Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7035, del 30-05-2013 (2013/5300)

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la modificación de la subestación transformadora, 132/20 kV, denominada ST Alhorines en el término municipal de Villena, provincia de Alicante. Expediente número ATASCT/2012/31/03.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7035

Fecha DOGV
:   30-05-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/5300


Fecha del documento
:   24-04-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * centro de enseñanza

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2013, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la modificación de la subestación transformadora, 132/20 kV, denominada ST Alhorines en el término municipal de Villena, provincia de Alicante. Expediente número ATASCT/2012/31/03. [2013/5300]  
Visto el expediente con referencia ATASCT/2012/31/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a instancia de la empresa Enerstar Villena SAU, relativo a la solicitud de 13 de abril de 2012 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para la modificación de una subestación transformadora 132/20 kV, denominada ST Alhorines, sita en el Paraje Los Alhorines, polígono 76, parcela 36, en el término municipal de Villena, provincia de Alicante, acompañando proyecto de ejecución de la modificación de la instalación, firmado por técnico competente.  
Considerando que mediante Resolución de 6 de mayo de 2009 de esta Dirección General de Energía se otorgó autorización administrativa a Enerstar Villena SA para la construcción de una central de producción de energía eléctrica termosolar (ATREGI/2008/316/03), incluida la subestación transformadora de elevación (ATASC/2008/200/03), en el municipio de Villena, provincia de Alicante. Posteriormente, mediante Resolución, de 7 de septiembre de 2010, de esta Dirección General de Energía se aprobó el proyecto de ejecución para la construcción de la misma.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 16 de julio de 2012, a los efectos previstos en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Según consta en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la petición efectuada.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril, se dio traslado al Ayuntamiento de Villena de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
Según consta en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la petición efectuada.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la modificación de esta instalación es que una parte de la subestación pase a ser titularidad de la empresa distribuidora de la zona, de modo que pueda ser integrada en el Sistema Eléctrico para su uso por terceros, y al tiempo migrar el punto de evacuación de la central inicialmente previsto desde la ST Benejama a esta nueva subestación ST Alhorines, con cesión, asimismo de la línea de evacuación de la central que une estas dos subestaciones, para su apertura, igualmente, al resto de consumidores e integración en las redes de distribución de 132 kV de la zona.   
Para llevar a cabo esta cesión es necesario modificar ciertos elementos de conexión y medida de la subestación autorizada inicialmente por resolución de este centro directivo, de fecha 6 de mayo de 2009, además de adaptarla a los requisitos y estándares de construcción y operación de la empresa distribuidora de la zona y futura cesionaria de parte de la misma.  
Considerando que la modificación solicitada requiere autorización administrativa y modificación de los proyectos otorgados por sendas resoluciones de este órgano directivo de fechas, 6 de mayo de 2009 y 7 de septiembre de 2010, por no estar contempladas como modificaciones no importantes conforme al artículo 13 del Decreto 88/2005, de 29 de abril.   
Resultando que consta en el expediente informe de fecha 19 de abril de 2013, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial en la que se considera que la modificación planteada en el proyecto de la ST Alhorines no requiere un nuevo trámite de evaluación de impacto ambiental, por no conllevar afecciones ambientales significativas distintas a las asociadas a la instalación originalmente evaluada, y que motivó la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental de 10 de julio de 2008 y su complementaria de 20 de junio de 2011, manteniéndose los condicionantes en ellas establecidos.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a del artículo 4.1 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, en consonancia con el artículo 18 del Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, resuelvo:   
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Enerstar Villena SAU para la modificación recogida en el proyecto técnico presentado de la subestación transformadora 132/20 kV denominada ST Alhorines, asociada a la central termoeléctrica autorizada por Resolución de 9 de mayo de 2009 de esta misma dirección general, y sita en el paraje Los Alhorines, polígono 76, parcela 36, en el término municipal de Villena, provincia de Alicante.   
La modificación autorizada consiste en una ampliación del parque de 132 kV y del de 20 kV en los siguientes términos:  
- Sistema de 132 kV asociada a la generación  
· Una (1) posición de línea compuesta por: interruptor, transformadores de tensión e intensidad para medida, pararrayos y seccionador de línea con puesta a tierra.  
Asociada a esta posición se instalarán equipos de medida y control de la posición, ubicados en el edificio donde se ubica la sala de control de la planta de generación.  
- Sistema de 132 kV previsto para distribución  
De intemperie, con configuración de simple barra partida, y compuesto por las siguientes posiciones:  
· Dos (2) posiciones de línea (denominadas Benejama 1 y 2) compuestas por: Interruptor, transformador de tensión capacitivo en fase central, transformador de intensidad en las tres fases, seccionador de aislamiento lado barra y seccionador de aislamiento lado línea con puesta a tierra.  
· Una (1) posición de línea asociada a la generación, dotada de: seccionadores pantógrafos y seccionador meseta.  
· Una (1) posición de partición de barra compuesto de: interruptor, transformador de intensidad, y seccionadores.  
· Una (1) posición de medida ubicada en un extremo de la barra.  
- Sistema de 20 kV previsto para distribución  
De interior, con configuración de simple barra partida con aislamiento SF6, formado por:  
· Un (1) módulo de celdas y compuesto por las siguientes posiciones:  
· Una (1) celda de línea.  
· Una (1) celda de transformador de servicios auxiliares y medida de 20 kV.  
· Una (1) celda de partición de barras.  
· Un (1) transformador para servicios auxiliares, trifásico, en baño de aceite, relación de transformación 20/0,42-0,242 kV, y de 250 kVA.  
· Un sistema de protección y control de tipo digital e integrado (SIPCO) formado por distintas unidades de posición (UCP), y una unidad central de control (UCS) en un armario propio, comunicándose con las UCP locales a través de fibra óptica.  
· Instalaciones auxiliares, consistentes en dos equipos rectificador-batería 125 Vcc, dos armarios de distribución de servicios auxiliares, sistemas de ventilación y sistemas de detección de incendios y de intrusos.  
El presupuesto del proyecto de la presente modificación asciende a un millón ochocientos ochenta y cinco mil doscientos cinco euros y doce céntimos de euro (1.885.205,12 €).  
La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
En particular se cumplirán las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 10 de julio de 2008, y que fueron recogidas en la Resolución de 6 de mayo de 2009, de esta dirección general (DOCV 6043, 25.06.2009), con las modificaciones de la Declaración de Impacto Ambiental complementaria de 20 de junio de 2011.  
  
Segundo   
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por técnico competente, visado por su Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid el 8 de marzo de 2012, para la modificación autorizada en el punto primero del presente acto administrativo, con las condiciones que se señalan a continuación:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y sus instrucciones técnicas complementarias.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de treinta meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.   
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, el titular de la presente resolución comunicará al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de las obras de esta modificación, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación Enerstar Villena, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, excepto de las partes que vayan a ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona, la cual deberá solicitar autorización para el cambio de titularidad de las instalaciones. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6389, de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Energía de Alicante lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
- La notificación de la presente resolución a Enerstar Villena, SA Unipersonal, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.   
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Se significa que la mencionada publicación se realizará, además, a los efectos de notificación de la presente resolución a los interesados en la misma que sean desconocidos, se ignore el lugar o domicilio de la notificación de estos o el medio que permita tener constancia de su recepción por aquellos o sus representantes, todo ello de acuerdo con lo que determina el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Industria y Energía en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 24 de abril de 2013.- El director general de energía: Antonio Cejalvo Lapeña.