Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5756, del 06-05-2008 (2008/5522)

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Servicio Territorial de Energía, de corrección de errores de la resolución de dicho Servicio Territorial, de 25 de abril de 2006, por la que se otorgó a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA. autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto "Línea Aérea de Media Tensión Doble Circuito 20 KV desde ST-Jijona hasta P.P. Riodel", en los términos municipales de Jijona, Alicante y Mutxamel (Alicante). Expediente: ATLINE/2005/128/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5756

Fecha DOGV
:   06-05-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/5522


Fecha del documento
:   07-04-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

 Descriptores 

:   * Jijona
    * Alicante
    * Mutxamel
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Servicio Territorial de Energía, de corrección de errores de la resolución de dicho Servicio Territorial, de 25 de abril de 2006, por la que se otorgó a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA. autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto "Línea Aérea de Media Tensión Doble Circuito 20 KV desde ST-Jijona hasta P.P. Riodel", en los términos municipales de Jijona, Alicante y Mutxamel (Alicante). Expediente: ATLINE/2005/128/03. [2008/5522]  
Mediante resolución del Servicio Territorial de Energía de Alicante de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, de 25 de abril de 2006, se otorgó a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA. autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto "Línea Aérea de Media Tensión Doble Circuito 20 KV desde ST-Jijona hasta P.P. Riodel", en los términos municipales de Jijona, Alicante y Mutxamel (Alicante) (Expediente ATLINE/2005/128/03).  
Dicha resolución fue publicada en el DOCV núm. 5280, de 14 de junio de 2006, y en el BOP de Alicante nº 130, de 8 de junio de 2006.   
Posteriormente, se ha advertido que la resolución indicada contiene errores materiales, al haberse omitido en su publicación la inclusión del anexo en el que se contenía la relación de bienes y derechos afectados.  
Por lo expuesto, a tenor de lo establecido en el artículo 105.2 del Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, que permite a las administraciones públicas modificar, en cualquier momento, los errores materiales, aritméticos o de hecho contenidos en sus actos, y en virtud de las facultades que confiere a los servicios territoriales de Energía el artículo 28 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, este Servicio Territorial de Energía acuerda:  
Primero  
Publicar nuevamente el texto íntegro de la resolución de este Servicio Territorial de Energía, de 25 de abril de 2006, por la que se otorgó a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA. autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública del proyecto "Línea Aérea de Media Tensión Doble Circuito 20 KV desde ST-Jijona hasta P.P. Riodel", en los términos municipales de Jijona, Alicante y Mutxamel (Alicante) (Expediente ATLINE/2005/128/03) que, en Anexo I, se adjunta a la presente.  
Segundo  
Notificar la presente resolución a los interesados.  
ANEXO I  
«Resolución de 25 de abril de 2006, del Servicio Territorial de Energía de Alicante de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se otorga autorización administrativa, se aprueba el proyecto de ejecución y se reconoce, en concreto, la utilidad pública del proyecto "Línea Aérea de Media Tensión Doble Circuito 20 KV desde ST-Jijona hasta P.P. Riodel", en los términos municipales de Jijona, Alicante y Mutxamel (Alicante). (Expediente ATLINE/2005/128/03).  
Por Resolución de 26 de septiembre de 2005 del Servicio Territorial de Energía de Alicante, se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución, reconocimiento en concreto de utilidad pública y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el proyecto proyecto "Línea Aérea de Media Tensión Doble Circuito 20 KV desde ST-Jijona hasta P.P. Riodel", en los términos municipales de Jijona, Alicante y Mutxamel (Alicante), previa petición, al amparo del artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de la entidad beneficiaria, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA., publicándose anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana con fecha 10 de noviembre de 2005, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con fecha 14 de noviembre de 2005 y en el Diario La Verdad con fecha 4 de noviembre de 2005.   
Durante el periodo de información pública se presentaron alegaciones: Dª Maria Ángeles Hernández de Blas, en representación de Bravo Mediterránea, SL., reivindicó la titularidad de las fincas A-A-12LE y A-A-13LE y manifestó su oposición al trazado por no quedar acreditado que la línea no puede instalarse por terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, Comunidades Autónomas, provincias o municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada; Telefónica de España, SA. prestó su conformidad al proyecto, siempre que se respeten las cotas mínimas indicadas en el mismo y las prescripciones del acuerdo UNESA-CTNE y su protocolo adicional; Confederación Hidrográfica del Júcar autoriza los cruces proyectados sobre el río Verde, e indica el condicionado técnico.  
Las alegaciones fueron contestadas por la entidad beneficiaria poniendo de manifiesto lo siguiente: respecto a las alegaciones de doña Mª Ángeles Hernández de Blas, que se procede a corregir la titularidad de las fincas en el sentido indicado y, en cuanto al trazado, que resulta imposible ajustarse a los caminos, cañadas o linderos de todas las fincas, ya que deben evitarse los ángulos pronunciados, según establece el artículo 4º del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión; en concreto, en la parcela A-A-12LE el trazado ya discurre lo máximo posible al lindero, y en la parcela A-A-13LE para hacer discurrir la línea por el lindero o por el camino colindante sería necesario hacer ángulos muy pronunciados, técnicamente desaconsejable, y se incrementaría en más de un 10% la longitud del trazado, por lo que tampoco se cumple con los requisitos del artículo 161 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre. Respecto a los condicionados impuestos por Telefónica y Confederación Hidrográfica del Júcar, que se aceptan.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la "línea eléctrica" siendo estos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puede representar y ellos sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las instalaciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiaciones.  
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE del 28/11/1997)  
Este Servicio Territorial de Energía:  
Resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente la instalación de una Línea Aérea de Media Tensión Doble Circuito 20 KV desde ST- Jijona hasta P.P. Riodel, en los términos municipales de Jijona, Alicante y Mutxamel (Alicante).  
Segundo  
Aprobar el Proyecto técnico para la instalación de la referida Línea Aérea de Media Tensión doble circuito de 20 KV desde ST Jijona hasta P.P. Riodel, en los términos municipales de Jijona, Alicante y Muxamel (Alicante).  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la "línea eléctrica" autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación publicada, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector eléctrico y los artículos 157.1, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000 d e1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctricas.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Quinto  
El plazo de ejecución de las obras e instalaciones será de doce meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas.  
Sexto  
Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto y demás documentación técnica presentada, quedándose especificados en los siguientes datos básicos: tensión nominal: 20 KV; longitud: 3987 metros; nº de apoyos: 30; conductores: tipo LA-100 con sección equivalente de 116 mm² de Al. con formación de doble circuito y con un conductor por fase; origen y final: origen en la ST-Jijona y final en P.P. "Riodel".  
Séptimo  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este Servicio Territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.  
Octavo  
La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Energía (calle Colón, 1. 46182 Valencia) en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 1115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Común.  
Alicante, 25 de abril de 2006. El Jefe del Servicio Territorial de Energía: Miguel García Mengual.»  
Alicante, 7 de abril de 2008.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Miguel García Mengual.  
RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DELS BÉNS I DELS DRETS AFECTATS  
PROJECTE: LAMT-DOBLE CIRCUIT 20KV DES DE ST-XIXONA FINS A PP RIODEL - PROVÍNCIA D'ALACANT  
TERME MUNICIPAL DE XIXONA  
  
RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DELS BÉNS I DELS DRETS AFECTATS  
PROJECTE: LAMT-Doble Circuit 20KV DES DE ST-XIXONA fins a PP Riodel - PROVÍNCIA D'ALACANT  
TERME MUNICIPAL D'Alacant  
RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DELS BÉNS I DELS DRETS AFECTATS  
PROJECTE: LAMT-Doble circuit 20KV DES DE ST-XIXONA fins a PP Riodel - PROVÍNCIA D'ALACANT  
TERME MUNICIPAL DE Mutxamel  
  
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados  
Proyecto: LAMT-Doble CTO. 20KV desde ST-Jijona hasta P.P. Riodel - provincia de Alicante  
Término municipal de: Jijona  
  
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados  
Proyecto: LAMT-Doble CTO. 20KV desde ST-Jijona hasta P.P. Riodel - provincia de Alicante  
Término municipal de: Alicante  
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados  
Proyecto: LAMT-Doble CTO. 20KV desde ST-Jijona hasta P.P. Riodel - provincia de Alicante  
Término municipal de: Muchamiel  
