Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4379, del 15-11-2002 (2002/12672)

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Innovación y Competitividad, por la que se otorga autorización administrativa previa a Eléctrica de Guadassuar, Sociedad Cooperativa Valenciana, para la construcción de una línea eléctrica de distribución subterránea a 20 kV, dentro del término municipal de Guadassuar (Valencia), con origen en el centro de entrega de energía y medida ubicado en la c/Isabel Peñalva, s/n y final en el centro de transformación en proyecto en la c/ Canónigo Barberá, s/n, con entrada y salida en varios centros de transformación en proyecto, y se aprueba su proyecto de ejecución.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4379

Fecha DOGV
:   15-11-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/12803


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Energía

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2002, de la Dirección General de Industria y Energía de la Conselleria de Innovación y Competitividad, por la que se otorga autorización administrativa previa a Eléctrica de Guadassuar, Sociedad Cooperativa Valenciana, para la construcción de una línea eléctrica de distribución subterránea a 20 kV, dentro del término municipal de Guadassuar (Valencia), con origen en el centro de entrega de energía y medida ubicado en la c/Isabel Peñalva, s/n y final en el centro de transformación en proyecto en la c/ Canónigo Barberá, s/n, con entrada y salida en varios centros de transformación en proyecto, y se aprueba su proyecto de ejecución. [2002/12201]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Eléctrica de Guadassuar, Sociedad Cooperativa Valenciana relativo a la solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de una línea eléctrica subterránea a 20 kV, en el término municipal de Guadassuar en la provincia de Valencia.
  
Resultando que en el periodo de información pública establecido por el artículo 9 del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre normas para otorgamiento de autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU ha presentado alegaciones manifestando, en síntesis, que:
  
- La instalación para la que se solicita autorización administrativa pretende alimentar la unidad de ejecución para la que el Ayuntamiento de Guadassuar aprobó el proyecto de urbanización SUBLE PPR2 ARR2 UFR2, terrenos sobre los cuales Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU tiene una línea aérea de media tensión cuyo desvío, por la incompatibilidad de ésta con el proyecto de urbanización, es necesario se ejecute antes de otorgar la autorización solicitada por Eléctrica de Guadassuar, SCV, pues dicho desvío puede asimismo que devenga incompatible con la solicitud planteada.
  
- Dispone de instalaciones en la zona donde se pretende implantar las instalaciones objeto de autorización administrativa, por lo que su autorización originaría una duplicidad de instalaciones que originaría una energía más cara y perjuicios para el medio ambiente, el urbanismo, la operación de la red y la calidad del servicio eléctrico.
  
- El peticionario pretende con su solicitud ampliar su red de distribución incorporando a ella cinco nuevos centros de transformación, uno de ellos de 800 kVA, con lo que el crecimiento vegetativo señalado por la disposición transitoria undécima de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, quedaría ampliamente superado, vulnerando la citada norma.
  
Y solicitando no sea concedida la autorización administrativa para la construcción de la instalación de distribución citada a Eléctrica de Guadassuar, Sociedad Cooperativa Valenciana.
  
Resultando que estas alegaciones han sido contestadas por el peticionario de acuerdo con el artículo 10.1 del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre.
  
Resultando que Eléctrica de Guadassuar, Sociedad Cooperativa Valenciana está inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados por Resolución de fecha 19 de noviembre de 2001 de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía.
  
Resultando que con fecha 14 de mayo de 2002 tuvo entrada en el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia escrito del MI Ayuntamiento de Guadassuar remitiendo informe del técnico municipal en el que se especifica que la instalación a que se refiere la presente resolución está conforme con el Plan General del citado municipio.
  
Resultando que con fechas 18 de febrero y 10 de junio de 2002 el órgano instructor del expediente ha informado favorablemente la solicitud de autorización administrativa y de aprobación de proyecto.
  
Resultando que el peticionario ha acreditado el cumplimiento de los requisitos relacionados en el artículo 40.1 de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Resultando que la solicitud de autorización indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Considerando que el porcentaje de crecimiento vegetativo señalado en la disposición transitoria undécima de la Ley 54/1997 se refiere a consumo, es decir, a energía eléctrica, y no a potencia instalada, y que en caso de superarse los límites establecidos reglamentariamente, salvo que se autoricen incrementos superiores de acuerdo con el anexo I del Real Decreto 1.483/2001, de 27 de diciembre, o norma que le sustituya, la cuantía de la energía que exceda de los límites de crecimiento vegetativo se deberá adquirir como sujeto cualificado, ya sea directamente en el mercado organizado de producción como agente de mercado o bien a través de una empresa comercializadora.
  
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado la finalidad de la instalación es mejorar y ampliar la red subterránea de media tensión de distribución de energía eléctrica para suministrar un servicio eléctrico regular, considerando las previsiones de expansión de la demanda.
  
Considerando que la Ley 54/1997 reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia.
  
Considerando que el artículo 40.2 de la Ley 54/1997 establece que las autorizaciones administrativas en ningún caso se entenderán concedidas en régimen de monopolio ni otorgarán derechos exclusivos.
  
Considerando que la disposición transitoria undécima del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, dispone que los expedientes sobre las materias reguladas por él e iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, se tramitarán hasta su resolución conforme a la normativa anterior.
  
Considerando que de acuerdo con los artículos 10.2 y 14 del Decreto 2.617/1966, la competencia para resolver corresponde a la Dirección General de Industria y Energía.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Otorgar autorización administrativa previa a Eléctrica de Guadassuar, Sociedad Cooperativa Valenciana para la construcción de la línea de distribución eléctrica subterránea, cuyas características principales son las siguientes:
  
- Situación: Guadassuar (Valencia).
  
- Origen: en el centro de entrega de energía y medida ubicado en la c/Isabel Peñalva, s/n.
  
- Final: En el centro de transformación en proyecto en c/ Canónigo Barberá, s/n. La línea entre el origen y el final tendrá entrada y salida en tres centros de transformación en proyecto a ubicar en la avda. de la Concordia, s/n, en la plaza Algemesí, s/n y en la plaza de la Ermita, s/n.
  
- Tensión nominal: 20 kV.
  
- Número de circuitos: 1.
  
- Número de conductores: 3.
  
- Potencia a transportar: 11.085 kW.
  
- Longitud total: 2.364 metros.
  
- Conductores: tres unipolares, DHV 12/20 kV 1\*240 mm2 Al, aislamiento etileno-propileno con cubierta exterior de PVC.
  
- Presupuesto: 202.494,36 euros.
  
De conformidad con el artículo 40.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 12 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo a Eléctrica de Guadassuar, Sociedad Cooperativa Valenciana podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Industria y Energía.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. Eléctrica de Guadassuar, Sociedad Cooperativa Valenciana deberá ajustar sus instalaciones para el correcto cumplimiento de las disposiciones de seguridad industrial que les sean de aplicación y observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Innovación y Competitividad en el plazo de un mes, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.