Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 8893, del 28-08-2020 (2020/6799)

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per substitució, amb ampliació de potència, del transformador de potència existent denominat T-1 de 20MVA i relació 132/20 kV, per un nou transformador de potència recuperat, també denominat T-1, de 40 MVA i relació 132/20 kV, en les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora "ST Chiva" (132/20 kV), titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, situada al terme municipal de Chiva, província de València . [2020/6799]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8893

Data del DOGV
:   28-08-2020

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2020/6799


Data del document
:   11-06-2020

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per substitució, amb ampliació de potència, del transformador de potència existent denominat T-1 de 20MVA i relació 132/20 kV, per un nou transformador de potència recuperat, també denominat T-1, de 40 MVA i relació 132/20 kV, en les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora "ST Chiva" (132/20 kV), titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, situada al terme municipal de Chiva, província de València [expedient ATASCT/2016/1310/46]. [2020/6799]  
  
Antecedents de fet  
Amb data 3 de novembre de 2016, Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, a través de representant degudament acreditat, va presentar davant el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, imprés normalitzat sol·licitant:  
- Autorització administrativa prèvia per a la modificació per substitució, amb ampliació de potència, del transformador de potència existent denominat T-1 de 20MVA i relació 132/20 kV, per un nou transformador de potència recuperat, també denominat T-1, de 40 MVA i relació 132/20 kV, en les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora «ST Chiva» (132/20 kV), situada al terme municipal de Chiva, província de València, i  
- Autorització administrativa de construcció per a la instal·lació a construir (anteriorment denominada aprovació del projecte tècnic).  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquesta petició, s'acompanyava la documentació següent:  
- Projecte tècnic «Ampliació de potència per substitució de l'actual T-1 132/20 kV 20 MVA per un transformador nou 132/20 kV 40 MVA», de data 28 de setembre de 2016, per a l'execució de les instal·lacions citades, signat per persona tècnica titulada competent, acompanyat de declaració responsable d'aquesta, de data 2 de novembre de 2016;  
  
- Full resum de subestacions, centres de transformació i línies de transport i distribució d'energia elèctrica, de data 2 de novembre de 2016, signat per la persona tècnica competent projectista; i  
- Separata tècnica, per a l'obtenció dels condicionats tècnics de l'Ajuntament de Chiva.  
Amb data 7 de novembre de 2016, la interessada va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit instat. Posteriorment, després de requeriment, la interessada presentà, amb data 1 de juny de 2020, taxa complementària acompanyada de l'actualització del document pressuposat, en incloure en el citat document la unitat del transformador de potència recuperat i la seua valoració econòmica, el qual no constava fins a aqueix moment. No obstant això, en relació amb aquest requeriment, la interessada manifesta que s'hi ha emprat un transformador recuperat, emmagatzemat, i que, per tant, no suposa un cost per al projecte, i això amb independència del seu valor restant d'amortització, la retribució que puga reportar o la quantitat estimada que s'haja inclòs en el pla d'inversió anual com a aproximació.  
Posteriorment, la interessada, després de ser requerida pel servei territorial la presentació de la documentació ambiental per a la consulta i pronunciament de la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, sobre la necessitat d'avaluació d'impacte ambiental de la instal·lació projectada, presentà escrit de data 9 de maig de 2017, manifestant que la instal·lació objecte de la sol·licitud no està subjecta a avaluació ambiental; i va adjuntar, no obstant això, còpia de la sol·licitud de no-necessitat d'avaluació d'impacte ambiental presentada davant l'òrgan ambiental. En relació amb aquesta consulta, la interessada presentà, en data 14 de setembre de 2017, escrit (ref. 14/4396-BIV) de data 23 d'agost de 2017, del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, en el qual es conclou que el projecte considerat no constitueix un supòsit d'avaluació d'impacte ambiental.  
  
Consta en l'expedient declaració responsable del tècnic/a projectista competent, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte, segons estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud ha sigut tramitat amb l'expedient de referència ATASCT/2016/1310/46, incoat a l'efecte pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
  
Amb data 9 de juliol de 2019, es va publicar en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (núm. 129), la inscripció del canvi de denominació social «Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU» per la denominació «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU».  
En el mateix sentit, a data de la present, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, es troba inscrita en el Registre administratiu de distribuïdors amb el número de registre R1-001 (registre accessible des del lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats citades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
Les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica per a la qual se sol·licita la modificació per renovació del sistema de 20 kV, se situen en el pk 325 de l'A3, accés pel camí Vell del terme municipal de Chiva (València), concretament a l'interior de la subestació transformadora de distribució existent «ST Chiva 132/20 kV», amb coordenades geogràfiques UTM: X=699600 / I=4372000 / Z=252, titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Consten com a antecedent de la subestació, les autoritzacions següents:  
- Autorització d'enganxament definitiu de data 23 d'agost de 1978, emesa per la Delegació Provincial de València del Ministeri d'Indústria i Energia, de les instal·lacions autoritzades mitjançant Resolució de data 20 de juliol de 1977 [6.179/77];  
- Acta de Posada en marxa de data 17 de maig de 2002, emesa pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València [expedient ATASCT/2001/21]; i  
- Nova acta de posada en servei de part de la instal·lació elèctrica d'alta tensió de la xarxa de distribució actualment en explotació, de la «ST Chiva 132/20 kV», titularitat d'Iberdrola Distribució Elèctrica, SL Unipersonal, acolliment a la disposició transitòria tercera del Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió, emesa pel Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, en data 5 de gener de 2017.  
- Resolució de 2 de juny de 2020, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'acorda reclamar el coneixement i decisió corresponent al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València en el procediment relatiu a les autoritzacions administratives per a la modificació, per renovació, del sistema de 20 kV de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora «ST Chiva» (132/20 kV), titularitat d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, situada al terme municipal de Chiva, província de València [expedient ATASCT/2015/135/46], i s'atorguen autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la citada modificació.  
Per la qual cosa la subestació actualment disposa de les instal·lacions de distribució autoritzades següents:  
- Sistema convencional de 132 kV d'intempèrie de simple barra amb configuració en «H», compost per:  
 Dues (2) posicions de línia amb interruptor.  
 Dues (2) posicions de transformador (T1 i T2) sense interruptor.  
 Una (1) posició per a l'enllaç de barres amb interruptor.  
 Dues (2) mesures de tensió en barra sense interruptor, una en cada barra.  
- Sistema de 20 kV d'interior de simple barra amb cel·les basades en tecnologia d'aïllament i tall en SF6, format per dos mòduls amb les configuracions següents:  
- Mòdul 1, compost per:  
 Cinc (5) cel·les de línia amb interruptor.  
 Una (1) cel·la de transformador de potència (per al T1) amb interruptor.  
 Una (1) cel·la d'unió de barres sense interruptor.  
 Una (1) cel·la de transformador de serveis auxiliars (TSA-1) amb seccionador-fusibles.  
 Una (1) mesura de tensió en barra sense interruptor.  
- Mòdul 2, compost per:  
 Sis (6) cel·les de línia amb interruptor.  
 Una (1) cel·la de transformador de potència (per al T2) amb interruptor.  
 Una (1) cel·la de partició de barres amb interruptor.  
 Una (1) cel·la de transformador de serveis auxiliars (TSA-2) amb seccionador-fusibles.  
 Una (1) mesura de tensió en barra sense interruptor.  
La posició d'unió de barres esmentada conforma en conjunt amb la posició de partició, una única posició amb interruptor.  
Així com:  
- Dos (2) transformadors de serveis auxiliars (TSA-1 i TSA-2) d'intempèrie de 250 kVA i 22/0,4-0,23 kV, connectats cadascun a un dels mòduls.  
- En la transformació es disposa de:  
 Un transformador de potència (T1 - ZIT 0074.711) de tensió nominal 132/20 kV i 20 MVA, amb la seua corresponent reactància de posada a terra (TZ-1) de 500 A i 30 s.  
 Un transformador de potència (T2 - ABB 88.827) de tensió nominal 132/20 kV i 40 MVA, amb la seua corresponent reactància de posada a terra (TZ-2) de 500 A i 30 s.  
La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, durant el termini reglamentari en:  
  
- Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 28 de setembre de 2017 (DOGV 8137).  
D'acord amb la documentació que obra en l'expedient, no s'hi han presentat al·legacions.  
Conforme al procediment reglamentàriament establit, a fi que en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si pertocava, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, se'n va remetre separata referida a la corresponent part de la instal·lació, a les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general següents, els béns o els drets de les quals a càrrec seu puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
Ajuntament de Chiva. Obra en l'expedient notificació d'aqueix ajuntament, en la qual es transcriu la Resolució d'Alcaldia núm. 911/17, de data 13.09.2017, per la qual de conformitat amb l'informe de l'arquitecte tècnic municipal transcrit, es resol comunicar els condicionants següents:  
Ha d'imposar-se al promotor de l'obra, la condició d'obtenció de la llicència d'obres amb els condicionants que se li imposen, havent d'aconseguir l'autorització de l'òrgan competent en matèria d'energia i medi ambient; i el contractista ha d'aplicar les mesures de seguretat contingudes en l'art. 118 de les normes subsidiàries de Chiva, aprovades definitivament el 27.09.1983, sobre mesures durant l'execució de les obres, i les contemplades en l'estudi de seguretat i salut del projecte.  
  
Remés l'escrit a la interessada, i després de reiteració, aquesta presenta la conformitat amb l'informe esmentat.  
Consta en l'expedient escrit (ref. 14/1408-OGX), de data 23 d'agost de 2017, del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, en el qual es conclou que el «projecte de reforma de la subestació elèctrica per a la substitució del transformador existent en la posició T-1 de 132/20 kV i 20 MVA de potència, per un altre d'igual relació de transformació i 40 MVA de potència», de conformitat amb els criteris establits en L'informe sobre projectes de reforma en subestacions, de data 22 d'agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, al qual ens remetem per precisió i per a evitar reproduccions innecessàries (accessible en el web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació Ambiental - Avaluació d'Impacte Ambiental (Tramitació NO telemàtica) - Procediment de tramitació i aprovació de projectes), no constitueix un supòsit d'avaluació ambiental.  
La modificació per renovació plantejada en el projecte tècnic presentat de la «ST Chiva» relativa a la present resolució té per objecte, en síntesi:  
- desmuntatge del transformador de potència (denominat T-1), de 20 MVA i relació 132/20 kV, fabricat per GEE i amb número de sèrie: 6483.711. El citat transformador serà destinat a la ST CH COFRENTS, on s'ha projectat la seua instal·lació, sempre que supere els assajos elèctrics i de composició d'oli necessaris per a comprovar les seues òptimes condicions de funcionament, sent objecte de l'expedient en tramitació ATASCT/2018/109/46,  
- instal·lació d'un nou transformador de potència recuperat, que també passarà a denominar-se T-1, de relació de transformació 132/20 kV i 40 MVA de potència, en la posició i bancada que ocupava l'anterior T-1, fins i tot adequació de la bancada, terres i nou cablejat. Aquest transformador recuperat té número de sèrie 100829, fabricat per INCOESA l'any 1991.  
No es contempla cap modificació en la resta d'instal·lacions.  
  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i a avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, ve determinada per la política de millora contínua de la qualitat del servei, l'operativitat del sistema de distribució elèctrica i, en particular, pel compromís de millora de les condicions de seguretat d'operació d'I-DE Xarxes Elèctrica Intel·ligents, SAU, permetent a més augmentar la potència nominal de la subestació.  
Ha de considerar-se que la modificació sol·licitada no genera incidències negatives en el sistema, ja que es tracta una modificació per renovació, duta a terme al parc de distribució, existent i en servei, de la «ST Chiva».  
A l'efecte de la seua justificació ha d'indicar-se que la renovació del sistema de 20 kV de la subestació de transformació «ST Chiva», objecte de la present resolució, ha sigut prevista en els plans d'inversió anyals i triennals presentats per la llavors denominada Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU, concretament:  
 En el Pla d'inversió anual 2017 i triennal 2017-2019, informats favorablement per aquesta direcció general, es va recollir el projecte «CHIVA ST. Substitució de TRAFO» de la subestació «ST Chiva», com a inversió prevista per al 2017, codi d'obra 554379553, i inversió bruta de 284.871,83 ?. Ha d'assenyalar-se que consta Resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, de 30 de desembre de 2016, aprovant la quantia màxima del pla d'inversions de la xarxa de distribució per a l'any 2017 a Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU.  
Consta en l'expedient informe favorable del Servei Territorial d'Indústria i Energia de València i proposta de resolució de la Subdirecció General d'Energia i Mines, adscrita a aquest departament.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte seu radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat.  
  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 12 del Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment.  
D'acord amb l'article 38.1 de la Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric; l'article 37 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre; i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'administració per als qui estiguen exercint l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (conforme a la nova terminologia introduïda per la citada Llei 24/2013).  
  
De conformitat amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'estableix que serà objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada, qualsevol modificació de les característiques d'un projecte consignat en l'annex I o en l'annex II, diferents de les modificacions descrites en l'article 7.1.c ja autoritzats, executat o en procés d'execució, valorades per l'òrgan ambiental competent, quan tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, conforme als criteris de valoració definits en el citat article 7.2.c.  
  
D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1.955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia per a la modificació per substitució, amb ampliació de potència, del transformador de potència existent denominat T-1 de 20MVA i relació 132/20 kV, per un nou transformador de potència recuperat, també denominat T-1, de 40 MVA i relació 132/20 kV, en les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora «ST Chiva» (132/20 kV), situada al terme municipal de Chiva, província de València, amb les característiques principals següents que es relacionen a continuació:  
  
Desmuntatge del transformador de potència existent (denominat T-1), de 20 MVA i relació 132/20 kV, fabricat per GEE amb número de sèrie: 6483.711.  
Instal·lació d'un (1) transformador de potència recuperat, denominat T-1, amb:  
- Número de sèrie: 100829,  
- Fabricant: INCOESA,  
- Any de fabricació: 1991,  
- En bany d'oli,  
- Potència nominal: 40 MVA (ONAN/ONAF),  
- Relació de transformació: 132/20 kV, proveït de canviador de preses en càrrega en la banda d'alta tensió (tensions 132 kV ±10 % en 19 posicions (±9 escalons) / 20 kV),  
- Freqüència 50 Hz,  
- i grup de connexió YNd11 (D2),  
en la posició i bancada que ocupava el transformador T-1 retirat, fins i tot adequació de la bancada i sistema de terres a les necessitats del nou T-1 i connexions amb nou cablejat, mantenint la reactància trifàsica (TZ-1) de posada a terra existent de 500 A i 30 s.  
El pressupost total del projecte de la instal·lació objecte de la present autorització és de dos-cents huitanta-quatre mil huit-cents setanta-un euros amb huitanta-tres cèntims (284.871,83 euros).  
Als efectes retributius que puguen correspondre ha d'indicar-se, com ha quedat reflectit en la part d'Antecedents de fet de la present resolució que en el Pla d'Inversió Anual 2017 i pluriennal 2017-2019, informats favorablement per aquesta direcció general, es va recollir la substitució del transformador T-1 de la subestació «ST Chiva», com a inversió prevista per al 2017, codi d'obra 970250496, i inversió bruta de 284.871,83 ?.  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització, o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament, podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció de la instal·lació autoritzada en el punt primer d'aquesta resolució, segons el projecte tècnic d'execució presentat, redactat per persona tècnica titulada competent, acompanyat de la seua declaració responsable, de data 2 de novembre de 2016, habilitant I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, per a la construcció de la instal·lació interessada, complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les condicions següents:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionants tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, afectades per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel seu titular. En cas que fos necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general l'aprovació corresponent.  
2. La instal·lació a executar complirà el que s'estableix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de nou (9) mesos des de l'endemà de la notificació. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se'n una ampliació concreta, mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a l'efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
4. El titular de la present resolució estarà obligat de comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat de complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjudici del previst en l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta direcció general o del Servei Territorial d'Indústria i Energia, podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes, en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en el termini màxim de deu dies hàbils, ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria i Energia de València, a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'acompanyarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, acreditant que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques, i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable, segon l'indicat en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
8. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de deu (10) dies, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de València ho comunicarà a aquesta direcció general.  
9. Aquesta direcció general, previ tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present aprovació en qualsevol moment en què observe l'incompliment, o davant la inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
Tercer  
Ordenar:  
- la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificació de la present resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, i les que han emés, o haurien d'haver emés, condicionat tècnic al projecte d'execució.  
  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta conselleria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 11 de juny de 2020.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Maria Empar Martínez Bonafé.