Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 6283, del 07-06-2010 (2010/6122)

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat «Antena de subministrament de gas natural als termes municipals d'Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni i les seues instal·lacions auxiliars, al terme municipal de Llocnou de Sant Jeroni, a la província de València». Expedient número CBREDE 2008/13/46.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   6283

Data del DOGV
:   07-06-2010

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2010/6122


Data del document
:   11-03-2010

Organisme emissor
:   Conselleria d'Infraestructures i Transport

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2010, de la Direcció General d'Energia, per la qual s'atorga a Gas Natural Cegas, SA, l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat «Antena de subministrament de gas natural als termes municipals d'Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni i les seues instal·lacions auxiliars, al terme municipal de Llocnou de Sant Jeroni, a la província de València». Expedient número CBREDE 2008/13/46. [2010/6122]  
Vist l'expedient amb referència CBREDE 2008/13/46, incoat pel Servici Territorial d'Energia de València, a instàncies de Gas Natural Distribución, SDG, SA, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer Gravador Esteve, 14, 46978 València, relatiu a la sol·licitud de 19 de febrer de 2008, sobre l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat «Antena de subministrament de gas natural als termes municipals d'Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni i les seues instal·lacions auxiliars, al terme municipal de Llocnou de Sant Jeroni, província de València».  
Consta en l'expedient l'exemplar del projecte d'execució firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent d'11 d'abril de 2008.  
Vist que, per la Resolució de la Direcció General d'Energia de 23 de juny de 2008, es procedix a realitzar el canvi de titularitat de les instal·lacions de distribució de gas natural autoritzades en l'àmbit de les competències de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat a nom de Gas Natural Distribución, SDG, SA, a favor de Gas Natural Cegas, SA, entre les quals figura la instal·lació que se sol·licita en l'expedient de referència.  
Vist que consten com a antecedents les resolucions d'esta Direcció General d'Energia de 24 de març de 2006 i de 12 de novembre de 2007, per mitjà de les quals s'atorga a Gas Natural Distribución, SDG, SA, l'autorització administrativa per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat «Villalonga-Gandia-Oliva i les seues instal·lacions auxiliars, a diferents termes municipals, entre estos Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni, a la província de València», s'aprova el projecte d'execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública.  
Vist que consta en l'expedient la consulta al Servici d'Avaluació d'Impacte Ambiental de la Conselleria de Territori i Habitatge per part de l'empresa peticionària, i en esta s'indica que el projecte no està subjecte a tràmit d'avaluació ambiental, a causa de les seues característiques i del traçat, no necessita la declaració d'impacte ambiental.  
Vist que realitzada la informació pública a què es fa referència en la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, en el Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural, per mitjà d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de València de 10 de febrer de 2009, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 10 de febrer de 2009 i en els diaris de premsa Levante i Las Provincias del dia 13 de febrer de 2009.  
No consta en l'expedient la presentació d'al·legacions a la sol·licitud realitzada.  
Vist que, de conformitat amb la sol·licitud efectuada segons el que establix el Reial Decret 1434/2002, s'ha remés a l'Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni, l'únic afectat pel traçat del gasoducte, la separata del projecte presentat, i s'ha sol·licitat l'informe pel qual es dóna la conformitat o l'oposició a l'autorització sol·licitada i, si és el cas, les condicions tècniques procedent, així com sobre l'adaptació d'este al planejament urbanístic que siga d'aplicació, d'acord amb el que disposa l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat.  
No consta en l'expedient la contestació a l'informe sol·licitat, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d'Energia.  
Vist que Gas Natural Cegas, SA, es troba inscrita definitivament en la Secció Primera del Registre Administratiu de Distribuïdors, Comercialitzadors i Consumidors Qualificats, amb àmbit d'actuació nacional.  
Vist que, d'acord amb la sol·licitud i la documentació presentada, la finalitat que es perseguix amb la construcció d'esta instal·lació és dotar d'infraestructura gasista, com a energia alternativa, facilitar el desenvolupament industrial, la diversificació energètica i la millora en el subministrament per a esta zona geogràfica.  
Vist que el Servici Territorial d'Energia de València, encarregat de la instrucció de l'expedient de sol·licitud, ha informat favorablement esta.  
Atés que l'article 75.2 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, establix que les autoritzacions a què es referix el present títol seran atorgades, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables, i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.   
Atés que s'han complit els tràmits establits en el títol IV del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural.  
Atés que la Direcció General d'Energia és competent per a la resolució del present expedient, d'acord amb el que disposa l'article 18 del Decret 117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Infraestructures i Transport.  
Esta Direcció General d'Energia resol:  
Primer  
Atorgar l'autorització administrativa a l'empresa Gas Natural Cegas, SA, per a la construcció de les instal·lacions corresponents al gasoducte de gas natural denominat «Antena de subministrament de gas natural als termes municipals d'Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni i les seues instal·lacions auxiliars, al terme municipal de Llocnou de Sant Jeroni, província de València».  
La present autorització estarà sotmesa a les condicions que s'indiquen a continuació:  
1. El titular de la instal·lació constituirà en el termini d'un mes una garantia per valor de 719,18 euros, import del dos per cent del pressupost de les instal·lacions afectades que figuren en la present resolució, per a garantir el compliment de les seues obligacions, de conformitat amb el que assenyala l'article 82 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, regulador de les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions de gas natural. La mencionada fiança es constituirà en la Tresoreria del Servici Territorial de València de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de conformitat amb l'Orde de 14 de febrer de 1986 i l'Orde de 16 de desembre de 1996 de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es regula el procediment de constitució i devolució de fiances.  
La fiança serà tornada al titular de la present autorització, després de la seua sol·licitud prèvia, una vegada que el Servici Territorial d'Energia de València formalitze l'acta de posada en marxa de les instal·lacions a què es referix la present resolució i l'interessat justifique el compliment de les obligacions derivades d'esta autorització.  
2. La companyia Gas Natural Cegas, SA, complirà estrictament les obligacions que s'assenyalen en l'article 74 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs. En especial, estarà obligada a procedir a l'ampliació de les instal·lacions de distribució i facilitar les connexions en l'àmbit geogràfic de la seua autorització, en condicions d'igualtat quan així siga necessari per a atendre noves demandes de subministrament de gas, sense perjuí del que siga de l'aplicació del règim reglamentàriament establit per a les connexions.  
3. El titular de la present autorització disfrutarà, com a distribuïdor, dels drets que assenyala l'article 75 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs.  
4. La present autorització en cap cas es concedirà amb drets exclusius d'ús, tal com indica l'article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, modificat per l'article vint-i-huit del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.  
5. La present autorització s'entén sense perjuí i independentment de les concessions, les llicències, els permisos o les autoritzacions de competència municipal, provincial, autonòmica, estatal o d'este o altres organismes i entitats que siguen necessàries per a la realització de les instal·lacions, d'acord amb la corresponent legislació sectorial o amb altres disposicions que siguen aplicables i, en especial, les relatives a l'ordenació del territori i del medi ambient, tot això segons el que disposa l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, modificat per l'article vint-i-huit del Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per a l'impuls de la productivitat i per a la millora de la contractació pública.  
6. La present autorització s'atorga sense perjuí de tercers i es deixen fora de perill els drets particulars.  
7. Serà causa de revocació de la present autorització:  
- L'incompliment de la constitució del depòsit de garantia en la forma i en el termini assenyalat en les presents condicions.  
- L'incompliment de les condicions expressades, la variació substancial de les característiques descrites en la documentació presentada i que ha determinat el seu atorgament o una altra causa excepcional que ho justifique.  
Segon  
Aprovar el projecte d'execució del gasoducte denominat «Antena de subministrament de gas natural als termes municipals d'Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni», firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent d'11 d'abril de 2008, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació i se'l sotmet a les condicions que igualment s'indiquen:  
- Tipus de gas: gas natural.  
- Punt de connexió:  
Amb el gasoducte Villalonga-Gandia-Oliva que disposa d'autorització administrativa de la Direcció General d'Energia de 24 de març de 2006 i de 12 de novembre de 2007, rang de pressió APA(1), i que està situat a 15,5 m del vèrtex V-134 de l'esmentat gasoducte.  
- Traçat:  
Des del punt de connexió referit i per mitjà d'una «Te» de presa en càrrega i vàlvula de seccionament, la conducció seguix en tota la longitud, al terme municipal de Llocnou de Sant Jeroni, pel camí de la Granja, fins a arribar al cementeri municipal en la part sud, on finalitza en l'armari de regulació i mesurament (ARM).  
- Canonades:  
En tot el tram la canonada és d'acer al carboni de 4" de diàmetre, especificació API 5L, qualitat grau B, grossària 3,60 mm, a una pressió d'APA(1), i longitud de 40 m. L'entrada a l'ARM es realitza amb canonada de 2'' i l'eixida d'este amb canonada de 6'', i les longituds respectives són de 10 m i 10 m.  
Longitud total, 60 m.  
En condicions normals d'instal·lació de la conducció, les canonades discorren a una profunditat mínima de 1,00 m sobre la seua generatriu superior.  
- Armari de regulació i mesurament AR-05 (ARM).  
Està situat al final del traçat indicat, amb un rang de pressió APA/MPA(1), i el cabal nominal és de 1.000 m³(n)/h, amb una pressió d'entrada màxima de 16 bar i d'eixida de 4 bar, i es disposa de vàlvules a l'entrada i a l'eixida de 2'' i 6'' de diàmetre, respectivament.  
- Instal·lacions auxiliars:  
· Protecció catòdica, es considera suficient l'existent del gasoducte a què està connectat.  
· Sistema de comunicació i telecontrol, a través d'un cable de telecomunicacions dielèctric de fibres òptiques, instal·lat en conducte de polietilé.  
· Les instal·lacions elèctriques seran les necessàries en cada moment per al funcionament correcte del sistema i compliment de la legislació específica d'aplicació.   
- Pressupost: 35.959,00 euros.  
Les condicions a què està sotmesa la mencionada aprovació són les següents:  
1ª. Les obres s'hauran de realitzar d'acord amb el projecte presentat, amb les variacions que, si és el cas, se sol·liciten i s'autoritzen.  
2ª. El titular de l'esmentada instal·lació donarà compte de la terminació de les obres al Servici Territorial de València, a l'efecte de reconeixement, amb presentació de l'oportú certificat de direcció, subscrit pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.  
3ª. El titular de la instal·lació notificarà per escrit al Servici Territorial d'Energia de València el començament dels treballs per a efectuar les inspeccions d'estos, si és considera convenient.  
4ª. L'administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment que s'observe l'incompliment de les condicions imposades per esta. En estos supòsits, l'administració, després de l'oportú expedient previ, acordarà l'anul·lació de l'autorització amb totes les conseqüències d'orde administratiu i civil que se'n deriven, segons les disposicions legals vigents.  
5ª. El titular de la instal·lació haurà de tindre en compte en l'execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats.  
6ª. El termini d'execució de les obres serà de 4 mesos a partir de la notificació de la present resolució. No obstant això, amb anterioritat a l'acabament del mencionat termini, Gas Natural Cegas, SA, podrà sol·licitar una ampliació d'este per mitjà de sol·licitud motivada davant d'esta Direcció General d'Energia.  
La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra la qual es podrà interposar recurs d'alçada davant del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transport en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que establix l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
(1) APA: 4 bar < P = 16 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
València, 11 de març de 2010.- El director general d'Energia: Antonio Cejalvo Lapeña.