreste, subsanando así el déficit de zonas adecuadas para la nidificación del cernícalo primilla en esta zona.  
e. Se instalarán posaderos artificiales en los límites del campo solar y en las nuevas zonas arriba indicadas para permitir que los cernícalos primilla puedan posarse, favoreciendo así el campeo en estas zonas. Además, en estas parcelas liberadas se mantendrá el cultivo cereal o vegetación natural de herbáceas presente en la actualidad.  
f. Se deberá solicitar la declaración como reservas de fauna de la parcela 61 del polígono 73 de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 32/2004, de 27 de febrero, por el que se crea y se regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección».  
Asimismo, la modificación autorizada se ajustará a las determinaciones de ordenación del territorio, urbanísticas establecidas en la declaración de interés comunitario otorgada para la actividad en la Resolución de 10 de julio de 2013, de la titular de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el capítulo II del título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Enerstar Villena, SA, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar la modificación del proyecto técnico de ejecución, aprobado por resolución de este centro directivo el 7 de septiembre de 2010, conforme a la documentación técnica, relacionada en la parte expositiva de esta resolución, siguiente:  
- Proyecto de modificación de proyecto básico y de ejecución de la planta termosolar de Villena de 49,9 MW, suscrito por los técnicos titulados autores del mismo el 7 de diciembre de 2012 y visado por su colegio profesional el 11 de diciembre de 2012 (ATREGI/2008/316/03).  
- Proyecto de subestación 132/11 kV planta termosolar Enerstar en Villena (Alicante), firmado el 23 de julio de 2012 por el proyectista-redactor y visado con esta misma fecha por su colegio profesional (expediente de referencia ATRCCT/2012/39/03).  
- Proyecto de línea subterránea de evacuación SC (132 kV). Planta termosolar en Villena (Alicante), firmado por el técnico titulado autor del mismo el 3 de julio de 2012 y visado por su colegio profesional el día siguiente (ATLIRE/2012/40/03).  
De acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La modificación de la instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en su instrucción técnica complementaria ITC-LAT 06, Líneas subterráneas con cables aislados, el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 y el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, y sus disposiciones de desarrollo.  
Para aquellas instalaciones, equipos y aparatos sujetos a reglamentos de seguridad industrial, cuya justificación de las condiciones y prescripciones impuestas por estos para su puesta en servicio no se haya incluido en la documentación presentada con motivo de la presente resolución, deberá presentarse ante el Servicio Territorial de Alicante la oportuna documentación antes de que vayan a ponerse en servicio.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será tal que antes del 1 de octubre de 2013 quede justificada ante este centro directivo la completa ejecución de las instalaciones aprobadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicha fecha, Enerstar Villena, SA, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.   
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, Enerstar Villena, SA, comunicará al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Energía de Alicante podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Enerstar Villena, SA, en el plazo máximo de 10 días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía de Alicante lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo, así como a los efectos procedentes de la vigilancia y control del condicionado medioambiental establecido, sin perjuicio de las competencias que al efecto tenga atribuidas el órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
Todo ello sin perjuicio de las establecidas en la resolución, de fecha 29 de julio de 2013, de la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se otorgó a Enerstar Villena, SA, autorización ambiental integrada para una actividad de producción de energía eléctrica en el paraje de los Alhorines, del término municipal de Villena (Alicante), inscribiéndola en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el número 673/AAI/CV.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a Enerstar Villena, SA, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía de esta consellería en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 14 de agosto de 2013.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.