Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7293, del 11-06-2014 (2014/4990)

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del ramal en APA (10 bar) y sus instalaciones auxiliares, para el suministro de gas natural al término municipal de Altura, discurriendo por los términos municipales de Segorbe y Altura, y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número CBREDE/2013/3/12.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7293

Fecha DOGV
:   11-06-2014

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2014/4990


Fecha del documento
:   20-05-2014

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * Altura
    * Segorbe
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución del ramal en APA (10 bar) y sus instalaciones auxiliares, para el suministro de gas natural al término municipal de Altura, discurriendo por los términos municipales de Segorbe y Altura, y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente número CBREDE/2013/3/12. [2014/4990]  
Vista la solicitud presentada por Gas Natural Cegas, SA, con fecha 23 de enero de 2013 en el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, junto con proyecto de autorización administrativa para el suministro de gas natural al Término municipal de Altura, en la provincia de Castellón, firmado por el Ingeniero Industrial Angel Jesús Cruz Bermúdez, colegiado número 16045 y con declaración responsable de fecha 14 de enero de 2013, para que le sea otorgada la autorización administrativa, aprobación de la ejecución y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de «instalaciones para el ramal de suministro de Gas Natural al Término Municipal de Altura», en la provincia de Castellón.  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia el Capítulo V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08.10.1998), y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de gas natural, mediante el Anuncio correspondiente, que se publicó en los diarios El Mundo el día 5 de julio de 2013 y Mediterráneo el día 5 de julio de 2013; en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 2 de julio de 2013 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 4 de julio de 2013. No habiéndose presentado alegación alguna durante el periodo de presentación de alegaciones a la solicitud presentada.  
Considerando que en la fecha que es dictada la presente resolución, constan justificadamente acreditados ante el Servicio Territorial de Energía por parte de Gas Natural Cegas, SA, los datos referidos a los siguientes extremos:  
Puntos de conexión de la infraestructura de gas, su emplazamiento geográfico, titular y características que lo definen.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA, reúne los requisitos establecidos en el capítulo II del título II del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones es dotar de infraestructura gasista a los sectores doméstico y comercial del término municipal del municipio de Altura.  
Considerando los informes técnicos emitidos por el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, encargado de la instrucción de los expedientes de solicitud.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Considerando lo dispuesto en el Capítulo V, «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», del título IV, «Ordenación del suministro de combustibles gaseosos por canalización», de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando lo dispuesto en el artículo 73.7 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007, de 2 julio por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.  
Considerando el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y en particular su instrucción técnica complementaria ICG 01 «Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización».  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando las ventajas en orden a la garantía, importancia, calidad y condiciones técnicas, en virtud de lo anteriormente establecido y que este Servicio Territorial de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3.d de la Ley 34/1998 y con el artículo 34 del Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo.  
Este Servicio Territorial de Energía, resuelve:  
I. Otorgar autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción del ramal de suministro de gas natural en APA-10 (10 bar) al término municipal de Altura en la provincia de Castellón, cuyas características principales son:  
Sujeto: Gas Natural Cegas, SA.  
Tipo de gas: Gas natural.  
- Punto de inicio: válvula avenida de España en Segorbe. Con una longitud de canalización en el término municipal de Segorbe de 464 m  
- Punto final: armario de regulación en Altura, situado en zona verde junto al polígono industrial, cercano a la calle Caudiel. Con una longitud de canalización en el término municipal de Altura de 1.075 m  
- Características de las instalaciones:  
· Canalización de gas natural con una presión máxima de servicio de 10 bar, con tubería de polietileno PE 100 SDR11 de 160 mm Ø y una longitud total de 1.539 m  
· Armario regulación AR (APA-10/MPA-4.000). Caudal 1000 m³(n)/h  
Presupuesto de proyecto presentado: 107.480,54 euros  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 2.149,61 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. Una vez constituida la fianza se depositará en el Servicio Territorial de Energía de Castellón la carta de pago-resguardo emitida por la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la Consellería de Hacienda y Administración Pública. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Castellón formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
Segunda. Gas Natural Cegas, SA, cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74, «Obligaciones de los distribuidores de gas natural», y en el punto 1 del artículo 83, «Obligaciones y derechos de los Distribuidores y Comercializadores con relación al suministro», de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Cuarta. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y de conformidad con el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.  
Quinta. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo.  
Sexta. Las instalaciones se realizarán de acuerdo con el proyecto técnico de ejecución presentado en el Servicio Territorial de Energía de Castellón, debiendo ejecutarse la instalación de gas natural en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de presentación de la carta de pago-resguardo ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón y en cualquier caso la totalidad de las instalaciones deberán estar ejecutadas en el plazo máximo de nueve meses contado a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, debiendo cumplir la ejecución de las instalaciones autorizadas con el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por el Real Decreto 919/2006 de 28 de julio, así como las disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación. Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
Séptima. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Octava. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
Novena. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Décima. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su notificación.  
II. Declarar, en concreto, la utilidad pública del ramal de suministro autorizado en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 107 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Energía, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
  
Castellón de la Plana, 20 de mayo de 2014.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Jorge Azuara Roca.