Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5967, del 04-03-2009 (2009/2382)

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, per a la construcció de la línia elèctrica aèria d'alta tensió a 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variant de Zarra, al terme municipal de Zarra, a la província de València, i s'aprova el projecte d'execució. Expedients números ATLINE/2003/295 i ATLINE/2006/103/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   5967

Data del DOGV
:   04-03-2009

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2009/2382


Data del document
:   27-01-2009

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Zarra
    * subministrament d'energia elèctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2009, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga autorització administrativa a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, per a la construcció de la línia elèctrica aèria d'alta tensió a 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variant de Zarra, al terme municipal de Zarra, a la província de València, i s'aprova el projecte d'execució. Expedients números ATLINE/2003/295 i ATLINE/2006/103/46. [2009/2382]  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/295, incoat pel Servici Territorial d'Indústria i Energia de València de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Energia a instàncies de Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin, SA, amb domicili social en Alcobendas, Madrid, parc empresarial La Moraleja, Av. Europa núm. 18, relatiu a la sol·licitud de 22 d'octubre de 2002, d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública, en concret, per a la construcció de línia aèria d'evacuació zones 10,11 i 12 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, als termes municipals de Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Ayora i Enguera, província de València, a la qual s'adjuntava el projecte firmat per l'enginyer industrial Sr. Enrique Fernández Olea i visat per la demarcació de València del Col·legi Oficial d'Enginyers Superiors Industrials de la Comunitat Valenciana amb data 21 d'octubre de 2002.  
Vist que el mencionat expedient va ser sotmés a informació pública per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 281 de data 26.11.2003, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4638 de data 26.11.2003, el diari de premsa Las Provincias de data 25.11.2003 i per mitjà d'exposició pública en els taulers d'edictes dels ajuntaments afectats.  
Vist que, de conformitat amb allò que s'ha establit per la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, es va remetre a les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, amb béns i drets a càrrec seu, la separata del projecte a fi que establisquen les condicions tècniques procedent, pronunciaments que estan en l'expedient.  
Vist que, de conformitat amb allò que s'ha establit per l'article 131 del Reial Decret 1955/2000, es va traslladar al sol·licitant dels pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, així com les al·legacions de particulars, que van ser degudament contestades pel sol·licitant.  
Vist que estan en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.  
Vist que, mitjançant la Resolució de 30 de novembre de 2005, la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge formula Declaració d'Impacte Ambiental, d'ara en avant DIA, en la qual estima acceptable des del punt de vista ambiental el projecte d'instal·lacions eòliques de la zona 10, del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, inclòs el sistema d'evacuació elèctrica, amb les condicions que s'arrepleguen en l'apartat segon de la part dispositiva de la mencionada Declaració d'Impacte Ambiental, que implica modificacions en el traçat de la línia d'evacuació elèctrica.  
Vist que la modificació del projecte inicial consistix en la variació del traçat i la tipologia de la línia, motivada per la necessitat complir els requisits mediambientals exigits per la DIA.  
Vist que amb l'objecte de fer complir les condicions imposades per la DIA esmentada, Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, va presentar amb data 13 de febrer de 2006 davant del Servici Territorial d'Energia de València escrit en el qual sol·licita autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública de la línia aèria AT 132 kV, SE Villanueva I - SE Ayora, i s'inicia nou expedient amb referència ATLINE/2006/103/46.  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2006/103/46, incoat pel Servici Territorial d'Energia de València, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport a instàncies de Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, relatiu a la sol·licitud de 13 de febrer de 2006, d'autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública, en concret, per a la construcció de línia aèria AT 132 kV, SE Villanueva I - SE Ayora, als termes municipals de Jarafuel, Zarra, Teresa de Cofrentes i Ayora, província de València, a la qual s'adjuntava el projecte firmat per l'enginyer tècnic elèctric Carlos Valiño Colás i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Aragó amb data 25 de gener de 2006.  
Vist que l'esmentat projecte va ser sotmés a la corresponent informació pública, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 108, del dia 8 de maig de 2006, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 5260, del dia 17 de maig de 2006, en el diari de premsa El Mundo del dia 10 de maig de 2006, i per mitjà d'exposició en el tauler d'edictes dels ajuntaments afectats, Jarafuel, Zarra, Teresa de Cofrentes i Ayora.   
Vist que, de conformitat amb el que establix l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre als ajuntaments de la província de València afectats pel projecte modificat, Jarafuel, Zarra, Teresa de Cofrentes i Ayora, la separata de la part d'este a l'efecte d'establir les condicions tècniques procedents, i els ajuntaments de Zarra i Teresa de Cofrentes han informat en els termes següents:   
- Ajuntament de Zarra: manifesta, a través d'escrit d'al·legacions de 20 d'abril de 2006, la disconformitat amb el projecte, i aporta raons de caràcter ambiental. Amb data 11 de maig de 2006 i 7 d'agost de 2006 es manifesta en contra del traçat de la línia sense aportar raons de caràcter urbanístic que fonamenten el seu rebuig.  
- Ajuntament de Teresa de Cofrentes: manifesta a través d'un informe d'al·legacions, en el qual es proposa la modificació del traçat de la línia perquè, d'una banda. afecte terrenys de propietat municipal en compte de propietats particulars i. d'altra banda, es desvie la línia cap a la vora del riu.  
Vist que, de conformitat amb el que establix l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, es va remetre, així mateix, la separata del projecte tècnic modificat de la línia elèctrica projectada a:  
Ministeri de Medi Ambient, Confederació Hidrogràfica del Xúquer.  
Ministeri de Foment, Demarcació de Carreteres.  
Telefónica de España, SA.  
Conselleria de Territori i Habitatge, DT Territori i Habitatge, Servici Forestal.  
Conselleria d'Infraestructures i Transport, Servici Territorial de Carreteres.  
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
A fi que emeteren les condicions tècniques procedents, resultant totes estes favorables o condicions acceptades pel sol·licitant, sense que en cap cas s'observe impediment per a la realització de la instal·lació objecte d'autorització.   
Vist, que s'ha remés, a cada un dels ajuntaments afectats pel traçat de la línia elèctrica, (d'acord amb el que disposa la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana), ofici en què se sol·licitava un informe sobre l'adaptació del projecte remés al planejament urbanístic d'aplicació, i els ajuntaments de Zarra i Teresa de Cofrentes han contestat en els mateixos termes indicats anteriorment.  
Vist que estan en l'expedient els pronunciaments de les distintes administracions, organismes o empreses de servici públic o de servicis d'interés general afectades, les al·legacions presentades per ciutadans particulars, així com les corresponents contestacions del sol·licitant.  
Vist que per la Resolució de la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport, de data 3 d'abril de 2007, s'ha atorgat autorització administrativa, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública per a la construcció de la línia elèctrica aèria d'alta tensió a 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora.  
Vist que, amb data 15 de desembre de 2007, s'emet un informe de l'alcalde de Zarra, en el qual s'indica la pretensió de promoure la modificació del traçat de la línia elèctrica entre els suports 33 i 35, ja que el traçat del projecte afecta unes infraestructures essencials per a potenciar l'interés turístic del municipi i afavorir el seu creixement.  
Vist que, a fi d'atendre l'esmentat requeriment de l'Ajuntament de Zarra, Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, va presentar amb data 8 de setembre de 2008, davant de la Direcció General d'Energia, una proposta de modificació del traçat de la línia elèctrica entre els suports 31 i 37, i sol·licitava l'autorització parcial d'este tram o variant per a la qual cosa aporta l'annex de modificació al projecte de línia aèria AT 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variant de Zarra.  
Vist que, mitjançant la Resolució de 14 de novembre 2008, la directora general de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge formula una resolució complementària de la Declaració d'Impacte Ambiental, en la qual estimant acceptable, des del punt de vista ambiental, l'execució del tram entre els suports 31 i 36 de la línea de 132 kV ST de Villanueva - ST Ayora, amb les condicions establides en l'apartat segon de l'esmentada resolució.  
Vist l'expedient amb referència ATLINE/2003/106/46 (annex de modificació al projecte de línia aèria AT 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variant de Zarra), incoat pel Servici Territorial d'Energia de la Conselleria d'Infraestructures i Transport a instàncies de Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, relatiu a la sol·licitud de 8 de setembre de 2008, d'autorització administrativa i aprovació del projecte per a la construcció de la línia elèctrica aèria d'alta tensió a 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variant de Zarra, al terme municipal de Zarra, província de València, a la qual s'adjuntava l'annex de modificació al projecte de línia aèria AT 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variant de Zarra firmat per l'enginyer tècnic elèctric César Gil Orleans i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Aragó amb data 18 de març de 2008.  
Atés que, en l'escrit citat de 8 de setembre de 2008, l'empresa promotora manifesta expressament que ha arribat a un acord amb tots els propietaris de les finques afectades pel traçat modificat.  
Vist que, de conformitat amb allò que s'ha establit pels articles 9 i 10 del Decret 88/2005, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, consta en l'expedient l'informe favorable de l'Ajuntament de Zarra, únic terme municipal afectat per la modificació de la línia (variant de Zarra).  
Atés que els canvis introduïts en la línia elèctrica no presenten un caràcter substancial i que estos han sigut introduïts per a atendre el requeriment de l'Ajuntament de Zarra.  
Atés que, segons manifesta l'empresa promotora en l'escrit de 8 de setembre de 2008, es disposa de la cessió del dret de pas o ús dels nous propietaris afectats.  
Atés que es complixen les condicions establides en l'article 9 del Decret 88/2005, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, pels quals no cal sotmetre de nou al tràmit d'informació pública la modificació del projecte objecte d'autorització (variant de Zarra).  
Vist que la finalitat que es perseguix amb la construcció d'esta instal·lació és evacuar l'energia produïda en els parcs eòlics Villanueva I, Villanueva II i Boria, tots estos pertanyents a la zona 10 del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana i reforçar el sistema elèctric.   
Vist que el projecte presenta un traçat plenament concretat, disposa, entre la seua documentació, dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.   
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient, ha informat favorablement amb data 14 de gener de 2009 a l'annex al projecte (variant de Zarra).  
Atés que el projecte inclou una definició i una concreció de les característiques tècniques i de traçat que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la línia elèctrica, i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a adoptar un traçat, amb independència de les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d'indemnitzar adequadament estes.  
Vist que d'acord amb el que establix l'article 3.3.c), l'article 21.7 i el 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, correspon a l'administració autonòmica les autoritzacions d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial, inclosa la connexió, si és el cas, amb la xarxa de transport o distribució, sense perjuí de les concessions i autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb les altres disposicions que resulten aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, el Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
Atés que esta Direcció General d'Energia és competent per a resoldre la present resolució de conformitat amb l'article 4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, autorització administrativa per a la construcció de la línia elèctrica aèria d'alta tensió a 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variant de Zarra, que discorre pel terme municipal de Zarra, a la província de València, i les característiques principals de la qual són les següents:  
- Origen de la línia-variant: suport 31  
- Fi de la línia: suport 37  
- Tensió nominal: 132 (1ª categoria).  
- Tipologia constructiva: aèria.  
- Freqüència: 50 Hz.  
- Nombre de circuits: un de 132 kV.  
- Conductors: Al-Ac, tipus LA-380, de 381.0 mm² de secció total.  
- Cables de terra: un compost, fibra òptica, tipus OPGW 69/36, de 105 mm² de secció.  
- Aïllament: constituït per aïlladors de vidre temperat, tipus U120BS  
- Suports: metàl·lics de gelosia, de perfils angulars totalment caragolats.  
- Presa de terra: d'elèctrode de difusió i d'anella difusora.   
- Nombre de suports: 7  
Terme municipal Núm. suport  
Zarra Del 31 al 37  
- Longitud total de la línia: 1.610 m.  
- Pressupost total de la línia: 1.656.483,97 €.  
De conformitat amb l'article 28.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, esta autorització s'atorga sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
Segon  
Aprovar l'annex de modificació al projecte de línia aèria AT 132 kV, ES PE Villanueva I - SE Ayora (variant de Zarra) firmat per l'enginyer tècnic elèctric Sr. César Gil Orleans i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Industrials d'Aragó amb data 18 de març de 2008, amb les condicions següents:  
1. Les obres hauran de realitzar-se d'acord amb el projecte presentat.  
2. El termini d'execució de l'obra serà de tres mesos a partir de l'ocupació real de les finques afectades. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del dit termini Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, podrà sol·licitar la seua ampliació per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General.  
3. El titular donarà compte de l'acabament de les obres al Servici Territorial d'Energia de València, a l'efecte d'autorització d'explotació, a la qual s'adjunta un certificat de direcció i final d'obra subscrit per tècnic facultatiu competent, en què s'acredita que és d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s'establix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l'autorització administrativa i al projecte d'execució aprovat.  
4. Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, haurà d'observar els preceptes, les mesures i les condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a esta infraestructura.  
Igualment, s'hauran de complir les condicionas mediambientals descrites en la Declaració d'Impacte Ambiental de 30 de novembre de 2005, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Territori i Habitatge i la Declaració Complementària de 14 de novembre de 2008.  
Tercer  
Publicar i notificar la present resolució, d'acord amb el que establix l'article 10 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i es comunica que la publicació d'esta es realitzarà igualment als efectes que determina l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l'anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s'haguera pogut realitzar.  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
València, 27 de gener de 2009.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.