Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5967, del 04-03-2009 (2009/2382)

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín SA para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variante de Zarra, en el término municipal de Zarra, en la provincia de Valencia y se aprueba el proyecto de ejecución. Expedientes números ATLINE/2003/295 y ATLINE/2006/103/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5967

Fecha DOGV
:   04-03-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/2382


Fecha del documento
:   27-01-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Zarra
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín SA para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variante de Zarra, en el término municipal de Zarra, en la provincia de Valencia y se aprueba el proyecto de ejecución. Expedientes números ATLINE/2003/295 y ATLINE/2006/103/46. [2009/2382]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/295 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía a instancia de Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin SA, con domicilio social en Alcobendas, Madrid, Parque Empresarial La Moraleja, av. de Europa nº 18, relativo a la solicitud de fecha 22 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de «línea aérea de evacuación zonas 10,11 y 12 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana», en los términos municipales de Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Ayora y Enguera, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero industrial Enrique Fernández Olea y visado por la demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 21 de octubre de 2002.  
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 281 de fecha 26.11.2003, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4638 de fecha 26.11.2003, el diario de prensa Las Provincias de fecha 25.11.2003 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los ayuntamientos afectados.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que, mediante resolución de 30 de noviembre de 2005, la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula declaración de impacto ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 10, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, incluido el sistema de evacuación eléctrica, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada declaración de impacto ambiental, que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica.  
Resultando que la modificación del proyecto inicial consiste en la variación del trazado y tipología de la línea, motivada por la necesidad de cumplir los requisitos medioambientales exigidos por la DIA.  
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfín SA presentó con fecha 13 de febrero de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia escrito solicitando autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de la «Línea aérea AT 132 KV, SE Villanueva I - SE Ayora», iniciando nuevo expediente con referencia ATLINE/2006/103/46.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2006/103/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, relativo a la solicitud de fecha 13 de febrero de 2006, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de «Línea aérea AT 132 KV, SE Villanueva I - SE Ayora», en los términos municipales de Jarafuel, Zarra, Teresa de Cofrentes y Ayora, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero técnico eléctrico Carlos Valiño Colás y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con fecha 25 de enero de 2006.  
Resultando que el citado proyecto fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 108 del día 8 de mayo de 2006, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 5260 del 17 de mayo de 2006, en el diario de prensa El Mundo del día 10 de mayo de 2006, y mediante exposición en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afectados, Jarafuel, Zarra, Teresa de Cofrentes y Ayora.   
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Valencia afectados por el proyecto modificado, Jarafuel, Zarra, Teresa de Cofrentes y Ayora, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, habiendo informado los ayuntamientos de Zarra y Teresa de Cofrentes en los siguientes términos:   
- Ayuntamiento de Zarra: manifiesta a través de escrito de alegaciones de fecha 20 de abril de 2006, su disconformidad con el proyecto, aportando razones de carácter ambiental. Con fecha 11 de mayo de 2006 y 7 de agosto de 2006 se manifiesta en contra del trazado de la línea sin aportar razones de carácter urbanístico que fundamenten su rechazo.  
- Ayuntamiento de Teresa de Cofrentes: manifiesta a través de un informe de alegaciones, en el que se propone la modificación del trazado de la línea para que, por un lado afecte a terrenos de propiedad municipal en lugar de propiedades particulares y por otro lado, se desvíe la línea hacia la orilla del río.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió asimismo separata del proyecto técnico modificado de la línea eléctrica proyectada a:  
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar  
Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras  
Telefónica de España SA.  
Conselleria de Territorio y Vivienda, DT Territorio y Vivienda, Servicio Forestal  
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras  
Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.  
Al objeto de que emitieran, el condicionado técnico procedente, resultando todos ellos favorables o condicionados aceptados por el solicitante, sin que en ningún caso se observe impedimento para la realización de la instalación objeto de autorización.   
Resultando, que se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo contestado los ayuntamientos de Zarra y Teresa de Cofrentes, en los mismos términos indicados anteriormente.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 3 de abril de 2007 se ha otorgado autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora.  
Resultando que con fecha 15 de diciembre de 2007 se emite informe del Alcalde de Zarra, en el que se indica la pretensión de promover la modificación del trazado de la línea eléctrica entre los apoyos 33 y 35, ya que el trazado del proyecto afecta a unas infraestructuras esenciales para potenciar el interés turístico del municipio y favorecer su crecimiento.  
Resultando que con objeto de atender al citado requerimiento del Ayuntamiento de Zarra, Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín SA presentó con fecha 8 de septiembre de 2008 ante la Dirección General de Energía, propuesta de modificación del trazado de la línea eléctrica entre los apoyos 31 y 37, solicitando la autorización parcial de este tramo o variante para lo cual aporta anexo de modificación al proyecto de línea aérea A.T. 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variante de Zarra.  
Resultando que, mediante resolución de 14 de noviembre 2008, la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda formula resolución complementaria de la Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental, la ejecución del tramo entre los apoyos 31 y 36 de la línea de 132 kV ST de Villanueva - ST Ayora, con las condiciones establecidas en el apartado segundo de la citada resolución.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/106/46 (anexo de modificación al proyecto de línea aérea AT 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variante de Zarra) incoado por el Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA, relativo a la solicitud de fecha 8 de septiembre de 2008, de autorización administrativa y aprobación de proyecto para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variante de Zarra, en el término municipal de Zarra, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba anexo de modificación al proyecto de línea aérea AT 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variante de Zarra firmado por el ingeniero técnico eléctrico César Gil Orleans y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con fecha 18 de marzo de 2008.  
Considerando que en el escrito citado de 8 de septiembre de 2008, la empresa promotora manifiesta expresamente que ha llegado a un acuerdo con todos los propietarios de las fincas afectadas por el trazado modificado.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por los artículos 9 y 10 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, consta en el expediente informe favorable del Ayuntamiento de Zarra, único término municipal afectado por la modificación de la línea (variante de Zarra).  
Considerando que los cambios introducidos en la línea eléctrica no presentan un carácter sustancial y que los mismos han sido introducidos para atender el requerimiento del Ayuntamiento de Zarra.  
Considerando que según manifiesta la empresa promotora en su escrito de 8 de septiembre de 2008, se cuenta con la cesión del derecho de paso o uso de los nuevos propietarios afectados.  
Considerando que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 9 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, por los cuales no es necesario someter de nuevo al trámite de información pública la modificación del proyecto objeto de autorización (variante de Zarra).  
Resultando que la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía producida en los parques eólicos Villanueva I, Villanueva II y Boria, todos ellos pertenecientes a la zona 10 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y reforzar el sistema eléctrico.   
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente con fecha 14 de enero de 2009 al anexo al proyecto (variante de Zarra).  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c), el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico corresponde a la administración Autonómica las autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al articulo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y al artículo 18 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
Otorgar a Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín, SA autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora, variante de Zarra, que discurre por el término municipal de Zarra en la provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
- Origen de la línea-variante: Apoyo 31  
- Fin de la línea: Apoyo 37  
- Tensión nominal: 132 (1ª categoría).  
- Tipología constructiva: aérea.  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Número de circuitos: uno de 132 KV  
- Conductores: Al-Ac, tipo LA-380, de 381.0 mm² de sección total.  
- Cables de tierra: uno compuesto, fibra óptica, tipo OPGW 69/36, de 105 mm² de sección.  
- Aislamiento: constituido por aisladores de vidrio templado, tipo U120BS  
- Apoyos: metálicos de celosía, de perfiles angulares totalmente atornillados.  
- Puesta a tierra: de electrodo de difusión y de anillo difusor.   
- Número de apoyos: 7  
Término Municipal Nº Apoyo  
Zarra 31 al 37  
- Longitud total de la línea: 1.610 m.  
- Presupuesto total de la línea: 1.656.483,97 €.  
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Segundo  
Aprobar el anexo de modificación al proyecto de línea aérea AT 132 kV, SE PE Villanueva I - SE Ayora (variante de Zarra) firmado por el ingeniero técnico eléctrico César Gil Orleans y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón con fecha 18 de marzo de 2008, con las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de tres meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín SA podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a los efectos de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y al proyecto de ejecución aprobado.  
4. Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe - Enerfín SA deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.  
Igualmente, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la declaración de impacto ambiental de fecha 30 de noviembre de 2005 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda y la Declaración Complementaria de fecha 14 de noviembre de 2008.  
Tercero  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 27 de enero de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.