Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6071, del 04-08-2009 (2009/8638)

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa de línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito, conductor LA-180, desde el apoyo a instalar en la S.T. Belcaire hasta el apoyo a instalar en las inmediaciones del camí de la pista, afectando a los términos municipales de La Vall d'Uixó, La Llosa y Almenara, provincia de Castellón, se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: ATLINE/2007/392/12 (proyecto Iberdrola. 530/06).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6071

Fecha DOGV
:   04-08-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/8638


Fecha del documento
:   22-05-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, del Servicio Territorial de Energía de Castellón, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa de línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito, conductor LA-180, desde el apoyo a instalar en la S.T. Belcaire hasta el apoyo a instalar en las inmediaciones del camí de la pista, afectando a los términos municipales de La Vall d'Uixó, La Llosa y Almenara, provincia de Castellón, se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente: ATLINE/2007/392/12 (proyecto Iberdrola. 530/06). [2009/8638]  
Visto el expediente ATLINE/2007/392/12 (proyecto Iberdrola. 530/06), incoado por Servicio Territorial de Energía de Castellón, a instancia de la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. con domicilio en la avenida Hermanos Bou, 239 de Castellón, relativo a la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad publica en concreto para la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito, conductor LA-180, desde el apoyo a instalar en la S.T. Belcaire hasta el apoyo a instalar en las inmediaciones del camí de la pista, afectando a los términos municipales de la Vall d'Uixó, La Llosa y Almenara, provincia de Castellón.  
Resultando que 28 de diciembre de 2007, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. solicitó autorización para la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito, conductor LA-180, desde el apoyo a instalar en la S.T. Belcaire hasta el apoyo a instalar en las inmediaciones del camí de la pista, afectando a los términos municipales de la Vall d'Uixó, La Llosa y Almenara, provincia de Castellón.  
Resultando que el expediente ATLINE/2007/392/12 (proyecto Iberdrola. 530/06), fue sometido a información pública mediante la publicación de anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 22 de abril de 2008, en el Boletín Oficial de la Provincia del 1 de mayo de 2008 y en el Periódico Mediterráneo del 28 de abril de 2008. y mediante exposición pública en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de la Vall d'Uixó, La Llosa y Almenara.  
Resultando que con fecha 16 de enero de 2008 se remitió separata al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en fecha 5 de marzo de 2008 (A.R. 6-3-08).  
Resultando que con fecha 16 de enero de 2008 se remitió separata al Ayuntamiento de La Llosa, habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en fecha 14 de noviembre de 2008 (A.R. 18-11-08).  
Resultando que con fecha 16 de enero de 2008 se remitió separata al Ayuntamiento de Almenara, habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en fecha 5 de marzo de 2008 (A.R. 6-3-09).  
Resultando que con fecha 16 de enero de 2008 se remitió separata a Telefónica, habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en fecha 14 de marzo de 2008 (A.R. 17-3-08).  
Resultando que con fecha 16 de enero de 2008 se remitió separata a la Diputación Provincial de Castellón, habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en fecha 5 de marzo de 2008 (A.R. 6-3-09).  
Resultando que con fecha 16 de enero de 2008 se remitió separata al Ministerio de Fomento (Unidad de carreteras en Castellón), habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en fecha 15 de abril de 2008 (A.R. 17-4-08).  
Resultando que con fecha 16 de enero de 2008 se remitió separata a la Confederación Hidrográfica del Júcar, habiéndose recibido informe condicionado de dicho organismo. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. directamente por la Confederación.   
Resultando que con fecha 16 de enero de 2008 se remitió separata a Red Eléctrica de España, emitiendo informe favorable en lo referente a sus instalaciones. Dicho informe fue trasladado a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. en fecha 5 de marzo de 2009 (A.R. 10-3-09).  
Resultando que durante el periodo de información publica no se han presentado alegaciones.  
Resultando que de acuerdo con la legislación medioambiental, se remitió el Estudio de Impacto Ambiental con fecha 10 de diciembre de 2008 al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, remitiéndose a su vez certificado de no alegaciones así como la copia de las publicaciones. Con fecha 30 de enero de 2009 se ha dictado por el director Territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda la Estimación aceptable condicionada de Impacto Ambiental, expediente STMA/EIA/33/2008.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, esta suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el día 22 de enero de 2008, por parte de personal técnico del Servicio Territorial de Energía, se emitió informe técnico sobre el proyecto.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat así como lo establecido por la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y a lo preceptuado en los Decretos 162/90 de 15 de octubre sobre Impacto ambiental y 32/06 que lo modifica.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Este Servicio Territorial de Energía de Castellón, resuelve:  
Primero  
Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. la la construcción de una línea aérea trifásica a 20 kV, doble circuito, conductor LA-180, desde el apoyo a instalar en la S.T. Belcaire hasta el apoyo a instalar en las inmediaciones del camí de la pista, afectando a los términos municipales de la Vall d'Uixó, La Llosa y Almenara, provincia de Castellón, correspondiente al expediente con referencia ATLINE/2007/392/12 (proyecto Iberdrola. 530/06), y cuyas características principales son las siguientes:  
Titular y domicilio: Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. Avenida. Hermanos Bou, 239. CP 12521 - Castellón.  
Lugar donde se va a establecer la instalación: Términos municipales de la Vall d'Uixó, La Llosa y Almenara provincia de Castellón.  
Presupuesto: 217.377,41 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el Ingeniero técnico industrial D. Pedro Soler Ortiz y Visado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, con fecha 27 de noviembre de 2007, sometiéndolo a las condiciones siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.  
2. En la ejecución del proyecto el peticionario deberá tener en cuenta las prescripciones dispuestas en los reglamentos vigentes, así como los condicionados impuestos por los organismos afectados.  
3. Las instalaciones deberán estar terminadas dentro del plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de esta resolución.  
4. El titular dará cuenta de la terminación de las obras mediante la presentación de la solicitud de autorización de explotación, en los términos establecidos en los artículos 12 ó 18 del Decreto 88/2005, según el tipo de instalación de que se trate.  
5. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.  
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
7. En el caso de que, para finalizar la ejecución de la instalación objeto de proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, se procederá de acuerdo con las siguientes condiciones:  
Presentación de solicitud de finalización de ejecución, a la que se acompañará, por triplicado ejemplar, el certificado de finalización parcial de obra, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de que la parte de la instalación ya ejecutada es conforme a los reglamentos técnicos en la materia.  
La finalización de la ejecución se realizará bajo la misma dirección de obra que la anterior certificación, y se ajustará a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.  
La empresa distribuidora efectuará cuantas actuaciones considere necesarias de forma que quede garantizado tanto el mantenimiento de las condiciones reglamentarias de la propia red ya existente como la no perturbación a otras instalaciones o equipos.  
Se deberá presentar en el plazo máximo de 10 días desde la completa ejecución de la instalación, la solicitud de autorización de explotación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005.  
Transcurrido un mes desde que por este Servicio Territorial se diligenció y entregó el certificado de finalización parcial de obra sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión. Caso de que dicha instalación ya estuviera en tensión, el peticionario deberá proceder a su desconexión a la finalización de dicho plazo.  
8. Condiciones medioambientales:  
a) Para la instalación de los apoyos se utilizarán los caminos existentes sin abrir nuevos accesos. En todo caso, para la ejecución de las obras se aprovechará la existencia de bancales de cultivo, al objeto de evitar afecciones sobre la vegetación forestal.  
b) Para la ejecución de los apoyos 16 y 19 se utilizarán como acceso el propio cortafuegos. En todo caso, el cortafuegos se trazará por zonas sin vegetación arbolada y se evitará el movimiento de tierras.  
c) La excavación de los apoyos 19 y 25 en roca dolomítica requiere el uso de martillo rompedor, por lo que se deberá eliminar totalmente el material sobrante excavado y trasladarlo a vertedero controlado.  
d) Para minimizar la apertura de accesos y la afección sobre la vegetación se propone desplazar los apoyos 25 y 27 hacia el SE unos 20-30 m. De esta forma se evitaría realizar talas de vegetación arbolada para la franja cortafuegos.  
e) Los apoyos se emplazarán en zonas sin vegetación arbolada, minimizando las labores de desbroce y realizando la excavación para la cimentación enrasada respecto a la cota del terreno.  
f) Una vez finalizadas las obras se restituirán los terrenos al estado anterior y se repondrán en su caso las servidumbres y servicios afectados. En su caso, y de acuerdo con la dirección de obra, se realizarán las labores de restauración y revegetación planteadas en el Estudio de Impacto Ambiental  
g) Se realizará una selección de los residuos producidos en la obra para su entrega a gestor autorizado. En el caso de materiales sobrantes de la excavación deberán eliminarse en vertedero controlado o serán entregado a gestor autorizado. No podrán utilizarse como relleno en parcelas colindantes, ni verterse en el ámbito de la zona de protección o de su área de influencia  
h) Los trabajos cumplirán con lo establecido en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales.  
i) Como medidas preventivas para evitar la electrocución de las aves las crucetas para apoyos se instalarán con cadenas de aisladores de amarre de protección de avifauna. Además, los puentes flojos deberán ir suspendidos por debajo del travesaño. En todo caso, se asegurará una distancia mínima entre conductores de 1,5 m. Estas medidas de protección de la avifauna deberán estar reflejadas en el presupuesto del proyecto.  
j) Los cables conductores se señalizarán mediante balizas en espiral de polipropileno de color blanco o naranja de 1 m. x 0,3 m., o en "X" de neopreno de 35 cm. y color negro provistas de elastómetro y cinta luminiscente. En ambos casos, las señales se colocarán alternativamente en los dos cables conductores, con una distancia entre balizas de la misma fase de 15 m., según la norma NI 29.00.02 ó NI 29.00  
Si durante la ejecución de las obras se encontrasen restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor deberá poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Energía, (calle Colón, 1- 46620 Valencia), en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Castellón de la Plana, 22 de mayo de 2009.- El jefe del Servicio Territorial de Energía: Esteban Santamaría Coria.  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
