Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4185, del 07-02-2002 (2002/726)

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castellón . Ingenio en Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución correspondiente al expediente ATASCT/2001/63 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4185

Fecha DOGV
:   07-02-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/726


Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación y Competitividad

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Industria y Energía por la que se autoriza administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castellón - Ingenio en Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución correspondiente al expediente ATASCT/2001/63 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón. [2002/X726]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón a instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, relativo la ampliación de la subestación transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castellón - Ingenio en Castellón y se aprueba el proyecto de ejecución correspondiente al expediente ATASCT/2001/63 del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón.
  
Considerando que la solicitud indicada ha seguido en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que el artículo 12 del Decreto 2.617/1966, de 20 octubre, establece que el titular de la autorización administrativa para el establecimiento o ampliación de instalaciones eléctricas presentará el proyecto de ejecución de las mismas, conforme a lo dispuesto en los reglamentos técnicos en la materia.
  
Considerando la disposición transitoria undécima del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, que establece que los expedientes, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, se tramitarán hasta su resolución conforme a la normativa anterior.
  
Resultando que con fecha 14 de noviembre de 2001 se emitió por el órgano instructor del expediente informe favorable para ampliación de la citada subestación y del proyecto de ejecución correspondiente.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la ampliación de la Subestación Transformadora de 220/132/66/20 kV denominada ST Castellón - Ingenio en Castellón según proyecto firmado por don Jorge Nieto Ramos, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete en fecha 7 de junio de 2001 cuyas características principales de ampliación son las siguientes:
  
a) Transformadores.
  
Instalación de un transformador de potencia (T-5), de 50 MVA, 225 = 10%/21,5 kV.
  
b) Sistema de 220 kV.
  
Ampliar el parque de 220 kV, completando el equipamiento de la nueva posición del transformador (T-5).
  
Esta ampliación exige la ampliación del embarrado inferior de 220 kV, con la instalación de un nuevo pórtico de amarre de barras, ampliación de los embarrados tendidos y construcción de toda la obra civil necesaria, incluyendo un depósito de recogida de aceite. Se va a dejar previsto el espacio necesario para construir en el futuro una posición de acoplamiento y 2 posiciones de línea.
  
c) Sistema de 66 kV.
  
En el sistema de 66 kV, se procederá a la desconexión del transformador T-3, de 15 MVA, y relación de transformación 63 = 10x0,63/11 kV, que hasta ahora alimentaba el sistema de 11 kV.
  
d) Sistema de 20 kV.
  
Sustituir la actual interconexión del módulo 2, a través del terciario del T-2, y realizar la futura alimentación a través del nuevo transformador T-5, mediante 3 ternas de cobre de 500 mm².
  
Instalación de una nueva batería de condensadores de 10,8 MVAr, en el módulo 2 que sustituirá a la BC-2 existente, y la desconexión de la BC-1, ambas de 5,4 MVAr.
  
e) Sistema de 11 kV.
  
Se procederá a la desconexión de las siguientes celdas: 4 celdas de salida de línea, celda de transformador de servicios auxiliares, acoplamiento y la celda de conexión del transformador T-3.
  
Se retirarán también los 2 transformadores de servicios auxiliares de c.a. de 100 KVA de potencia y relación 11/0,220 kV.
  
f) Elementos auxiliares.
  
Todos los elementos de mando, control y protección necesarios para la ampliación del sistema de 220 kV se situarán en el interior del actual edificio de control que dispone de espacio previsto para ello. El sistema de control es convencional, se instalará un nuevo bastidor de control y protección para la posición del transformador T-5.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Innovación y Competitividad en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 29 de noviembre de 2001.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.