Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5990, del 07-04-2009 (2009/3741)

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa a Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), per a la construcció de determinats trams de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, per a l'evacuació de les zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, trams que discorren pels termes municipals de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria i Vilamarxant, a la província de València, s'aprova el projecte d'execució i es declara en concret la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2003/352/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5990

Data del DOGV
:   07-04-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/3741


Data del document
:   24-02-2009

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * Riba-roja de Túria
    * Benaguasil
    * Casinos
    * Llíria
    * Vilamarxant
    * subministrament d'energia elèctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga l'autorització administrativa a Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), per a la construcció de determinats trams de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, per a l'evacuació de les zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, trams que discorren pels termes municipals de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria i Vilamarxant, a la província de València, s'aprova el projecte d'execució i es declara en concret la seua utilitat pública. Expedient número ATLINE/2003/352/46. [2009/3741]
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/352 incoat pel Servici Territorial d'Indústria i Energia de València, de la Conselleria d'Indústria i Energia, a instància d'Energías Renovables Mediterránesa, SA (Renomar), amb domicili social a València, carrer del Dr. Romagosa, núm. 1-4-W 2, relatiu a la sol·licitud de 18 d'octubre de 2002, d'autorització administrativa, aprovació del projecte i declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció de la línia elèctrica 132 kV doble circuit, ST Peñas de Dios - AP7 ST Bosques - ST Requena, als termes municipals d'Andilla, Villar del Arzobispo, Llíria, Bugarra, Gestalgar i Chiva, província de València, a la qual s'adjuntava el projecte i l'annex d'este, firmats per l'enginyer industrial Fernando Ortega Conde i visats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Biscaia.
Vist que el mencionat expedient va ser sotmés a informació pública per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 183 de 03.08.2004, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4827 de 25.08.2004, el diari de premsa Las Provincias de 07.08.2004 i per mitjà d'exposició pública en els taulers d'edictes dels ajuntaments afectats.
Vist que de conformitat amb allò que s'ha establit per la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre a les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, amb béns i drets a càrrec seu, separata del projecte amb el fi que establisquen les condicions tècniques procedents, pronunciaments que estan en l'expedient.
Vist que de conformitat amb allò que s'ha establit per l'article 131 del Reial Decret 1955/2000, es va traslladar al sol·licitant els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, així com les al·legacions de particulars, que van ser degudament contestats pel sol·licitant.
Vist que estan en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les contestacions del sol·licitant corresponents.
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/279 incoat pel Servici Territorial d'Indústria i Energia de València, de la Conselleria d'Indústria i Energia, a instància de Nuevas Energías Valencianas, SA (Nevasa), amb domicili social a València, carrer Pedrapiquers, núm. 2, polígon industrial Vara de Quart, València, relatiu a la sol·licitud de 23 d'octubre de 2002, d'autorització administrativa, l'aprovació del projecte i la declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció de la línia elèctrica a 132 kV Bugarra - Vilamarxant, als termes municipals de Bugarra, Gestalgar, Pedralba, Cheste i Vilamarxant, província de València, a la qual s'adjuntava el projecte firmat per l'enginyer industrial Juan Montoliu Selma i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana i Albacete, demarcació de València.
Vist que el mencionat expedient va ser sotmés a informació pública per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 229 de 26 de setembre de 2003, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4595 de 25 de setembre de 2003, el diari de premsa Las Provincias de 12 de setembre de 2003 i per mitjà d'exposició pública en els taulers d'edictes dels ajuntaments afectats.
Vist que de conformitat amb allò que s'ha establit per la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre a les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, amb béns i drets a càrrec seu, separata del projecte amb el fi que establisquen les condicions tècniques procedents, pronunciaments que estan en l'expedient.
Vist que de conformitat amb allò que s'ha establit per l'article 131 del Reial Decret 1955/2000, es va traslladar al sol·licitant els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, així com les al·legacions de particulars, que van ser degudament contestats pel sol·licitant.
Vist que estan en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.
Vist que, mitjançant una Resolució de 2 de març de 2007, la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient formula declaració d'impacte ambiental, en els termes següents:
1. Estima no acceptable des del punt de vista ambiental, el projecte d'instal·lacions eòliques del Pla Eòlic de la zona 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, l'evacuació del qual es projecta per a connexió a Bosques 1 de la zona 9 del Pla Eòlic, que al seu torn evacua a la ST de Requena.
2. Estima acceptable des del punt de vista ambiental, el projecte d'instal·lacions eòliques de la zona 8, el sistema d'evacuació del qual es projecta a la ST de Vilamarxant, amb les condicions que s'arrepleguen en l'apartat tercer de la part dispositiva de la mencionada declaració d'impacte ambiental, que implica modificacions en el traçat de la línia d'evacuació elèctrica i determina la unificació en una mateixa línia de l'evacuació de l'energia procedent dels parcs eòlics de les zones 7 i 8.
Vist que la modificació del projecte inicial consistix en la variació del traçat i tipologia de la línia, motivada per la necessitat de complir els requisits mediambientals exigits per la DIA.
Vist que amb l'objecte de complir les condicions imposades per la DIA esmentada, Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), va presentar amb data 2 de febrer de 2007 davant del Servici Territorial d'Energia de València escrit en què sol·licita continuar amb la tramitació de l'expedient, al qual s'adjunta un nou projecte de línia de 132 kV doble circuit, per a l'evacuació de les zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, i s'inicia un nou expedient amb referència ATLINE/2003/352/46/bis.
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/352/46/bis incoat pel Servici Territorial d'Energia de València, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, a instància d'Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), relatiu a la sol·licitud de 2 de febrer de 2007, d'autorització administrativa, l'aprovació de projecte i la declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, evacuació zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, als termes municipals d'Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil i Vilamarxant, província de València, a la qual s'adjuntava el projecte de l'esmentada línia firmat per l'enginyer industrial Ricardo Santos Mata i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials de Madrid amb data 19 de gener de 2007, i l'annex firmat pel mateix enginyer tècnic industrial i visat amb data 13 d'abril de 2007 pel mateix col·legi oficial.
Vist que l'esmentat projecte modificat va ser sotmés a la corresponent informació pública, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 127 del dia 30 de maig de 2007, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 5522 del 29 de maig de 2007, en el diari de premsa El Mundo del 6 de juny de 2007, i per mitjà d'exposició en el tauler d'edictes dels ajuntaments afectats.
Vist que de conformitat amb allò que s'ha establit per la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre als ajuntaments afectats pel projecte Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos, Llíria, Benaguasil i Vilamarxant, separata de la part d'este als efectes d'establir les condicions tècniques procedents, i s'ha informat els ajuntaments d'Andilla, Casinos, Llíria, Benaguasil i Vilamarxant en els termes següents:
Ajuntament de Casinos: a través d'informe de l'oficina tècnica, suggerix un traçat alternatiu, l'establiment d'unes compensacions per mitjà de cànon anual als propietaris afectats pel traçat de la línia elèctrica i el posicionament dels suports en punts situats entre parcel·les.
Ajuntament de Benaguasil: a través d'ofici de l'alcalde, manifesta que el traçat proposat no s'ajusta als objectius de planejament urbanístic del municipi, es proposa un canvi de traçat i la connexió amb la futura subestació projectada al terme municipal de Llíria.
Ajuntament de Vilamarxant: a través d'ofici de la regidora delegada d'Urbanisme, proposa variar el traçat a l'altura de Navaixet del Fetge, i que transcórrega la línia cap a Benaguasil deixant a l'est el polígon industrial de Pla de Montero i la realització en subterrani en sòl amb especial protecció paisatgística.
Vist que de conformitat amb allò que s'ha establit per l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre així mateix separata del projecte tècnic modificat de la línia elèctrica projectada a:
Conselleria d'Infraestructures i Transport, Servici Territorial de Carreteres
Diputació Provincial de València, Servici de Carreteres
Ministeri de Medi Ambient, Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Iberdrola Distribución Eléctrica SAU
Amb vista que presenten la seua conformitat i oposició, resultant tots els informes remesos favorables o condicionats acceptats pel sol·licitant, sense que en cap cas s'observe impediment per a la realització de la instal·lació objecte d'autorització.
Vist, que s'ha remés, a cada un dels ajuntaments afectats pel traçat de la línia elèctrica, (d'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana), ofici en el qual se sol·licitava informe sobre l'adaptació del projecte remés al planejament urbanístic d'aplicació, i que únicament ha contestat l'Ajuntament d'Andilla amb informe favorable.
Vist que estan en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.
Vist que amb data 18 de desembre de 2007, l'empresa Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), presenta davant de la Direcció General d'Energia l'estudi d'impacte ambiental del sistema d'evacuació de la zona eòlica 8 (connexió a Vilamarxant).
Vist que a fi d'atendre les al·legacions presentades pels ajuntaments de Casinos, Benaguasil i Vilamarxant, l'empresa Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), presenta adjunt a l'estudi d'impacte ambiental, un estudi d'alternatives (modificacions puntuals) a l'esmentada línia.
Vist que l'esmentat estudi d'impacte ambiental junt amb l'estudi d'alternatives va ser sotmés a la corresponent informació pública, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 9 de l'11 de gener de 2008, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 5673 del 4 de gener de 2008, en el diari de premsa El Mundo del dia 9 de gener de 2008.
Vist que, mitjançant una resolució de 2 de juny de 2008, la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient formula resolució complementària de la declaració d'impacte ambiental, i estima acceptable des del punt de vista ambiental, el sistema d'evacuació de la zona 8 en la seua totalitat i parcial de la zona 7, amb les condicions que s'arrepleguen en l'apartat segon de la part dispositiva de la mencionada resolució complementària de la declaració d'impacte ambiental.
Vist que per Resolució, de la Direcció General d'Energia, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, d'11 de setembre de 2008, s'ha atorgat l'autorització administrativa, l'aprovació del projecte i la declaració d'utilitat pública per a la construcció de la línia elèctrica 132 kV doble circuit, evacuació zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per als trams següents: tram comprés entre la ST Peñas de Dios i Ap70, tram comprés entre els suports Ap83 i Ap85, tram comprés entre els suports Ap91 i Ap102 i el tram comprés entre els suports Ap107 i Ap124, que discorren pels termes municipals d'Andilla, Higueruelas, Villar del Arzobispo, Casinos i Llíria, a la província de València.
Vist que amb l'objecte de complir les condicions imposades per la DIA esmentada, Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), va presentar amb data 23 de juny de 2008 davant del Servici Territorial d'Energia de València l'escrit en què sol·licita continuar amb l'expedient d'autorització administrativa, l'aprovació del projecte i la declaració d'utilitat pública de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, evacuació zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, al qual adjunta l'annex de modificació del projecte de la línia elèctrica 132 kV, doble circuit, ST Peñas de Dios - ST Vilamarxant, de la zona 7 i 8, del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, que preveu determinats trams de l'esmentada línia elèctrica.
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/352/46/bis incoat pel Servici Territorial d'Energia de València, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, a instància d'Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), relatiu a la sol·licitud de 23 de juny de 2008, d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública en concret per a la construcció de determinats trams de la línia elèctrica a 132 kV, doble circuit, evacuació zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, que discorren pels termes municipals de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria i Vilamarxant, província de València, a la qual s'adjuntava projecte de l'esmentada línia firmat per l'enginyer industrial Sr. David Almonacid Arnero i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana amb data 11 de setembre de 2008.
Vist que l'esmentat projecte modificat va ser sotmés a la corresponent informació pública, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 264 del dia 5 de novembre de 2008, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 5886 del 5 de setembre de 2008, en el diari de premsa El Mundo del dia 18 de novembre de 2008, i per mitjà d'exposició en el tauler d'edictes dels ajuntaments afectats.
Vist que de conformitat amb allò que s'ha establit per la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre als ajuntaments afectats pel projecte Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria i Vilamarxant, separata de la part d'este als efectes d'establir les condicions tècniques procedents, i no s'ha rebut cap informe per la qual cosa s'entén la seua conformitat amb la instal·lació.
Vist que de conformitat amb allò que s'ha establit per l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre així mateix separata del projecte tècnic modificat de la línia elèctrica projectada a:
Conselleria d'Infraestructures i Transport, Servici Territorial de Carreteres
Diputació Provincial de València, Servici de Carreteres
Ministeri de Medi Ambient, Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Amb vista que presenten la seua conformitat i oposició, i resultant tots els informes remesos favorables o condicionats acceptats pel sol·licitant, sense que en cap cas s'observe impediment per a la realització de la instal·lació objecte d'autorització.
Vist, que s'ha remés, a cada un dels ajuntaments afectats pel traçat de la línia elèctrica, (d'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana), ofici en què se sol·licitava informe sobre l'adaptació del projecte remés al planejament urbanístic d'aplicació, i no s'ha rebut cap informe dels ajuntaments per la qual cosa s'entenen evacuats en sentit favorable.
Vist que estan en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.
Vist que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c), l'article 21.7 i el 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, correspon a l'administració autonòmica les autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial, inclosa la connexió, si és el cas, amb la xarxa de transport o distribució, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.
Atés que esta Direcció General d'Energia és competent per a resoldre esta resolució de conformitat amb l'article 4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.
Esta Direcció General d'Energia resol:
Primer
Atorgar a Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), l'autorització administrativa per a la construcció de la línia elèctrica 132 kV doble circuit, evacuació zones 7 i 8 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per als trams següents: tram comprés entre el suport Ap70 i el suport Ap83, tram comprés entre els suport Ap85 i suport Ap91, tram comprés entre els suports Ap102 i Ap107 i el tram comprés entre els suports Ap124 i SE Vilamarxant, que discorren pels termes municipals de Casinos, Llíria, Benaguasil, Riba-roja de Túria i Vilamarxant, a la província de València i les característiques principals de la qual són les següents:
- Tram: Ap70 a la Ap83
Subtram aeri:
Origen del subtram: suport Ap70.
Fi de subtram: suport Ap75.
Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).
Tipologia constructiva: aèria.
Freqüència: 50 Hz.
Nombre de circuits: dos.
Conductors: un circuit d'alumini-acer, tipus LA-380, GULL de 381,0 mm² de secció total i un altre circuit d'alumini-acer, tipus LA-545 (CARDINAL) de 547,30 mm² de secció total
Cables de terra: un tipus OPGW 15-24, de 118 mm² de secció.
Aïllament: constituït per un aïllador de vidre trempat, tipus E100/146.
Suports: metàl·lics d'acer galvanitzat.
Presa de terra: per mitjà de dos piques d'acer de coure de 14 mm de diàmetre i 2 metres de longitud.
Nombre de suports: 7
Terme municipal Núm. suport
Casinos Ap70 a la Ap75
Subtram subterrani
Origen del subtram: suport Ap75.
Fi de subtram: suport Ap83.
Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).
Tipologia constructiva: subterrània.
Freqüència: 50 Hz.
Nombre de circuits: dos.
Conductors: XLPE 76/132 (145) k. 1x1200 mm² Al + H172.
Aïllament: XLPE reticulat en sec.
Terme municipal: Casinos.
- Tram: Ap85 a la Ap91
Origen del tram: suport Ap85.
Fi de tram: suport Ap91.
Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).
Tipologia constructiva: aèria.
Freqüència: 50 Hz.
Nombre de circuits: dos.
Conductors. un circuit d'alumini-acer, tipus LA-380, GULL de 381,0 mm² de secció total i un altre circuit d'alumini-acer, tipus LA-545 (Cardinal) de 547,30 mm² de secció total.
Cables de terra: un tipus OPGW 15-24, de 118 mm² de secció.
Aïllament: constituït per un aïllador de vidre trempat, tipus E100/146.
Suports: metàl·lics d'acer galvanitzat.
Presa de terra: per mitjà de dos piques d'acer de coure de 14 mm de diàmetre i 2 metres de longitud.
Nombre de suports: 7
Terme municipal Núm. suport
Llíria Ap85 a la Ap91
- Tram: Ap102 a la Ap107.
Origen del tram: suport Ap102.
Fi de tram: suport Ap107.
Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).
Tipologia constructiva: aèria.
Freqüència: 50 Hz.
Nombre de circuits: dos.
Conductors: un circuit d'alumini-acer, tipus LA-380, GULL de 381,0 mm² de secció total i un altre circuit d'alumini-acer, tipus LA-545 (Cardinal) de 547,30 mm² de secció total.
Cables de terra: un tipus OPGW 15-24, de 118 mm² de secció.
Aïllament: constituït per un aïllador de vidre trempat, tipus E100/146.
Suports: metàl·lics d'acer galvanitzat.
Presa de terra: per mitjà de dos piques d'acer de coure de 14 mm de diàmetre i 2 metres de longitud.
Nombre de suports: 6
Terme municipal Núm. suport
Llíria Ap102 a la Ap107
- Tram Ap110 al ST Vilamarxant.
Subtram aeri.
Del suport Ap110 al suport 125; del suport 126 al suport 127 bis i del suport 128 al suport 134.
Fi de subtram: suport Ap134.
Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).
Tipologia constructiva: aèria.
Freqüència: 50 Hz.
Nombre de circuits: dos.
Conductors: alumini-acer, dúplex, tipus LA-380, GULL de 381,0 mm² de secció total
Cables de terra: un tipus OPGW 15-24, de 118 mm² de secció.
Aïllament: constituït per un aïllador de vidre trempat, tipus E100/146.
Suports: metàl·lics d'acer galvanitzat.
Presa de terra: per mitjà de dos piques d'acer de coure de 14 mm de diàmetre i 2 metres de longitud.
Subtram subterrani
La part complementària no definida en el subtram aeri.
Tensió nominal: 132 kV (1ª categoria).
Tipologia constructiva: subterrània.
Freqüència: 50 Hz.
Nombre de circuits: dos.
Conductors: coure, XLPE 76/132 (145) k. 1x2000 mm² Cu + H172.
Aïllament: XLPE reticulat en sec.
Terme municipal Núm. suport
Llíria Ap110 a la Ap127bis
Benaguasil Ap128 a la Ap134
Riba-roja soterrada
Vilamarxant soterrada
- Pressupost total de la línia en els trams autoritzats: 7.201.859,07 €.
De conformitat amb l'article 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, esta autorització s'atorga sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.
Segon
Aprovar l'annex de modificació del projecte de la línia elèctrica 132 kV, doble circuit, ST Peñas de Dios - ST Vilamarxant, de la zona 7 i 8, del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, firmat per l'enginyer industrial Sr. David Almonacid Arnero i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, demarcació de València, amb data 11 de setembre de 2008, amb les condicions següents:
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.
2. El termini d'execució de l'obra serà de díhuit mesos a partir de l'ocupació real de les finques afectades. No obstant això, amb anterioritat a la finalització del dit termini Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General.
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València als efectes d'autorització d'explotació, a la qual s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, que acredite que està d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i al projecte d'execució aprovat.
4. Energías Renovables Mediterráneas, SA (Renomar), haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a esta infraestructura.
Igualment, s'hauran de complir les condicions mediambientals descrites en la declaració d'impacte ambiental de 2 de març de 2007 de la secretària autonòmica de Territori i Medi Ambient i la Resolució complementària de 2 de juny de 2008.
Tercer
Declarar, en concret, la utilitat pública de la línia elèctrica autoritzada en el punt primer de la part dispositiva d'esta resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i dels drets afectats i implica la urgent ocupació d'estos als efectes de l'article 52 de la Llei d'Expropiació Forçosa, i es concreta en una afectació a les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb l'abast i els efectes previstos en l'article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3 del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.
La necessitat d'ocupació indicada, s'estén tant als béns i als drets que hagen de ser materialment ocupats amb motiu de l'execució del projecte aprovat, com a aquells que resulten necessaris per a assegurar l'adequat funcionament de la instal·lació, la protecció de l'entorn i medi ambient en general, així com per a condicionar i executar els enllaços i accessos necessaris per a interconnectar amb les infraestructures viàries de l'entorn, i això sense perjuí de l'obligació del promotor d'obtindre, amb caràcter previ a l'execució d'estos, les preceptives autoritzacions administratives que a este efecte li fóra legalment exigible demanar.
Quart
Publicar i notificar esta resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, significant-se que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació d'esta resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, s'ha intentat la notificació i no s'ha pogut realitzar.
Esta resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual podrà interposar-se recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
València, 24 de febrer de 2009.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.