Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5392, del 21-11-2006 (2006/12228)

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006 de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Gas Natural Distribución S.D.G.,SA. autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural en Alta Presión B (APB), con destino a usos industriales y comerciales, situado en el término municipal de Guadassuar, provincia de Valencia y se aprueba el proyecto de ejecución. (CBREDE 2005/5/46).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5392

Fecha DOGV
:   21-11-2006

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2006/12697


Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006 de la Dirección General de Energía por la que se otorga a Gas Natural Distribución S.D.G.,SA. autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural en Alta Presión B (APB), con destino a usos industriales y comerciales, situado en el término municipal de Guadassuar, provincia de Valencia y se aprueba el proyecto de ejecución. (CBREDE 2005/5/46). [2006/12829]  
Vista la solicitud presentada por la empresa Gas Natural S.D.G., SA., actualmente Gas Natural Distribución S.D.G., SA., con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia, C/ Grabador Esteve, nº 14, con fecha 2 de febrero de 2005 en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, junto con el proyecto de ejecución .Proyecto de Acometida de gas en APB. Acometida de Gas Natural-Cegas Guadassuar., firmado por el Ingeniero Industrial, Don Pablo Benlloch Castelló y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, demarcación de Valencia, en fecha 18 de enero de 2005, para que le sea otorgada autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de instalaciones para la construcción de la Acometida en APB, al término municipal de Guadassuar, provincia de Valencia, con destino a usos industriales y comerciales.  
Resultando que a la vista de la presentación de la solicitud y documentación referida, el Servicio Territorial de Energía de Valencia remitió oficio en fecha 11 de mayo de 2005 a la peticionaria a efectos aclaratorios y de subsanación de determinados extremos, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado en fecha 15 de julio de 2005 acompañando Anexo al proyecto de acometida de gas, visado por el referido Colegio Oficial en fecha 6 de julio de 2005, como desarrollo y complemento del inicialmente presentado.   
Resultando que fue realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 9 de junio de 2005, en el Diari Oficial de la Generalitat del 14 de junio de 2005 y en los diarios de prensa .ABC. y Levante El Mercantil Valenciano del día 13 de junio de 2005. Según consta en el expediente remitido no han sido presentadas alegaciones a la petición efectuada.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto al Ayuntamiento afectado, conteniendo las características generales de la instalación, a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico, no constando en el expediente contestación al respecto, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía.   
Resultando que Gas Natural Distribución S.D.G., SA. se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud de Gas Natural Distribución S.D.G., SA., el proyecto y el Anexo al mismo presentados, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es la acometida de gas natural al municipio de Guadassuar.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente Título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial, las relativas a la ordenación del territorio y el medio ambiente.  
Considerando que la solicitud presentada se encuentra definida y regulada en el Capítulo I del Título III y que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Considerando que la Dirección General de Energía es competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 182/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve  
I. Otorgar a Gas Natural Distribución S.D.G., SA. autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural en Alta Presión B (APB) . P>16 bar ., para la acometida al municipio de Guadassuar, provincia de Valencia.  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. La Compañía Gas Natural Distribución S.D.G., SA. cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74 .Obligaciones de los distribuidores de gas natural. y en el punto 1 del artículo 83 .Obligaciones y derechos de los Distribuidores y Comercializadores en relación al suministro. de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 y artículos 26 y 27 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
Segunda. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el articulo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Tercera. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. .  
Cuarta. La presente autorización se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. .  
Quinta. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirá por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Sexta. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
Séptima. Será causa de revocación de la presente autorización el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
II. Aprobar el Proyecto de ejecución y Anexo complementario de la Acometida de gas natural en Alta Presión B, visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana en fechas 18 de enero y 6 de julio de 2005, respectivamente, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolos a las condiciones que igualmente se relacionan:  
Las características principales del Proyecto y su Anexo que se aprueban, son las siguientes:  
. Tipo de gas: Gas natural.  
. Origen de la instalación:   
. Red de distribución de Valencia, existente, de APB(1) de gas natural, con punto de entrega en las cercanías de la C/ Catadau del Polígono Industrial de Guadassuar.  
. Válvula de acometida enterrada de 4'' de diámetro de acero galvanizado en arqueta y conducción con tubería de acero de 4'' de diámetro.  
. Final de la Instalación:  
Estación de Regulación y Medida (E.R.M.), que en su canalización de salida continuará hacia dicho municipio.  
. Presión de diseño: Alta Presión B (Inferior a 45 bar).  
. Características de la E.R.M.  
. Caudal nominal: 1000 m3(n)/h. Tipo, de módulo aéreo.  
(1) Alta Presión B (APB): P > 16 bar  
Media Presión A (MPA): 0,05 bar < P £ 0,4 bar  
. Entrada:  
. Rango de presión: APB (1)   
. Diámetro: 2''.  
. Salida:  
. Rango de presión:MPA (1)   
. Diámetro: 6''.  
Tipo de canalización:  
Tubería de acero de diámetro 4'', especificación API 5L grado B, espesor 3'2 mm.   
Longitud: 13 m.  
Presupuesto: 25.233'44 €  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y Anexo presentados, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.  
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª El plazo de ejecución de las obras será de seis meses a partir de la notificación de la presente resolución.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 16 de octubre de 2006.. El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.