Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5747, del 22-04-2008 (2008/4711)

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica a 132 kV, La Plana-Vila-real Sur y La Plana-El Ingenio, entre los apoyos nº 13 y nº 11, en el término municipal de Almassora, provincia de Castellón. Expediente: ATLINE/2007/30/12.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5747

Fecha DOGV
:   22-04-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/4711


Fecha del documento
:   12-03-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Almassora
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica a 132 kV, La Plana-Vila-real Sur y La Plana-El Ingenio, entre los apoyos nº 13 y nº 11, en el término municipal de Almassora, provincia de Castellón. Expediente: ATLINE/2007/30/12. [2008/4711]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2007/30/12 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Castellón a instancias de Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U., con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia, 46165, c/ Menorca, 19, relativo a la solicitud de 31 de enero de 2007 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, para el soterramiento de línea eléctrica a 132 kV La Plana-Vila-real Sur y La Plana-El Ingenio entre los apoyos 11 y 13, en el término municipal de Almassora, provincia de Castellón.  
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por ingeniero competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 21 de diciembre de 2006.  
Resultando que fue publicado el día 28 de mayo de 2007 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en fecha 2 de junio de 2007 en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, el anuncio correspondiente a la información pública prevista en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre de Impacto Ambiental, para ser examinado el proyecto de la instalación y formular las reclamaciones que se estimaran oportunas.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el mencionado Decreto 88/2005, fue oficiado por el Servicio Territorial de Energía al Ayuntamiento de Almassora, único afectado por la modificación solicitada, acompañando separata del proyecto, a efectos de emitir el condicionado técnico procedente. De igual forma fue solicitado al Ayuntamiento referido el informe sobre la adaptación del proyecto al Planeamiento Urbanístico municipal de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003. No consta en el expediente la contestación a las solicitudes de los mencionados informes.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
Fomento Agrícola Castellonense, SA. (FACSA), sin que conste en el expediente contestación al informe solicitado.  
Telefónica de España, SA., habiendo contestado sin oponer reparo a su ejecución, reservándose la actuación que proceda, para el supuesto de que, una vez en servicio la línea, se produjeran perturbaciones en la comunicaciones telefónicas.  
Trasladado el informe, la empresa peticionaria manifestó su conformidad con el mismo.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la modificación es la adaptación de la infraestructura eléctrica con motivo de las actuaciones urbanísticas a realizar en los terrenos colindantes a los actualmente ocupados por la subestación eléctrica denominada «La Plana».  
Resultando que la directora general de Gestión del Medio Natural de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dictó Resolución en fecha 8 de enero de 2008 mediante la que deter  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*  
  
mina que el proyecto propuesto, consistente en la Modificación de la línea eléctrica aérea a 132 kV La Plana-Vila-real Sur y La Plana-El Ingenio entre los apoyos 11 a 13, al efecto de proceder a su soterramiento en la zona urbanizada, bajo calle, no se considera sometida a evaluación de impacto ambiental.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la misma.  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Considerando que el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.   
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Primero  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. la instalación para la modificación de la línea eléctrica a 132 kV, La Plana-Vila-real Sur y La Plana-El Ingenio, entre los apoyos nº 13 y nº 11, en el término municipal de Almassora, provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:  
Trazado:  
Inicio: Apoyo nº 13 existente de la línea citada.  
Final: Apoyo nº 11 existente de la línea citada,  
que se compone de los tres siguientes tramos:  
El primer apoyo de transición (nº 12 nuevo) se instala en el polígono industrial a urbanizar y el segundo apoyo de transición aéreo-subterráneo se sitúa en la zona de viales propiedad del Ayuntamiento de Almassora.  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).  
Frecuencia: 50 Hz.  
Potencia máxima a transportar: 132'48 MVA por circuito.  
Número de circuitos: dos.  
Parte subterránea:   
- Conductores: cables de aislamiento seco con sección de 1200 mm². Lleva asimismo, en toda su longitud, un cable de comunicaciones por fibra óptica con diámetro de 16'7 mm.  
- Obra civil: los dos tramos de cables, entubados al tresbolillo, en una zanja de 1'60 m. de ancho y 1'50 m. de profundidad.  
- Los terminales exteriores, son unipolares a 132 kV y con aislador de tipo composite.  
- Pararrayos: de óxido metálico en cada fase, con tensión nominal de 145 kV.  
Parte aérea:   
- Conductores: aluminio-acero tipo HEN, con sección total de 298'07 mm².  
- Apoyos: metálicos, tipo 12S190, constituidos por perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente de acero S275JR y S355JO, en celosía. Las uniones, mediante chapas y tornillos, dispondrán de dos cuernos en la parte superior para el cable de tierra y fibra óptica.  
- Cables de tierra: dos cables en toda su longitud, uno de acero galvanizado de 50 mm² de sección y otro del tipo OPGW-14 con fibras ópticas en su núcleo y sección de 104'0 mm².  
- Aislamiento: de material composite tipo U120RB132P.  
Presupuesto: 1.103.919'97 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la instalación del desvío de la línea autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 21 de diciembre de 2006, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
El plazo de ejecución de la instalación será de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA.U. podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 12 de marzo de 2008.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.