Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5515, del 18-05-2007 (2007/5982)

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007 de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegás, SA. autorización administrativa y aprobación de proyecto para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Vinaròs en la provincia de Castellón. Expedientes: CBREDE/2004/5/12 y CBREDE/2005/1/12.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5515

Fecha DOGV
:   18-05-2007

Sección del DOGV
:   V. ANUNCIOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2007/5982


Fecha del documento
:   19-04-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Vinaròs
    * empresa privada
    * gas

Vista la solicitud inicialmente presentada por Gas Natural Cegas, SA. en el expediente CBREDE/2004/5/12, con fecha 20 de abril de 2004 ante la Unidad Territorial de Energía de Castellón de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el Proyecto de la red básica de distribución de gas natural a Vinaròs y Addenda al mismo firmados ambos por el ingeniero industrial, D. Federico Arroyo Gómez y visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fechas respectivamente de 23 de enero de 2004 y 1 de abril del mismo año, para que le sea otorgada la autorización administrativa para la distribución de gas natural en el municipio de Vinaròs, provincia de Castellón, con destino a los mercados doméstico- comercial e industrial.  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1.998), mediante el Anuncio correspondiente que se publicó en los diarios "Mediterráneo" y "El Mundo" el día 8 junio de 2004; en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 29 de junio de 2004 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 17 de junio de 2004, sin que conste en el expediente presentación de alegaciones a la solicitud realizada.  
Resultando que solicitado por la Unidad Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Vinaròs, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones en que deberán efectuarse las obras a las que se refiere la solicitud de Gas Natural Cegas, SA., se remite acuerdo mediante el que se informa desfavorablemente hasta el momento en que se diseñe una estructura básica de distribución lógica dentro de la trama urbana del municipio, para así compatibilizarla con los diferentes servicios urbanísticos existentes o proyectados.  
Del mencionado informe se dio traslado por la Unidad Territorial de Energía de Castellón a Gas Natural Cegas, SA., que solicitó la ampliación del plazo para aportar la documentación requerida por el Ayuntamiento, dado que implicaba una modificación del proyecto presentado inicialmente.  
Visto el escrito de Gas Natural Cegas, SA., motivado por el informe del Ayuntamiento antes referido y presentado con fecha 22 de febrero de 2005 junto con el nuevo proyecto de la red básica de distribución de gas natural a Vinaròs, firmado por el ingeniero industrial, D. Federico Arroyo Gómez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana en fecha 11 de febrero de 2005 en el mencionado expediente CBREDE/2004/5/12.  
Resultando que fue realizada información pública del nuevo proyecto presentado, mediante el Anuncio correspondiente que se publicó en los diarios "Mediterráneo" y "El Mundo" el día 11 de mayo de 2005; en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 26 de mayo de 2005 y en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de 12 de mayo de 2005, sin que conste en el expediente presentación de alegaciones a la solicitud realizada.  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Vinaròs, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, remitiendo la separata correspondiente al nuevo proyecto, en el que se hagan constar las condiciones en que deberán efectuarse las obras a las que se refiere la solicitud de Gas Natural Cegas, SA., no consta en el expediente el informe referido, pese a la reiteración efectuada.  
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007 de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegás, SA. autorización administrativa y aprobación de proyecto para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Vinaròs en la provincia de Castellón. Expedientes: CBREDE/2004/5/12 y CBREDE/2005/1/12. [2007/5982]Conselleria de Infraestructuras y TransporteResultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados, concretamente a:  
Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras en la Comunidad Valenciana. Unidad de Carreteras de Castellón; sobre cruzamiento de canalización de gas en la carretera N-340, p.k. 1048,800 y 1051,486, remitiendo un último informe favorable según consta en el expediente, con los condicionantes que en el mismo se contienen y solicitando proyecto detallado y solicitud de autorización del cruzamiento.  
Del referido informe se dio traslado a la empresa solicitante, que aceptó los condicionantes reflejados en el mismo y acompañó los planos con las modificaciones acordadas con dicho Organismo.  
Resultando que con fecha de salida 11 de abril de 2005, el Servicio Territorial de Energía de Castellón solicitó, entre otros, a Gas Natural Cegas, SA. los datos referidos a los extremos que a continuación se relacionan:  
Planos de detalle de las estaciones de regulación y medida con rango de presión MPB/MPA(1)  
Zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa.  
Planes de expansión y el tiempo previsto para completar la gasificación del municipio.  
A la referida petición, la empresa contestó aportando la documentación solicitada, denominada "Plan de Expansión de la Red Básica de distribución de gas natural en el municipio de Vinaròs", visada en fecha 27 de junio de 2005 y firmada por el Ingeniero Industrial D. Joaquín Costa Moreno, complementándola posteriormente con la delimitación y concreción de las fases de ejecución y zonas cuya autorización se solicita.  
Resultando la petición presentada por la compañía Gas Alicante, SA.U., en el expediente CBREDE/2005/1/12, de fecha 5 de enero de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón junto con el Proyecto de autorización administrativa y autorización de ejecución para red de distribución de gas natural canalizado en Vinaròs (Castellón), firmado por el Ingeniero Industrial, D. Pedro Vinaches Almiñana y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana, Demarcación de Alicante, en fecha 23 de diciembre de 2004, para que le sea otorgada autorización administrativa y de ejecución para la construcción y explotación de instalaciones de distribución de gas natural canalizado en el término municipal de Vinaròs.   
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1.998), mediante el Anuncio correspondiente que se publicó en los diarios "Mediterráneo" y "El Mundo" el día 24 de junio de 2005; en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 7 de julio de 2005 y en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de 28 de junio de 2005, sin que conste en el expediente presentación de alegaciones a la solicitud realizada.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata del proyecto, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados, concretamente a:  
Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras en la Comunidad Valenciana. Unidad de Carreteras de Castellón; sobre afección a la futura autovía N-340, remitiendo un último informe favorable según consta en el expediente, con los condicionantes que en el mismo se contienen y reiterando la solicitud de plano general de la instalación de gas en el término municipal de Vinaròs y posibles afecciones a la autovía referida.  
Del referido informe se dio traslado a la empresa solicitante, sin que conste en el expediente contestación al efecto.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón solicitó, entre otros, a Gas Alicante, SA.U. los datos referidos a los extremos que a continuación se relacionan:  
Zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa.  
Planes de expansión y el tiempo previsto para completar la gasificación de la zona.  
Punto de conexión de la infraestructura de gas, señalando el punto o puntos de la red existente a la que se pretende conectar las instalaciones de las que se solicita la autorización.  
A la referida petición, la empresa contestó señalando que los extremos solicitados, puntualizados uno tras otro en su escrito, se reflejaban e incluían en el proyecto presentado junto a la solicitud inicial.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón comunicó a la empresa en concurrencia, Gas Natural Cegas, SA., la presentación de la solicitud de Gas Alicante, SA.U., manifestando, en síntesis, que el proyecto no refleja con exactitud el punto de conexión a la red con presión APA(1); que no queda garantizado el suministro de gas a toda la zona de expansión de suelo de municipio, por cuanto se limita a diez tramos de calles que se concretan; y aspectos referidos a la insuficiencia del caudal previsto para el suministro al municipio, además de añadir las argumentaciones jurídicas que considera de aplicación.   
Resultando que las características básicas contenidas en el proyecto presentado por Gas Alicante, SA.U. son las siguientes:  
Punto de conexión:  
- Gasoducto La Jana-Vinaròs-Benicarlò  
- Posibilidades de instalar depósitos de GNL en tanto no pueda ejecutarse la conexión con el gasoducto mencionado.  
Características de las instalaciones y zona geográfica solicitada.  
- Dos Estaciones de Regulación y Medida (ERM) en APA/MPA(1) y MPB/MPA(1), con caudales respectivos de 2.000 Nm³/h y 750 Nm³/h.  
- Red de distribución en MPB(1) con tubo de polietileno enterrado, de 160 mm de diámetro y longitud 1.310 m., que comprende la av. Zaragoza, av. Gil de Atrocillo, Calle Juan XXIII y av. Pío XII.  
- Red de distribución en MPA(1) con tubo de polietileno enterrado, con diámetros de 200, 160, 110 y 90 mm., y longitudes respectivas 50 m., 20 m., 380 m. y 570 m. Total longitud, 1.020 m., que comprende la Calle Pablo Ruiz Picasso, av. Pío XII, Calle Ferrer de la Torre, Calle San Francisco y las prolongaciones de las calles Tarrasa, San Fernando y Cervantes.  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 23 de septiembre de 2005 se otorgó a Gas Natural Distribución S.D.G., SA. autorización administrativa para la construcción de siete de los doce tramos de las instalaciones correspondientes al denominado gasoducto de gas natural "La Jana-Vinaros-Benicarló" y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de La Jana, Traiguera, San Jorge, Calig, Vinaros y Benicarló, en la provincia de Castellón, se aprobó el proyecto de ejecución y la Addenda 1ª al mismo y se declaró en concreto su utilidad pública.   
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 5 de mayo de 2006 se otorgó a Gas Natural Distribución S.D.G., SA. autorización administrativa para la construcción de los cinco tramos que completan las instalaciones correspondientes al denominado gasoducto de gas natural "La Jana-Vinaros-Benicarló", en los términos municipales de La Jana, San Jorge, Calig y Benicarló, en la provincia de Castellón, se aprobó la Addenda 2ª del proyecto de ejecución y parte del proyecto originario de ejecución y se declaró en concreto su utilidad pública.   
Resultando que en la fecha que es dictada la presente resolución, consta justificadamente acreditada a esta Dirección General de Energía por parte de Gas Natural Cegas, SA. los datos referidos a los siguientes extremos:  
- La zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa, delimitada adecuadamente y definida la instalación principal de la red, dentro de zonas urbanizadas o con proyecto de urbanización aprobado.  
- Referencia al Plan de Expansión de la red en la zona para la llegada del gas a los distintos puntos de suministro incluidos en el ámbito de la autorización.  
- Identificación de los límites y distancias existentes de la zona objeto de dicho plan, limitada la expansión a suelo clasificado como urbano o urbanizable con proyecto de urbanización aprobado.  
- Puntos de conexión de la infraestructura de gas, su emplazamiento geográfico, titular y características que lo definen.  
Por su parte, Gas Alicante, SA.U., únicamente ha puesto de manifiesto lo descrito en su contestación a requerimiento del Servicio Territorial de Castellón.  
Resultando que tanto Gas Natural Cegas, SA., como Gas Alicante, SA.U. reúnen los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título II del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Considerando los informes técnicos emitidos por el Servicio Territorial de Energía de Castellón de la conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre las solicitudes presentadas de Autorización Administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Vinaròs.  
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones es dotar de infraestructura gasista al municipio como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial y la diversificación energética.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b) de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando las ventajas en orden a la garantía, a la conexión, al alcance, la calidad y condiciones técnicas de los planteamientos realizados a través de las solicitudes tramitadas, en virtud de lo anteriormente establecido y que esta Dirección General de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3. d) de la Ley 34/1998 y con el artículo 16 del Decreto 182/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
La concurrencia de peticionarios a la Autorización Administrativa para la gasificación del municipio de Vinaròs y otorga a Gas Natural Cegas, SA., autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en la localidad de Vinaròs, en la provincia de Castellón.  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d) y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 9.858'66 Euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Castellón, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el punto 4 del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública  
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Castellón de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización una vez que el Servicio Territorial de Energía de Castellón formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
Segunda. Gas Natural Cegas, SA. cumplirá con las obligaciones que se señalan estrictamente en el artículo 74 "Obligaciones de los distribuidores de gas natural" y en el punto 1 del artículo 83 "Obligaciones y derechos de los Distribuidores y Comercializadores en relación al suministro" de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como en el punto 3 del artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en el ámbito geográfico de su autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señalan los artículos 75 y 83 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos, así como los que se señalan en el artículo 10 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Cuarta. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.   
Quinta. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo.  
Sexta. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Séptima. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
Octava. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Novena. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha su notificación.  
Segundo  
Aprobar a Gas Natural Cegas, SA. el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero D. Federico Arroyo Gómez y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, en fecha 11 de febrero de 2005, y la documentación complementaria al mismo para la construcción de la red de distribución de gas natural en el municipio de Vinaròs, provincia de Castellón y cuyas características principales son:  
- Sujeto: Gas Natural Cegas, SA.  
- Tipo de gas: Gas natural.  
- Punto de conexión:  
Gasoducto La Jana-Vinaròs-Benicarlò, con presión de suministro APA(1) y situado en la av. Zaragoza, entre la C/ En Proyecto, nº 4 y la av. Gil Atrocillo, en donde su ubica la Estación de Regulación y Medida (ERM), diseñada en APA/MPB(1).  
Trazado  
De la salida de la ERM antes citada, salen tres ramales en MPB(1), con direcciones sur, noroeste (en dirección hacia el núcleo urbano) y norte respectivamente.  
Tres Armarios de Regulación y Medida para los suministros de: el primero de ellos, casco urbano, sector Juan XXIII y sector SUR-09; el segundo, sector Les Salines; y el tercero, Zona Norte.  
Rango de presión en MPB/MPA(1) y caudales 2.500 m³(n)/h, 1.000 m³(n)/h y 1.000 m³(n)/h, respectivamente .  
- Delimitación geográfica  
Las zonas urbanas tal y como quedan reflejadas en el proyecto, comprendidas en las Fases I, II y III, del apartado siguiente, calificadas como tales de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación Urbana, y aquellas actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
- Características de las instalaciones y planes de expansión:   
Fase I: 1ª Anualidad (A contabilizar desde la notificación de la presente resolución)  
· Distribución de la red en Media Presión B (0'4 bar < P (4 bar),con tubería de polietileno, PE 100, sdr 17'6, de diámetro 200 mm, y longitud, 6.256 m.  
· Distribución de la red en Media Presión A (0'05 bar < P (0'4 bar),con tubería de polietileno, PE 100, sdr 17'6, de diámetros 200, 160, 110 y 90 mm, y longitudes respectivas, 3.174 m., 3.920 m., 7.850 m. y 4.575 m. Total longitud, 19.519 m.  
Total longitud de ambas redes de distribución: 25.775 m.  
- Delimitación geográfica. Descripción del área comprendida:  
· Casco urbano, delimitado al este por el Paseo de Forà Forat, Paseo de Blasco Ibáñez, Calle Raimundo Alós y Aldea de Pablo Béjar, al sur por la Calle Capitán Cortés, al oeste por la autopista A-7 y al norte por el Riu Cérvol.  
· Sector Juan XXIII, delimitado por la autopista A-7, Camino de Capsades y Aldea de Benedicto XIII.  
· Sector SUR-09, delimitado al este por la av. Gil de Atrocillo, al oeste por el linde del ferrocarril y al sur por el Hospital.  
· Sector Les Salines, delimitado al norte por la Calle Cala Puntal AF, al este por la Calle Cala Puntal W, al sur por el Barranc d'Aigua Oliva y al oeste por la autopista A-7.  
Fase II: 2ª y 3ª Anualidad (A contabilizar desde la finalización de la 1ª anualidad)  
· Distribución de la red en Media Presión A (0'05 bar < P (0'4 bar),con tubería de polietileno, PE 100, sdr 17'6, de diámetros 200, 160, 110 y 90 mm, y longitudes respectivas, 1.855 m., 1.482 m., 2.811 m. y 1.473 m. Total longitud, 7.621 m.  
· Delimitación geográfica. Descripción del área comprendida:  
- Se corresponde con las ampliaciones de la red definida en la Fase I y se encuentra delimitada al norte por la Calle de Capitán Cortés, al este por Aldea de Pablo Béjar, al sur por la Calle Barranco de las Salinas y al oeste por la autopista A-7.  
- Incluye igualmente la Urbanización Vistabella y el Sector SUR-10, comprendido entre el Camino de En Borrás y la carretera N-232.  
Fase III: 4ª y 5ª Anualidad (A contabilizar desde la finalización de la 3ª anualidad).  
· Distribución de la red en Media Presión B (0'4 bar < P (4 bar),con tubería de polietileno, PE 100, sdr 17'6, de diámetro 200 mm, y longitud, 5.056 m.  
· Distribución de la red en Media Presión A (0'05 bar < P (0'4 bar),con tubería de polietileno, PE 100, sdr 17'6, de diámetros 200, 110 y 90 mm, y longitudes respectivas, 5.332 m., 11.652 m. y 7.198 m. Total longitud, 24.182 m.  
Total longitud de ambas redes de distribución: 29.238 m.  
· Delimitación geográfica. Descripción del área comprendida:  
- Comprende el área de ampliación de la red definida en la Fase II, que se encuentra delimitada al norte por la Aldea de Francisco de José Balada, al este por la Calle Costa Norte, Costa Mar hasta llegar al Riu Cérvol y al oeste por la autopista A-7.  
Presupuesto total del proyecto presentado: 492.933'20 Euros  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1ª Las instalaciones a establecer se harán con arreglo al proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, dentro de los plazos de distribución temporal de instalaciones señalados anteriormente, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, y, en todo caso, se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio (BOE 4 de septiembre 2006). Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial, así como los requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas incluidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias conforme al Real Decreto 919/2006 antes citado.  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Castellón el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4ª La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 19 de abril de 2007.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.