Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5508, del 09-05-2007 (2007/5613)

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa Ingeniería Urbana, SA, la autorización ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos sólidos en el término municipal de Alicante.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5508

Fecha DOGV
:   09-05-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/5613


Fecha del documento
:   30-03-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Alicante
    * empresa privada
    * gestión de residuos

Vistos los documentos obrantes en el expediente 085/05 IPPC, instruido a instancia de la empresa INGENIERÍA URBANA, SA., con el fin de obtener la autorización ambiental integrada para el nuevo vertedero controlado de residuos no peligrosos para la obtención de la autorización ambiental integrada, se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,   
ANTECEDENTES DE HECHO  
PRIMERO. Con fecha 22 de junio de 2005, D. Sergio Pérez Díez, en representación de la empresa INGENERÍA URBANA, SA., con CIF A-28259141, presenta en la conselleria de Territorio y Vivienda, solicitud de autorización ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos ubicado en la Partida de Fontcalent, junto al antiguo vertedero de residuos sólidos urbanos sellado y que se detalla en el anexo I.  
SEGUNDO. Con fecha 21 de mayo de 2003, la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio emitió Declaración favorable, a los solos efectos ambientales para el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Alicante siempre que la actividad se desarrollara con el estricto cumplimiento de todas las medidas propuestas en la documentación tramitada. Posteriormente con fecha 1 de julio de 2004, el Jefe de Área de Evaluación Ambiental emite resolución favorable del cumplimiento de los condicionantes establecidos.  
TERCERO. La actividad ya cuenta con Licencia de Apertura de Instalaciones, otorgada con fecha 26 de octubre de 2004, con Acta de Comprobación favorable por parte del Ayuntamiento de Alicante para el inicio de actividad, de fecha 3 de agosto de 2005. Está calificada como molesta índice alto, nociva índice alto, insalubre índice alto y peligrosa índice medio.  
CUARTO. Previamente al inicio del trámite del procedimiento para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, con fecha 23 de mayo de 2005 se otorgó a la entidad INGENIERÍA URBANA, SA., por Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental, autorización para las operaciones de eliminación de residuos (D5) mediante depósito en vertedero para residuos no peligrosos clase B3 ubicado en la Partida Fontcalent del término municipal de Alicante, según la clasificación establecida en el Anexo B de la Decisión del Consejo 2003/33/CE,   
QUINTO. En relación con el trámite para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, con fecha 11 de noviembre de 2005 se somete a información pública el expediente de referencia, durante un periodo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5.133).   
Durante el mismo no se presentan alegaciones al proyecto en esta conselleria, ni en el Ayuntamiento de Alicante.   
SEXTO. Transcurrido el plazo de información pública y según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 16/2002, el expediente se remite al Ayuntamiento de Alicante, y al no emitir informe se prosiguen las actuaciones.  
Asimismo, se han incorporado al expediente los informes emitidos por el Servicio de Residuos Urbanos, el Servicio de Residuos Industriales y por el Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico.  
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa Ingeniería Urbana, SA, la autorización ambiental integrada para el centro de tratamiento de residuos sólidos en el término municipal de Alicante. [2007/5613]Conselleria de Territorio y ViviendaSÉPTIMO. Según lo previsto en el artículo 19 de la Ley 16/2002, con fecha 16 de mayo de 2005, se solicita informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Este Organismo, emite informe con fecha 25 de octubre de 2005 en el que se requiere la presentación de nueva documentación por parte de la empresa y un certificado sobre la idoneidad de la ubicación propuesta por parte de esta conselleria.   
Posteriormente, tras remitir la documentación requerida, con fecha 3 de octubre de 2006, la Confederación Hidrográfica del Júcar emite un nuevo informe en el que se considera que la documentación presentada se considera suficiente para continuar con los trámites de la autorización ambiental integrada ya que justifica de modo suficiente la inexistencia de vertido de aguas residuales a dominio público hidráulico, requiriendo la presentación de documentación relativa al vertido de aguas domésticas en el plazo de un mes a partir de la finalización de las obras de ejecución.  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,  
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, las actividades que aparecen en el Anejo 1 de dicha Ley, están sujetas a autorización ambiental integrada.  
La instalación de referencia está incluida en el epígrafe 5.4 del Anejo 1 de la Ley 16/2002.  
SEGUNDO. La tramitación del expediente se ha realizado según lo previsto en los artículos 14 y siguientes de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, desarrollada por el Decreto 40/2004, de 5 de marzo.  
TERCERO. El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, establece el marco jurídico y técnico de las citadas actividades de eliminación.  
Por otro lado, los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1481/2001 establecen, respectivamente, las condiciones de otorgamiento y contenido de las autorizaciones de nuevos vertederos.  
CUARTO. La Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 establece los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE, así como la clasificación de los vertederos.  
QUINTO. Por otra parte, la instalación para la cual se solicita la autorización ambiental integrada se enmarca dentro de las establecidas en el Plan Zonal de Residuos de la Zona XVI, correspondiente al municipio de Alicante, aprobado mediante Orden de 29 de diciembre de 2004, del conseller de Territorio y Vivienda.  
SEXTO. En la Comunidad Valenciana el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada es la conselleria de Territorio y Vivienda, de acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 8/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se asignan competencias a las consellerias.   
Por otro lado, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 137/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Territorio y Vivienda, y su Orden de desarrollo de 15 de febrero de 2007, corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental, ejercer las competencias en materia de control integrado de la contaminación.  
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Control Integrado de la Contaminación, con el visto bueno del Jefe de Área de Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria Territorio y Vivienda, resuelvo:  
Primero  
Conceder a Ingeniería Urbana, SA., la Autorización Ambiental Integrada para la valorización de residuos no peligrosos tipo R3, R4, R5 y R13 en planta de clasificación, biometanización y compostaje, y para la eliminación tipo D5 mediante depósito en vertedero de residuos no peligrosos clase B3 en el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Alicante ubicado en la Partida de Fontcalent, referente al "Proyecto básico de autorización ambiental integrada del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de Alicante" de fecha 17 de junio de 2005 y suscrito por D. Vicente Gozálvez Sempere, quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana con el número 058-07/AAI/CV, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
1. Valores límite de emisión.  
1.1. Emisiones atmosféricas.  
1.1.1. Emisiones difusas.  
Los focos de emisión de olores cumplirán el siguiente valor límite de emisión:  
Contaminantes: Límites de Emisión  
Olores: 5 UO europeas  
Medidos como percentil 98 de los valores horarios en zona residencial  
1.1.2. Emisiones canalizadas.  
Para las emisiones canalizadas se cumplirán los siguientes valores límite de emisión:  
Contaminantes Límites de Emisión  
Valores semihorarios 100%  
PST 50 mg/Nm³  
NOX (expresados como NO2) 500 mg/Nm³  
SO2 300 mg/Nm³  
CO 650 mg/Nm³  
HCl 30 mg/Nm³  
HF 5 mg/Nm³  
H2S 5 mg/Nm³  
COT 150 mgC/Nm³  
Para la totalidad de focos, las concentraciones medidas siempre estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273,16 K), para los gases de combustión en base seca y un contenido de oxígeno del 5% de O2.  
En el motor de combustión el valor límite de emisión de CO será de 625 mg/Nm³ en condiciones normales de presión y temperatura y al 15% de oxígeno y en base seca.  
1.1.3. Emisiones sonoras.  
La instalación se protegerá acústicamente de manera que no se superen los límites establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.  
En particular, los límites sonoros establecidos en ella son:  
Diurno Nocturno  
70 dB(A) 60 dB(A)  
1.2. Vertidos.  
1.2.1. Aguas residuales.  
Los lixiviados producidos son bombeados hasta una balsa de lixiviados de capacidad total 9.600 m³.  
De acuerdo con los cálculos aportados, teniendo en cuenta esta capacidad, la eliminación por evaporación, el aporte de lluvias y los datos de producción anual de lixiviados, a partir del sexto año de funcionamiento la acumulación de lixiviados en la balsa saturará su capacidad de gestión como resultado de los excedentes de años anteriores, con lo que a partir de dicho año se deberán enviar en camión cisterna a una planta depuradora para su tratamiento o se deberá implantar un Tipus residu Origen Quantitat (kg/any) Codificació RD 952/1997 €- Llista Europea de Residus  
Olis hidràulics usats Taller 1.305 I-59/R-05/L-08/C-51/H-06-14/A-841/B-0019  
 13 01 06   
Filtres d'oli Taller 74 R-77/D-15/S-40/C-51/H-14/A-841/B-0019  
 16 01 07   
Envasos metàl·lics contaminats Taller 77 A-07/D-15/S-36/C-41-51/H14/A-842/B-0019  
 15 01 10   
Draps, cotons i esponges contaminats Taller 59 O-21/R-03/S-34/C-41-51/H-05/A-842/B-0019  
 15 02 02   
Tubs fluorescents Taller - Q-14/D-15/S-40/C-16/H-06-14/A-830/B-0019  
 20 01 21   
Bateries i piles usades Taller 30-50 u. Q-06/R-13/S-37/C-18-23/H-06-08/A-830/B-0019  
 16 06 01   
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
Tipo residuo Origen Cantidad (kg/año) Codificación RD 952/1997 €- Lista Europea de Residuos  
Aceites hidráulicos usados Taller 1.203 E-22/R-05/L-08/C-51/H-06-14/A-841/B-0019  
 13 01 06   
Filtros de aceite Taller 28 V-67/D-15/S-40/C- 51/H-14/A-841/B-0019  
 16 01 07   
Envases metálicos contaminados Taller 95 D-99/D-15/S-36/C-41-51/H14/A-842/B-0019  
 15 01 10   
Trapos, algodones y esponjas contaminados Taller 26 L-15/R-03/S-34/C-41-51/H-05/A-842/B-0019  
 15 02 02   
Tubos fluorescentes Taller - Q-14/D-15/S-40/C-16/H-06-14/A-830/B-0019  
 20 01 21   
Baterías y pilas usadas Taller 30-50 uds. Q-06/R-13/S-37/C-18-23/H-06-08 /A-830/B-0019  
 16 06 01 sistema propio de depuración de lixiviados dentro de las instalaciones del centro de tratamiento de residuos.  
1.2.2. Aguas sanitarias.  
Las aguas residuales de uso doméstico se recogerán en un depósito impermeabilizado, conduciéndose a depuradora por Gestor Autorizado.  
Deberá presentar en el plazo de un mes, certificado de impermeabilidad del depósito, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, e indicar la empresa gestora encargada de su extracción, régimen de evacuación y destino final de las aguas residuales.  
1.2.3. Aguas pluviales.  
El sistema de control de las aguas pluviales de escorrentía se realiza mediante la captación de las mismas en cunetas (canal perimetral del vertedero) y el vertido a una balsa impermeable de decantación, impermeabilizada con las margas de la zona.  
2. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.  
El área de implantación de las instalaciones de tratamiento y valorización de los residuos contará con solera de hormigón con un espesor tal que en caso de derrames no se produzcan infiltraciones.  
La zona de implantación del depósito controlado de residuos no peligrosos será impermeabilizada, cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, de eliminación de residuos a vertedero.  
Queda prohibido el vertido a cauce, suelo o subsuelo que pueda deteriorar la calidad de las aguas sin contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el terreno.  
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos.  
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, y en el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, sobre el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 952/1997.  
3.1. Producción de residuos.  
Se inscribe al Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Valenciana con el número 03/14.913.  
Se autoriza la producción de los residuos peligrosos siguientes, siempre que su capacidad de generación anual sea del orden de magnitud de la que a continuación se detalla:  
Los residuos no peligrosos se entregarán a gestor autorizado para esta actividad.  
La empresa queda obligada a comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental cualquier variación significativa que se produzca en las características y cantidades de residuos producidos.  
3.2. Gestión de residuos.  
3.2.1. Valorización de residuos.  
Se autoriza la operación de gestión de los siguientes residuos no peligrosos, consistente en una Planta de selección, una Planta de Compostaje y una Planta de Biometanización para realizar las actividades de valorización tipo R3, reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes; valorización tipo R4, reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos; valorización tipo R5, reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas y valorización tipo R13, acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones de valorización comprendidas entre R1 y R12.  
200302 Residuos de mercados  
200303 Residuos de limpieza viaria  
200307 Residuos voluminosos  
200108 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes  
200201 Residuos biodegradables de parques y jardines  
200301 Mezcla de residuos municipales  
Se aportarán los documentos de aceptación de los gestores autorizados de destino de cada uno de los tipos de residuos que se separarán en el proceso de clasificación previa.  
3.2.2. Eliminación de residuos.  
La empresa está inscrita con el número 068/E/RNP/CV en el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, para llevar a cabo operaciones de eliminación de residuos en vertedero de residuos no peligrosos.  
Se autoriza la operación de vertido de los siguientes tipos de Residuos No Peligrosos, conforme a la definición párrafo a) del artículo 2 del Real Decreto 1481/2001 y de acuerdo con la Lista Europea de Residuos aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y corrección de 12 de marzo:  
190501 Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados  
190503 Compost fuera de especificación  
191212 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el código 191211  
El vertedero ocupa las parcelas nº 125, 126, 127, 128,129,132,133,134,135,140,141, 142 y 143 del polígono 21 y las parcelas nº 1,7,8 y 11 del polígono 31 del término municipal de Alicante.  
El procedimiento de admisión de residuos en el vertedero deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 6 y 12 del Real Decreto 1481/2001, el artículo 18 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana y la Decisión del Consejo 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.  
No serán admitidos en el vertedero los residuos relacionados en el artículo 5.3 del Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.  
Sólo podrán depositarse en el vertedero residuos que hayan sido objeto de tratamiento previo, excepto aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a reducir las cantidades de residuos a eliminar o los riesgos para la salud humana o el medio ambiente, conforme al artículo 6.1 del Real Decreto 1481/2001. En todo caso se cumplirán los objetivos de reducción de materia orgánica biodegradable establecidos en el artículo 5.2 del citado Real Decreto.  
La eliminación de residuos se limitará a aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores técnicas disponibles, conforme al artículo 18 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
Se efectuará la cobertura diaria de los residuos vertidos de forma que la superficie de residuos sin cubrir no supere en ningún momento la superficie máxima del frente diario de trabajo.  
En las zonas del vertedero en las que los residuos hayan alcanzado la cota final prevista en el proyecto inicial, se procederá a la interconexión de las chimeneas de desgasificación entre sí y con un sistema de aprovechamiento de gases.  
Para limitar arrastres de las capas de arcillas del sellado en caso de lluvias, se adoptarán las medidas de protección oportunas.  
En la entrada de la instalación se dispondrá un cartel en el cual deberá constar la clasificación del vertedero, número de inscripción en el Registro general de gestores autorizados de residuos y en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana, identificación del titular, horario de trabajo e información de contacto.  
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.  
4.1. Control de emisiones atmosféricas.  
4.1.1. Condiciones específicas de control.  
Las mediciones de los contaminantes que se indican en este apartado deberá realizarlas una Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro.  
a) Periodo de pruebas:  
Se establece un periodo de prueba de un año, durante el cual se realizará un control especial de los contaminantes y focos que se indican a continuación, con el fin de determinar la contaminación en las condiciones más desfavorables de funcionamiento de la instalación.  
Los controles coincidirán con las diferentes estaciones climatológicas del año:  
- Control de la concentración de AOX en el biogás extraído del vertedero con periodicidad trimestral.  
- Planta de cogeneración:  
- Partículas, NOx, SO2, CO y los parámetros asociados: caudal, humedad, temperatura y porcentaje de oxígeno, con periodicidad quincenal.  
- HCl, HF, H2S y COT con periodicidad trimestral.  
- Biofiltro cerrado:  
COT, con periodicidad trimestral.  
- Control de tiempo de funcionamiento de la antorcha de biogás. Se comunicará trimestralmente a la Dirección General de Calidad Ambiental.  
Si durante este periodo se determina que las concentraciones medidas para un determinado contaminante son inferiores al límite de detección del método empleado, éste quedará exento de ser medido en los controles establecidos en el resto de periodos de prueba.  
b) Durante los dos años siguientes al periodo de pruebas:  
Se deberán efectuar controles, coincidiendo con las diferentes estaciones climatológicas del año, de:  
- Control de la concentración de AOX en el biogás extraído del vertedero con periodicidad trimestral.  
- Planta de cogeneración:   
- Partículas, NOx, SO2, CO y los parámetros asociados: caudal, humedad, temperatura y porcentaje de oxígeno, con periodicidad quincenal.  
- HCl, HF, H2S y COT con periodicidad trimestral.   
- Biofiltro cerrado:  
- COT, con periodicidad trimestral.  
No será necesaria la medida de los contaminantes para los que a lo largo del periodo de pruebas se haya determinado concentraciones inferiores a los límites de detección.  
- Control de tiempo de funcionamiento de la antorcha de biogás. Se comunicará trimestralmente a la Dirección General de Calidad Ambiental.  
c) A partir del tercer año:  
Los controles serán anuales para todos los focos, y los contaminantes a medir serán los siguientes:  
- Control de la concentración de AOX en el biogás extraído del vertedero.  
- Planta de cogeneración:  
- Partículas, NOx, SO2, CO, HCl, HF, H2S y COT.   
- Biofiltro cerrado:  
COT.  
Asimismo se comunicará a la Dirección General de Calidad Ambiental el tiempo de funcionamiento anual de la antorcha de biogás.  
En cuanto al control de gases en vertedero, se indica en el apartado 4.3.3 de la presente resolución, junto con el resto de procedimientos de control y vigilancia del vertedero.  
Además, se deberán cumplir las siguientes prescripciones:  
Las unidades de combustión deberán disponer de sistema de ignición automática y alarma, y deberá alcanzarse una temperatura de al menos 850ºC durante 2 segundos. Se dispondrá de un sistema de control continuo o periódico del contenido de O2 y de CH4 para detectar mezclas explosivas y poder actuar con antelación.  
La instalación dispondrá de medidores de caudal del biogás utilizado en la planta de cogeneración, con su registro en continuo correspondiente, con el fin de conocer en todo momento la composición y consumo del combustible utilizado.  
La antorcha de la planta dispondrá de un caudalímetro de rango variable y registro en continuo como sistema de control, con el fin de conocer en todo momento los caudales de gases que se envían a la antorcha y para determinar que se cumplen las condiciones impuestas en la misma.  
El foco correspondiente a la antorcha de seguridad deberá cumplir los siguientes requisitos:  
Temperatura de emisión de los gases: 1.200ºC.  
Tiempo de residencia de los gases: 0,3 segundos.  
Tiempo de funcionamiento máximo: su tiempo de funcionamiento no puede superar en ningún caso el 5% del tiempo de funcionamiento de la instalación.  
En caso de que el tiempo de funcionamiento de la antorcha sea superior al 5% del tiempo total de funcionamiento de la instalación de cogeneración, la empresa comunicará a la Dirección de Calidad Ambiental las actuaciones necesarias que llevará a cabo para reducir el funcionamiento de este foco, garantizando las condiciones de seguridad exigibles en la planta.  
Los puntos de muestreo en las chimeneas deben cumplir con los requisitos de la Orden 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.  
Deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental, una vez al año, los datos sobre las emisiones al aire de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000 y el artículo 6 del Decreto 127/2006.  
4.1.2. Olores.  
En relación con los potenciales focos de olor de la Planta, la empresa presentará antes del control inicial un estudio técnico, con el fin de establecer las zonas de mayor emisión de olores, y los puntos más significativos en la generación y concentración de olores. También se presentará el estudio de dispersión de los mismos en el entorno.  
4.2. Control de vertidos.  
Deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental, una vez al año, los datos sobre las emisiones al agua de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000 y el artículo 6 del Decreto 127/2006.  
En cuanto al control de lixiviados, se indica en el apartado 4.3.3, junto con el resto de procedimientos de control y vigilancia del vertedero.  
4.3. Control de residuos.  
4.3.1. Producción de residuos.  
Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, e inferior a dos años en el caso de no peligrosos, tras el cual deben ser entregados a gestor autorizado. Este almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizará segregado por tipo de residuo, deberá estar convenientemente señalizado y se realizará en lugar techado, con suelo impermeable y sistemas de recogida de derrames accidentales, tales como arqueta ciega no conectada a la red de alcantarillado y bandejas de recogida. Asimismo la zona de almacenamiento deberá estar incluida en el sistema general de protección contra incendios de la industria.  
Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su alto contenido líquido puedan generar vertidos, se contará con cubetos o recipientes de recogida de posibles derrames, que deben tener como mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total (la mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de residuos cuya mezcla, en caso de derrame, suponga aumento de su peligrosidad o dificulte su gestión.  
Se contará con la adecuada cantidad de absorbente no inflamable para solventar los posibles derrames accidentales durante la manipulación de los diversos residuos líquidos. El absorbente contaminado se gestionará según la naturaleza del derrame.  
El envasado y etiquetado de los residuos será conforme a lo expuesto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Asimismo dispondrá de un registro donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.  
Entregará los residuos peligrosos a gestores que dispongan de la correspondiente autorización administrativa para la gestión de estos residuos.  
Cada cuatro años se deberá elaborar un plan de Prevención y Reducción de Residuos Peligrosos que se presentará en la Dirección General de Calidad Ambiental.  
Asimismo cumplimentará la declaración anual de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitida a la Dirección General de Calidad Ambiental antes del 1 de marzo de cada año. En dicha declaración se especificará el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes que se hayan podido producir, todo ello relativo al año objeto de la declaración.  
4.3.2. Valorización de residuos.  
De acuerdo con el artículo 50.4 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana y con el artículo 13.3 de la Ley 10/1998, de Residuos, la entidad está obligada a llevar un registro documental en el que figuren: cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, medio de transporte y método de valoración o eliminación de los residuos. Esta documentación estará a disposición de las Administraciones públicas competentes que así lo requieran. Asimismo, deberá presentar una memoria anual de sus actividades a la Dirección General de Calidad Ambiental de la conselleria de Territorio y Vivienda, antes del 1 de marzo del año siguiente al de las actividades.  
En lo referente a las operaciones llevadas a cabo en la zona de compostaje de la fracción orgánica, se deberá considerar lo siguiente:  
El tratamiento de la materia orgánica procedente de recogida selectiva (LER 200108) se realizará de forma independiente y separada del tratamiento de la materia orgánica separada mecánicamente de los residuos urbanos mezclados.  
Los lixiviados producidos durante el proceso de compostaje se han de gestionar adecuadamente, realizando un control de la composición y volúmenes producidos. Los resultados de la gestión realizada y el control y seguimiento efectuado de los mismos deberán ser remitidos a la Dirección General de Calidad Ambiental junto con la memoria anual.  
El compost elaborado estará sometido en cuanto a exigencias de calidad y en los demás aspectos, a la normativa específica sobre fertilizantes y afines. A tal fin deberá inscribirse en el registro de fertilizantes y afines del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
Diariamente deberán registrarse todos los flujos de materiales producidos en la planta tanto en lo que respecta a cantidades de residuos tratados, materiales recuperados, rechazo de la criba, rechazo del afino del compost, compost producido, con el fin de obtener los balances de recuperación y reducción de residuos a eliminar en el vertedero.  
4.3.3. Eliminación de residuos.   
Los procedimientos de control y vigilancia se realizarán por parte de una Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental y de acuerdo con lo especificado en el Anexo III del Real Decreto 1481/2001:  
Datos meteorológicos: los parámetros indicados en el punto 2 del Anexo III del Real Decreto 1481/2001 se obtendrán en la propia instalación o en la estación meteorológica más cercana.  
Control de lixiviados: El tratamiento de los lixiviados deberá efectuarse de forma que se cumpla la norma adecuada para su vertido, o de forma que se evite su vertido. Trimestralmente se recogerán muestras de lixiviados para la determinación de los siguientes parámetros:  
PH Nitrógeno total  
Conductividad eléctrica Fósforo total  
Sólidos en suspensión Aceite mineral (C10-C40)/ hidrocarburos  
As, Ba, B, Cd, Cr total, Cr VI,   
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn Carbono orgánico total (COT)  
Índice fenoles Demanda biológica de oxígeno (DBO5)  
Cloruros, fluoruros y sulfatos Demanda química de oxígeno (DQO)  
Ensayo de ecotoxicidad   
Las tomas de muestras y medición del lixiviado deberán realizarse por separado en cada punto en que se descargue el lixiviado de la instalación, según Norma UNE-EN 25232:1995, sobre «Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: guía para las técnicas de muestreo (ISO 5667-2:1991)».  
Control de las aguas superficiales: semestralmente se obtendrán muestras en las balsas de recogida de pluviales y en un punto situado aguas abajo de la instalación. Se determinarán los mismos parámetros que en lixiviados, con excepción del ensayo de ecotoxicidad.  
Control de aguas subterráneas: en los piezómetros de control se realizará mensualmente la determinación del pH y la conductividad. Semestralmente se determinará el nivel de aguas subterráneas. Los parámetros a controlar trimestralmente son los mismos que en lixiviados, exceptuando el ensayo de ecotoxicidad y la demanda biológica de oxígeno (DBO5).   
Control gases: se determinarán trimestralmente las emisiones potenciales de gas y presión atmosférica CH4, CO2, O2, H2S y H2. El control de emisión de gases deberá ser representativo de cada sección del vertedero, referido principalmente al contenido de materia orgánica en el residuo. Deberá comprobarse periódicamente la eficacia del sistema de extracción de gases.  
Control topográfico: anualmente se realizará un levantamiento con el fin de obtener los datos de estructura y composición del vertedero relativos a superficie y volumen ocupado por los residuos, densidad aparente, métodos de depósito, tiempo y duración del depósito, cálculo de la totalidad del vertedero. Asimismo se determinará el comportamiento de asentamiento del nivel del vaso de vertido.  
De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 1481/2001, las operaciones de sellado y clausura se iniciarán cuando la cota alcanzada por los residuos vertidos y compactados supere la cota de las cunetas perimetrales de desvío de aguas superficiales.  
En lo que respecta al mantenimiento posterior a la clausura, deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1481/2001. Tras realizar inspección final para la aprobación de la clausura, la autoridad competente determinará si la periodicidad del procedimiento de control y vigilancia debe modificarse respecto a lo establecido en la autorización. Deberá además efectuarse el mantenimiento de las especies vegetales cultivadas con el fin de asegurar la restauración de la zona.  
Cualquier modificación en la configuración del vaso de vertido y explotación del vertedero deberá ser notificada a esta Dirección General, aportando documentación justificativa para su aprobación.  
La ejecución de nuevas celdas o fases de explotación deberá ser autorizada de forma expresa por la Dirección General de Calidad Ambiental, mediante visita de comprobación de las instalaciones previa solicitud de la empresa titular.  
Deberá llevar un registro documental con las cantidades y características de los residuos depositados, con indicación del origen, su codificación LER con arreglo a la Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002), resultado del procedimiento de admisión, la fecha de entrega, el productor o el recolector de los residuos urbanos gestionados. Esta documentación estará a disposición de las Administraciones públicas competentes que así lo requieran.  
Deberá presentar una memoria anual de la actividad a la Dirección General de Calidad Ambiental antes del 1 de marzo del año siguiente al de la actividad, que incluya un resumen del registro documental de los residuos eliminados en la instalación y el resultado del programa de control y vigilancia ambiental.  
4.4. Control de ruido  
Respecto el nivel de ruidos transmitidos al exterior, deberá cumplirse lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica.   
Cada cinco años se deberá realizar una auditoría acústica con objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro de la instalación. Dicha auditoría deberá ser realizada por una entidad colaboradora en materia de contaminación acústica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro.  
El titular deberá disponer del Libro de Control, que estará constituido por los certificados de los resultados obtenidos de las auditorías acústicas, y de los informes completos de las mismas.  
5. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.  
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.  
6. Otras condiciones.  
Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
Las instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico en los aspectos no fijados en esta resolución.  
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente.  
Segundo  
La Autorización Ambiental Integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.  
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada.  
Tercero  
En relación con el certificado de adecuación del proyecto y su ampliación, el titular dará cuenta de la adaptación y las ampliaciones de la actividad y de las instalaciones a la Dirección General de Calidad Ambiental a efectos del reconocimiento correspondiente, presentándose previamente una certificación, emitida por técnico competente y visada, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado o a sus reformados posteriores también autorizados, y que se han efectuado todos los controles, mediciones, análisis y comprobaciones con resultado satisfactorio, que se determinen en el citado proyecto, sus reformados ó en las normativas que le sean aplicables, así como aquellos otros certificados previstos en las disposiciones que se hayan integrado.  
Cuarto  
Esta autorización queda condicionada a la visita de comprobación y a la obtención del informe favorable correspondiente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Se realizará a la puesta en marcha de la planta de tratamiento y por personal de la Dirección General de Calidad Ambiental.  
Quinto  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.  
Sexto  
El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 16/2002, deberá:  
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia autorización ambiental integrada.  
2. Comunicar a la conselleria de Territorio y Vivienda cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.  
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.  
Séptimo  
En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la conselleria de Territorio y Vivienda en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
Valencia, 30 de marzo de 2007. - El director general de Calidad Ambiental: Jorge Lamparero Lázaro  
ANEXO I  
Características del proyecto  
Las instalaciones de valorización y eliminación de residuos proyectadas se enmarcan dentro del Plan Zonal de la zona XVI.   
El centro de tratamiento de residuos sólidos de Alicante consta de una planta de valorización de residuos urbanos, un vertedero de rechazos controlado y una planta de aprovechamiento energético para producción de energía eléctrica.  
VERTEDERO CONTROLADO.  
El nuevo vertedero de rechazos de Alicante se ubicará junto al actual vertedero de la ciudad.  
El vertedero de residuos no peligrosos tendrá una vida útil de 21 años, y recibirá el rechazo procedente de las instalaciones de valorización, pudiendo admitir otros residuos no valorizables no peligrosos, así como las fracciones no valorizables que procedan del Centro de Clasificación de Voluminosos.  
El vertedero recibirá el rechazo generado en la Planta de Clasificación y compostaje, y el producido en la Planta de Afino de compost.  
La explotación se realizará en cuatro celdas que se irán construyendo de forma progresiva conforme se vaya sellando cada una de las anteriores. El sistema de sellado contará con capa de drenaje de gases, barrera impermeable, capa de drenaje de pluviales, capa de suelo y tierra vegetal que acogerá la revegetación de la superficie del vertedero.  
La capacidad bruta de cada celda es la siguiente, con una densidad del residuo vertido de 0.6 T/m³, sin considerar el material de corbertura diaria:  
CELDA CAPACIDAD (m³) CAPACIDAD (toneladas)  
PRIMERA 928.345 403.408  
SEGUNDA 1.930.268 531.420  
TERCERA 1.283.412 041.069  
CUARTA 1.608.446 1.105.737  
TOTAL 5.724.796 3.146.635  
En la actualidad la celda primera, que estaba ya autorizada por Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de 23 de mayo de 2005, se encuentra en fase de colmatación y se está explotando la segunda celda.  
Los lixiviados recogidos en el vertedero se conducen mediante bombeo a la balsa de acumulación de lixiviados, dimensionada de manera, que se producirá su saturación en el año sexto de funcionamiento del vertedero, momento en el que los excedentes se enviarán a una depuradora externa para su tratamiento o se implantará un sistema propio de depuración de lixiviados.  
Se instalará un sistema de extracción del biogás con el objeto de garantizar la seguridad. La Central de Aspiración y Combustión o planta de desgasificación recoge el gas del vertedero nuevo y del antiguo vertedero ya sellado, así como del biogás procedente de la biometanización. En el nuevo vertedero se construirán pozos de recrecimiento vertical gradual y tuberías laterales de captación y en el existente pozos de construcción por sondeo.  
PLANTA DE TRATAMIENTO.  
En la Planta de tratamiento de residuos urbanos se tratarán los residuos municipales, biodegradables, asimilables a urbanos, procedentes de mercados y de la limpieza viaria, la fracción orgánica recogida selectivamente, residuos de poda y vegetales de jardinería, y asimismo incluirá una línea de tratamiento de voluminosos y enseres.  
Las instalaciones de valorización consisten en:  
Línea de selección de doble función.  
Se realiza la separación mecánica de las fracciones orgánicas, la fracción 0/40 mm va a planta de biometanización y la fracción 40/80 mm a la planta de compostaje, separándose los férricos.  
Las fracciones 80/400 mm se tratan en una línea donde se recuperan: plástico film, férricos, aluminios (brick y latas), plásticos de envases.   
El papel y cartón de gran tamaño, se tritura y se incorpora a la biometanización.  
También se dispondrán líneas de tratamiento de poda y residuos vegetales y de tratamiento de residuos voluminosos   
Planta de biometanización.  
Tras eliminar los férricos, se produce la digestión anaerobia de la fracción orgánica 0/40 mm. En el digestor se produce la mezcla con inóculo y vapor durante 30 días, produciéndose biogás rico en metano, que posteriormente se recupera para su aprovechamiento energético.  
La mezcla resultante del digestor se introducen en la línea de compostaje mezclándose con el resto de fracciones.  
Planta de compostaje en nave cerrada.  
El compostaje de la fracción orgánica se realiza en nave cerrada que cuenta con un sistema de aireación forzada y de extracción y depuración de aire.   
La mezcla procedente del digestor, y el material estructurante procedente del afino de compost, se mezclan en un trómel homogeneizador y se introducen en forma de meseta en la nave cerrada.  
La fracción que se convierte en rechazo se recircula dentro del proceso de compostaje.  
El proceso tiene una duración de 29 días en digestor para la fracción inferior a 40 mm., que pasará mezclada con la fracción 40-80 mm a la fase de compostaje donde residirá un periodo de 10 días más otros 30 días en el proceso de maduración.  
El compost obtenido sufre un refino y se almacena.  
La nave dispone de un sistema de recuperación del lixiviado de manera que se reintroduce para humectar la mezcla.   
Para el control de olores se dispone un sistema de depuración de aire compuesto por sistema de aspiración, scrubber de lavado químico para eliminar el amoniaco y un biofiltro cerrado.  
Planta de aprovechamiento energético.  
El biogás producido en la planta de biometanización y el aspirado en el proceso de sellado del vertedero, se recupera para aprovecharlo energéticamente en dos motores de combustión de 1 MW de potencia cada uno. A la entrada de los motores se dispone de un filtro de carbón activo.  
Asimismo, se dispone una antorcha de seguridad.  
No se produce vertido de aguas industriales (vertido cero).  
Las aguas residuales domésticas producidas se almacenan en un depósito impermeable, retirando los lodos un gestor autorizado.  
Las aguas pluviales de escorrentía son recogidas por una red perimetral que las canaliza hasta la balsa de decantación.  
La empresa está inscrita en el Registro de Pequeños Productores de Residuos de la Comunidad Valenciana, siendo retirados éstos por gestores autorizados.