Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4815, del 09-08-2004 (2004/8244)

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2004, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa Unión Fenosa Generación, SA, la autorización ambiental integrada para la instalación de una central de producción de energía eléctrica de ciclo combinado de 1200 mw en el término municipal de Sagunto (Valencia).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4815

Fecha DOGV
:   09-08-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - E) MEDIO AMBIENTE

Número del documento
:   2004/8244


Fecha del documento
:   22-07-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Corrección de errores

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * Sagunto
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2004, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa Unión Fenosa Generación, SA, la autorización ambiental integrada para la instalación de una central de producción de energía eléctrica de ciclo combinado de 1200 mw en el término municipal de Sagunto (Valencia). [2004/X8244]
  
Vistos los documentos obrantes en el expediente 19/03 IPPC, instruido a instancia de la empresa Unión Fenosa Generación, SA, con el fin de obtener la autorización ambiental integrada para la instalación de una central de producción de energía eléctrica de ciclo combinado de 0498 PI se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Con fecha 14 de julio de 2003, José Luis Zapata Pinar en representación de la empresa Unión Fenosa Generación, SA, con CIF A-82059833 y domicilio social en av. de San Luis nº 77 de Madrid, presenta en la Conselleria de Territorio y Vivienda, solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la instalación de una central de producción de energía eléctrica de ciclo combinado, que pretende ubicarse en los terrenos del Polígono Industrial del Puerto (Polígono Químico), en Sagunto (Valencia), que se detalla en el anexo I.
  
Segundo. Previamente al inicio del trámite del procedimiento para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, se realizan las siguientes actuaciones:
  
Con fecha 13 de diciembre de 2000, el promotor, Unión Fenosa Generación, SA, remite a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, documentación para iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de competencia estatal.
  
Por otra parte, la instalación se encuentra sometida a autorización administrativa previa, según lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
En relación con estos trámites, con fecha 10 de octubre de 2001, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración de utilidad pública, así como su estudio de impacto ambiental, para la construcción de una central de producción de energía eléctrica de ciclo combinado, en el término municipal de Sagunto (Valencia).
  
Con fecha 19 de febrero de 2003 el Servicio de Calidad de Aguas remite al Servicio de Programación y Comunicación Ambiental, el proyecto presentado por Unión Fenosa Generación, SA,para obtener la autorización de vertido al mar de la futura central de ciclo combinado, por tratarse de una actividad afectada por la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, informando que la documentación presentada para la autorización de vertido al mar cumplimenta suficientemente lo que se indica en la legislación aplicable.
  
Con fecha 11 de abril de 2003 se recibe documentación del Ministerio de Medio Ambiente, consistente en un ejemplar del estudio de impacto ambiental, adendas y el resumen del resultado de la información pública.
  
Con fecha 6 de mayo de 2003 el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia emite resolución por la que se autoriza a Unión Fenosa Generación, SA, a ocupar en régimen de concesión administrativa, y bajo una serie de condiciones determinadas, una parcela en la ampliación del Puerto de Sagunto, de superficie aproximada 5.390 m2, por un plazo de 30 años, y con destino a la instalación de las conducciones de captación y vertido (BOE 02.06.2003).
  
Tercero. Con fecha 17 de julio de 2003 se solicita la emisión de informe de suficiencia e idoneidad de la documentación a los Servicios de Contaminación Atmosférica y Acústica y Gestión de Residuos, de la Dirección General de Calidad Ambiental.
  
Cuarto. Con fecha 16 de septiembre de 2003 tiene entrada el informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Sagunto, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 16/2002, indicando respecto de la actividad de central térmica, a ubicar en el denominado por el PGOU-92 como Polígono Químico, que el uso globalmente considerado es compatible urbanísticamente con las previsiones del planeamiento, aunque a los efectos de determinar la compatibilidad del proyecto, es preciso que se aporte copia del mismo para que el Ayuntamiento se pronuncie.
  
Quinto. Con fecha 15 de octubre de 2003 se somete a información pública el expediente de referencia, durante un período de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2002, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 4.608), y constando en el expediente los certificados de las informaciones públicas practicadas en el Ayuntamiento de Sagunto.
  
Durante el mismo se presentan en esta Conselleria y en el Ayuntamiento de Sagunto 1.242 alegaciones a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada, por parte de:
  
- Ayuntamiento de Sagunto.
  
- Agrupación municipal PSPV-PSOE de Sagunto.
  
- Acció Ecologista Agró del Camp de Morvedre.
  
- Unió Intercomarcal CCOO Camp de Morvedre i Alt Palància.
  
- Grup d'Amics de la Natura de Cocentaina.
  
- Esquerra Unida del País Valencià.
  
- Ayuntamiento de Puçol.
  
- Portavoz del Grupo Municipal Segregacionista del Ayuntamiento de Sagunto.
  
- Asociación Vecinal Iniciativa Porteña,y el resto por particulares.
  
Los principales puntos sobre los que se ha incidido en las alegaciones presentadas son:
  
- No se tiene en cuenta el efecto aditivo de otras instalaciones.
  
- Proximidad a la población y no se tienen en cuenta los efectos sobre la salud de las personas.
  
- Próxima a la Marjal dels Moros (LIC y ZEPA).
  
- Impacto visual negativo.
  
- No se estudia ni evalúa el impacto de las líneas de conexión eléctrica para la distribución de energía.
  
- Proximidad al poblado del Grau Vell y no se evalúa el impacto.
  
- Altura de chimeneas no adecuada para una mayor dispersión de contaminantes.
  
- Debe garantizarse la compatibilidad con el protocolo de Kioto.
  
- El estudio de contaminación atmosférica realizado utiliza valores de contaminantes y datos meteorológicos que no se ajustan a la realidad de la situación de la planta.
  
- No se presentan los efectos a largo plazo y acumulativos de la contaminación atmosférica.
  
- No se debe permitir que se utilice gasoil.
  
- No se ha incluido una valoración sobre el nivel de aceptación de la población potencialmente afectada como impacto socio-económico de la instalación.
  
- No se utilizan las MTD's disponibles, porque no se contemplan la instalación de sistemas y equipos reductores para disminuir al máximo posible la emisión de contaminantes.
  
- La altura de 65 m para las chimeneas del ciclo combinado es menor que la chimenea de 84 m del horno existente en la zona para la fabricación de vidrio, con lo que no es la más adecuada para la dispersión de contaminantes.
  
- Se reclama que la Generalitat facilite la creación de un centro municipal para el control y análisis de la contaminación atmosférica.
  
- Debe exigirse al promotor de la central el compromiso de plantación periódica de especies vegetales.
  
- Debe garantizarse que en horario nocturno, el ruido al límite de la parcela no supere los 55 dB(A).
  
- Debería contemplarse la posibilidad de reducir la potencia eléctrica de funcionamiento de la central, hasta límites compatibles con un cambio en la evolución del entorno.
  
- Se debe incidir en el estudio de contaminantes secundarios (entre ellos el ozono).
  
- Se debe dotar a la central de una red automática de control de contaminación atmosférica en las proximidades.
  
- Se producirán efectos importantes sobre el medio marino como consecuencia del choque térmico.
  
- La empresa debe destinar los excedentes de agua de su proceso a la Marjal dels Moros para mantener el nivel hídrico de la misma.
  
- La central emitirá óxidos de nitrógeno, sobretodo durante los días de funcionamiento con gasoil.
  
Todas las alegaciones han sido remitidas a cada uno de los organismos que deben pronunciarse durante la tramitación para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 16/2002.
  
Sexto. Según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 16/2002, se solicita informe a los siguientes organismos:
  
a) Área de Planificación y Ordenación del Territorio, con fecha 8 de enero de 2004, emite un primer informe en relación con la posible afección territorial de los vertidos a las vigentes zonas LIC ó ZEPA, en el que indica que no existe afección territorial directa de los vertidos a dichas zonas y que no existe posibilidad de afección indirecta a la Marjal dels Moros, ya que este espacio natural no incluye el entorno marino dentro de su ámbito.
  
b) Comandancia Naval de Valencia, emite informe favorable con fecha 12 de enero de 2004.
  
c) Capitanía Marítima de Valencia, emite informe con fecha 13 de enero de 2004, en el que indica que las tuberías de captación de agua y de vertido, en zona marítima, finalizan en el contradique y no se prolongan más allá de los límites exteriores de los muelles, diques y contradiques de las obras de ampliación Sur del Puerto de Sagunto, por lo que no suponen un riesgo para la seguridad de la navegación.
  
d) Agencia Valenciana del Turismo, que informa favorablemente el proyecto, con fecha 16 de enero de 2004, indicando que la referida actuación no interfiere aparentemente en la actividad turística, si bien, y a falta de pronunciamiento de otras Administraciones competentes, se debe tener en cuenta que en la zona de captación y vertido las instalaciones que componen la central de ciclo combinado pueden ocasionar efectos negativos en las playas, por lo que sería conveniente detallar expresamente los estudios de impacto ambiental en las playas adyacentes.
  
e) Área de Planificación y Ordenación del Territorio, que emite un segundo informe en relación con el proyecto básico de Autorización Ambiental Integrada, con fecha 3 de febrero de 2004, indicando que el emplazamiento afecta al perímetro de afección de la zona húmeda de la Marjal dels Moros y que el sistema de refrigeración previsto podría tener efectos significativos sobre los ecosistemas de la Marjal, por lo que sugiere que se consulten con el Servicio de Conservación de la Biodiversidad, los posibles efectos sobre los ecosistemas en la marjal.
  
Añade, además, que el estudio de afecciones al medio ambiente debe tener en cuenta el funcionamiento con gasóleo.
  
f) Servicio de Conservación de la Biodiversidad, que emite informe con fecha 26 de marzo de 2004, en el que indica que el conjunto de procesos e impactos que generará la actuación proyectada resultan de difícil evaluación y propone la adopción de una serie de medidas.
  
g) Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, que emite informe favorable con fecha 1 de abril de 2004, en el que indica que no se tiene constancia de la existencia de ningún elemento arquitectónico que pueda verse afectado por la central y añade que debe realizarse un seguimiento arqueológico en cumplimiento de lo indicado en el estudio de impacto ambiental.
  
h) Con fecha 15 de diciembre de 2003 se solicita informe a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, reiterándose con fecha 15 de marzo de 2004, estimando que no existe objeción ante la falta de respuesta.
  
Asimismo, se han incorporado al expediente los siguientes informes:
  
a) El Servicio de Calidad de las Aguas emite escrito con fecha 19 de febrero de 2003 en el que indica que la documentación presentada por la empresa a efectos de obtener la autorización de vertido al mar es suficiente.
  
b) El Servicio de Gestión de Residuos informa con fecha 16 de septiembre de 2003 sobre una serie de consideraciones que deberán ser requeridas a la empresa cuando se encuentre en funcionamiento, y que se debería ampliar la documentación técnica sobre la planta de tratamiento de efluentes.
  
c) El Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico, con fecha 25 de septiembre de 2003, emite informe en el que solicita documentación específica a aportar por la empresa.
  
Todas las anteriores circunstancias han sido posteriormente consideradas y/o subsanadas y así consta en el expediente.
  
Séptimo. Transcurrido el plazo de información pública y según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 16/2002, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Sagunto, el cual emite informe sobre los aspectos de su competencia con fecha 23 de febrero de 2004, en el que indica, en síntesis, que el pronunciamiento en el momento de efectuar dicho informe no puede ser favorable a la licencia ante la ausencia de concreciones del proyecto básico cuyas razones aparecen argumentadas en informes técnicos de fechas 29 de enero y 19 de febrero de 2004, que constan como anexo del informe en el expediente, solicitando la constitución de un equipo multidisciplinar de expertos en diversas materias.
  
Por otra parte, el Ayuntamiento complementa su informe con las consideraciones que están incluidas en las alegaciones presentadas por el propio Ayuntamiento de Sagunto en el periodo de información pública y, además, indica que desconoce la posible repercusión medioambiental de la central de ciclo combinado que debe contemplarse en la Declaración de Impacto Ambiental.
  
Octavo. Con fecha 15 de abril de 2004 la Secretaría General del Ministerio de Medio Ambiente emite resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de una central térmica de ciclo combinado para gas natural, de aproximadamente 2659 NR de potencia nominal eléctrica, en el término municipal de Sagunto (Valencia), promovida por Unión Fenosa Generación, SA, (BOE 14.05.2004).
  
La declaración de impacto ambiental considera que el proyecto es ambientalmente viable, cumpliendo una serie de condiciones que se adjuntan en el Anexo II de la presente resolución.
  
Noveno. Con fecha 8 de junio de 2004, la Autoridad Portuaria de Valencia emite informe favorable, indicando que la empresa debe compatibilizar el punto de vertido del agua de refrigeración, así como el vertido de aguas pluviales, y la futura ampliación del Puerto de Sagunto, con dicha Autoridad.
  
Décimo. En el expediente 19/03 IPPC consta la evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, tal y como establece el artículo 20 de la Ley 16/2002 y que ha sido incorporada a la propuesta de resolución.
  
Undécimo. Con fecha 5 de julio de 2004 se realiza el trámite de audiencia al interesado, presentándose con fecha 8 de julio de 2004 escrito de contestación a las alegaciones recibidas durante el período de información pública.
  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, las actividades incluidas en el Anejo 1 de dicha Ley, están sujetas a Autorización Ambiental Integrada.
  
La instalación de referencia está incluida en el epígrafe 1.1.a del Anejo 1 de la Ley 16/2002.
  
Segundo. El expediente se ha tramitado según lo previsto en los artículos 14 y siguientes de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.
  
Tercero. El vertido en dominio público marítimo-terrestre se estima comprendido en la vigente Ley 22/1988 de Costas, y traspasadas las funciones a esta Comunidad Autónoma, se pueden considerar de conveniencia pública, siempre que se adapten a las condiciones y prescripciones que se estipulan.
  
Cuarto. En la Comunidad Valenciana el órgano competente para otorgar la Autorización Ambiental Integrada es la Conselleria de Territorio y Vivienda, de acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 7/2003, de 21 de junio, del Presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se asignan competencias a las Consellerias.
  
Por otro lado, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda y su Orden de desarrollo de 9 de septiembre de 2003, corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental, ejercer las competencias en materia de control integrado de la contaminación.
  
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Control Integrado de la Contaminación, con el visto bueno del Jefe de Área de Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda, resuelvo:
  
Primero. Conceder a Unión Fenosa Generación, SA, la Autorización Ambiental Integrada a la central de energía eléctrica, a situar en los terrenos del Polígono Industrial del Puerto (Polígono Químico), en Sagunto (Valencia), basada en la tecnología de ciclo combinado, de acuerdo con el Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada de una Central de Ciclo Combinado en Sagunto, de julio de 2003, y suscrito por D. José Antonio Herrera Navarro, quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana con el número 003-04/AAI/CV, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
  
1. Valores límite de emisión.
  
1.1 Atmósfera.
  
Para el funcionamiento por encima del 70% de carga de la Central y una vez estabilizada la combustión, se deberán respetar los siguientes valores límite de emisión, y estar a lo dispuesto en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.
  
Se considerará que se han respetado, para las horas de funcionamiento dentro de un año natural, los valores límite de emisión, si se siguen las condiciones del artículo 14, apartado 3, del RD 430/2004.
  
1.1.1. Valores de emisión para el funcionamiento con gas natural.
  
CONTAMINANTE V. LÍMITE
  
FOCO EMISOR: TURBINA DE GAS
  
SO2 11,6 mg/Nm3
  
NOx (medido como NO2) 50 mg/Nm3
  
Las concentraciones de contaminantes se referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 ºK) y de presión (101,3 kPa), de gas seco y ajustándose al 15% de contenido de oxígeno.
  
1.1.2. Valores de emisión para el funcionamiento con gasoil.
  
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 7 del RD 430/2004, en caso de que se recurra de forma excepcional al uso de gasoil como combustible, en lugar de gas natural, la administración competente podrá autorizar una excepción de la obligación de respetar los valores límite del apartado anterior.
  
La administración competente será informada inmediatamente en cada caso y la instalación no funcionará más de 5 días consecutivos ni más de 20 días al año.
  
En cualquier caso, se deberán respetar los siguientes valores límite:
  
CONTAMINANTE V. LÍMITE
  
FOCO EMISOR: TURBINA DE GAS
  
Partículas 20 mg/Nm3
  
SO2 111 mg/Nm3
  
NOx (medido como NO2) 120 mg/Nm3
  
Las concentraciones de contaminantes se referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 ºK) y de presión (101,3 kPa), de gas seco y ajustándose al 15% de contenido de oxígeno.
  
1.1.3. Niveles de calidad del aire.
  
Los valores límite de inmisión para la calidad del aire serán los establecidos en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
  
1.1.4. Torres de refrigeración.
  
Las concentraciones de salinidad a nivel del suelo, debido al funcionamiento de las torres de refrigeración, cumplirán los siguientes valores límite:
  
CONTAMINANTE V. LÍMITE
  
FOCO EMISOR: TORRE DE REFRIGERACIÓN
  
Tasa de deposición de NaCl
  
en la zona exterior de la parcela 0,01 g/m2h
  
La tasa de arrastre de gotas deberá ser inferior al 0,001% del caudal de circulación de cada torre.
  
1.2. Emisiones acústicas.
  
El conjunto de la central se protegerá acústicamente de manera que no se superen los niveles máximos sonoros admisibles establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.
  
Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Sagunto, en cuanto no contravenga lo dispuesto en la Ley 7/2002.
  
1.3. Aguas.
  
1.3.1. Aguas residuales industriales.
  
0.8.4.7. Efluentes consistentes en la purga del sistema de refrigeración y rechazo de la 1ª y 2ª etapas de ósmosis inversa en la obtención de agua desalada y agua de aporte a la desmineralización.
  
El vertido deberá cumplir la normativa establecida en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento, el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias al mar y la Orden 13 de julio de 1993 por la que se establece la instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar, así como demás normativa aplicable.
  
Límites en el efluente de agua de refrigeración y rechazo de la ósmosis:
  
 Concentración Máxima
  
Sólidos en suspensión (mg/l) 35
  
pH (mg/l) 6-9
  
Nitrógeno total (mg/l) 15
  
Fósforo total (mg/l) 2
  
Coliformes totales 10.000 ufc/100ml
  
Coliformes fecales 2.000 ufc/100ml
  
Aceites y grasas (mg/l) 10
  
Cloro residual (mg/l) < 0,1
  
COORDENADAS UTM CAPTACIÓN: (X: 739.043,735 Y: 4.390.564,236)
  
Caudal vertido máximo sobre 24 horas: 5.892 m3/h
  
Volumen anual vertido: 47,725 Hm3
  
Salto térmico máximo entre el efluente y el medio receptor: 10 ºC
  
Se dispondrá de 6 difusores para el vertido, con las siguientes coordenadas de localización y distancias desde el contradique:
  
 COORDENADAS UTM DISTANCIA REAL (m)
  
DIFUSOR X Y
  
1 742006 6490997 568
  
2 415354 6444575 919
  
3 492640 1309011 383
  
4 537542 3510161 509
  
5 606256 2682576 925
  
6 880879 2765119 021
  
Objetivos de Calidad en el medio receptor:
  
El incremento térmico del medio receptor a 200 metros de distancia del punto de vertido no superará los 3 ºC a 1 metro de profundidad.
  
1.3.2. Aguas residuales a EDAR.
  
Las aguas procedentes de procesos y actividades que tienen lugar en la central son:
  
- Aguas sanitarias.
  
- Aguas contaminadas con grasas y aceites.
  
- Aguas contaminadas con productos químicos ácidos o alcalinos.
  
- Aguas con sólidos en suspensión.
  
Estos efluentes, se recogerán a través de sistemas de drenaje separativos y, tras someterse a tratamientos intermedios en la propia central, serán enviados a la EDAR mancomunada de Sagunto, gestionada por la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana.
  
La empresa deberá contar con la correspondiente autorización por parte de la Entidad de Saneamiento, para el vertido de estos efluentes a la EDAR.
  
Con respecto a este tipo de vertido, según lo establecido en el punto 5.5 sobre coordinación con la Autorización Ambiental Integrada de la Declaración de Impacto Ambiental, el promotor podrá solicitar a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, la modificación de las condiciones indicadas en dicho punto 5.5, en orden a coordinarlas con las establecidas en la presente resolución.
  
1.3.3. Aguas pluviales.
  
Las aguas pluviales limpias serán conducidas a la red de drenaje de pluviales de la parcela, desde donde se evacuarán al mar mediante un canal abierto de hormigón. La construcción del canal estará sujeta a concesión de la Autoridad Portuaria y a las condiciones que la misma establezca.
  
Las coordenadas UTM del punto de vertido del canal de pluviales son:
  
X= 737.556,39
  
Y= 4.391.453,24
  
No obstante, en el plazo de un año, se deberá presentar un estudio de la posible reutilización mediante vertido de los efluentes indicados en los apartados 1.3.2 y 1.3.3, previa depuración de los mismos, a la Marjal dels Moros.
  
2. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.
  
No se realizará ningún vertido que pueda afectar al suelo o a las aguas subterráneas.
  
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el terreno.
  
El depósito de gasóleo y los depósitos de almacenamiento de aceite y almacenamiento de productos químicos para el tratamiento del agua de aporte, acondicionamiento químico, etc. dispondrán de cubetos de seguridad adaptados a los requerimientos de la Instrucción Técnica Complementaria del Ministerio de Industria y Energía, MI-IP-03.
  
Cuando se utilicen recipientes transportables para la distribución de los productos químicos que se van a dosificar en el agua de refrigeración, se dispondrá de un sistema de transporte en contenedores duales (contenedor base y contenedor de transporte) que incluirán bomba de trasiego de producto, cubeto, bancada de bombas dosificadoras, etc.
  
Se vigilará periódicamente la existencia de fugas de aceites, así como el estado del pavimento y sistemas de contención de las zonas susceptibles de sufrir contaminación, de los cubetos y recipientes que contengan productos susceptibles de contaminar las aguas o el suelo.
  
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos.
  
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica al anterior.
  
3.1. Producción de residuos peligrosos.
  
Se autoriza la producción de los residuos peligrosos siguientes, siempre que su capacidad de generación anual sea del orden de magnitud de la que a continuación se indica:
  
No obstante, cuando la empresa disponga de datos reales de generación de residuos peligrosos, y en base a los datos que aporte en su declaración anual, se podrán revisar las cantidades establecidas en la tabla anterior.
  
En el plazo de 3 meses desde el inicio de la actividad deberá caracterizar los residuos siguientes: residuos procedentes del decantador del sistema final de tratamiento de efluentes y los aceites del separador de grasas (lodos de la depuración de aguas), y codificarlos según la Orden MAM 304/2002 y el RD 952/1997. Estos residuos serán gestionados en función de su naturaleza, siendo entregados a un gestor autorizado cuando su naturaleza así lo exija.
  
En caso de que en la operación de la central se produzca algún residuo no incluido en el listado anterior, se comunicará a la autoridad competente para garantizar su adecuada gestión y se incluirán estos residuos en la declaración anual de productor.
  
Se inscribe a la empresa en el Registro de Productores de Residuos de la Comunidad Valenciana, con el nº de referencia 138/P/RTP/CV.
  
3.2. Otros residuos.
  
Los residuos sólidos asimilables a urbanos se almacenarán en contenedores distribuidos por la central y periódicamente serán retirados por los servicios municipales.
  
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.
  
4.1. Control de emisiones atmosféricas.
  
La periodicidad mínima de control de las emisiones por O.C.A. en cada foco, será anual.
  
Los puntos de muestreo en las chimeneas deben cumplir con los requisitos de la Orden 18/10/1976.
  
Se medirán en continuo y se transmitirán en tiempo real a la red de vigilancia de la calidad del aire de la Generalitat Valenciana, al menos, los siguientes parámetros:
  
- NOx (medido como NO2)
  
- CO
  
- Partículas totales
  
- SO2
  
- Temperatura
  
- Contenido de oxígeno
  
- Presión
  
- Caudal
  
- Porcentaje de carga
  
Se instalarán una serie de estaciones de medida automáticas y continuas de la calidad del aire, conectadas en tiempo real con el cuadro de mandos de la central y con la red de vigilancia de contaminación atmosférica de la Generalitat Valenciana.
  
Se instalará una estación meteorológica para recabar datos en tiempo real.
  
Antes del inicio de las obras deberá presentar para su aprobación por la Dirección General de Calidad Ambiental, el estudio que establezca:
  
- La situación más adecuada de 4 estaciones del sistema de vigilancia y control de los niveles de inmisión en continuo de partículas PM10 y PM2,5, SO2, NOx, CO y ozono.
  
- El sistema meteorológico que cuente al menos con sensores de viento, temperatura y radiación solar y un calculador de la desviación típica de la velocidad del viento.
  
Estos sistemas deberán estar en funcionamiento un año antes de la puesta en marcha de la central.
  
Asimismo, se deberá realizar un estudio preoperacional de la deposición salina, de cara a analizar el impacto posterior de la instalación.
  
Antes de la puesta en marcha de la central, deberán presentar a la Dirección General de Calidad Ambiental un estudio en el que describan las características de funcionamiento de la instalación en los periodos de arranque y parada y cuando la instalación funcione por debajo del 70% de carga. Se indicará el sistema de control del proceso, las emisiones esperadas y las características del foco emisor.
  
Se elaborará un Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental para controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras.
  
Deberá notificar al Servicio de Control Integrado de la Contaminación, una vez al año, los datos sobre las emisiones al aire de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.
  
4.2. Control de vertidos de aguas residuales industriales.
  
El programa de vigilancia y control de los vertidos a dominio público marítimo-terrestre de la planta contemplará los siguientes aspectos:
  
A) Vigilancia ambiental.
  
En este punto se incluirán los siguientes aspectos: control de efluentes, control de las aguas receptoras y control de sedimentos y organismos.
  
B) Vigilancia estructural de las conducciones.
  
A.VIGILANCIA AMBIENTAL.
  
La vigilancia se realizará mediante controles del efluente y del medio receptor efectuados conjuntamente. El muestreo se realizará de una manera sistemática, con objeto de reducir lo más posible la variación entre resultados individuales, manteniendo constante los puntos de muestreo y la periodicidad y periodos de muestreo.
  
En caso de sobrepasarse los valores límite definidos para cada uno de los parámetros se notificará en la presentación de los informes a la Dirección General de Calidad Ambiental, especialmente de las mediciones en continuo, en el apartado de incidencias.
  
- Control de captación.
  
Se dispondrá de una medida de caudal en las instalaciones de captación en la impulsión de las bombas de captación. En los informes se notificará el volumen anual captado, así como el caudal instantáneo en la realización de las muestras del Plan de Vigilancia y Control Ambiental.
  
- Control del efluente vertido.
  
- Efluente del sistema de refrigeración y de las aguas de 1ª y 2ª etapas de ósmosis en la obtención de agua desalada y agua de aporte a la desmineralizadora.
  
Se realizará la medida en continuo del caudal, temperatura y cloro residual, con registro y envío de señal al panel de control de la Central.
  
Para el muestreo y control del efluente se dispondrá de una arqueta tomamuestras situada en el último punto del tramo de la conducción donde no haya más aportaciones o tratamiento, ni dilución alguna aguas abajo de éste. Se dispondrá de los dispositivos específicos para un acceso fácil tanto para la obtención de muestras, como para la determinación del caudal en el momento del muestreo.
  
La arqueta dispondrá, además, de medidor de cloro y temperatura.
  
Se realizará un análisis mensual sobre una muestra tomada en la arqueta para determinar los siguientes parámetros:
  
- Sólidos sedimentables (mg/l)
  
- pH
  
- Fósforo total (mg/l)
  
- Nitrógeno total (mg/l)
  
- Nitratos (mg/l)
  
- Amonio (mg/l)
  
- Coliformes totales (u.f.c./100 ml)
  
- Coliformes fecales (u.f.c./100 ml)
  
- Estreptococos fecales (u.f.c./100 ml)
  
- Aceites y grasas (mg/l)
  
- Cloro (mg/l)
  
- Salinidad (p.s.u.)
  
- Oxígeno disuelto (mg/l)
  
Además se aportarán los siguientes datos: caudal que se está vertiendo en el momento del muestreo, volumen total semanal del agua vertida y caudal punta semanal.
  
Anualmente se realizará una analítica en la que se determinarán las sustancias del Anexo X de la Directiva 2000/60/CE y la Decisión nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la anterior.
  
- Control del medio receptor.
  
Deberá presentar antes de la puesta en funcionamiento de la instalación un estudio de la situación preoperacional del medio, que incluya:
  
- Estudio de temperaturas mediante perfiles termohalinos, transectos y obtención de isotermas.
  
- Análisis de la columna de agua en los puntos de muestreo establecidos.
  
- Informe sobre la caracterización bionómica y valoración ecológica de las comunidades bentónicas, nectónicas y planctónicas, así como la caracterización hidrológica y sedimentológica de la zona de afección del vertido.
  
Asimismo, deberá presentar para la aprobación por la Dirección General de Calidad Ambiental, un plan de muestreo que incluya 5 puntos con coordenadas UTM, cuatro deben de ser suficientemente representativos de la posible influencia del vertido térmico, distribuidos de dos a dos, en dos radios de centro el punto de vertido a una distancia de 200 y 500 metros respectivamente según las corrientes predominantes, y el quinto estará fuera del área de influencia del vertido, que quedará como punto de control.
  
- Control de las aguas receptoras.
  
Mensualmente se realizarán análisis de aguas, sobre muestras tomadas en los puntos de muestreo establecidos, a unos 30 cm de profundidad y determinando sólidos en suspensión, fósforo total, nitrógeno total, nitratos, aceites y grasas y cloro (expresados todos ellos en mg/l), coliformes totales, coliformes fecales y estreptococos fecales (en u.f.c./100 ml), pH, turbidez, color (Pt/Co), clorofila (mg/l).
  
En las medidas se tendrá en cuenta el estado de la mar y la dirección de las corrientes marinas superficiales y subsuperficiales. En caso de superarse los límites establecidos se comunicará a la Dirección General de Calidad Ambiental con la mayor brevedad posible.
  
- Control de la temperatura de las aguas receptoras.
  
Mensualmente se realizarán perfiles continuos de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en la columna de agua en todos los puntos de muestreo establecidos en el plan de muestreo.
  
Semestralmente, se realizarán 2 transectos con sonda multiparamétrica, empleando una embarcación y utilizando en la ayuda de la posición un GPS. Los transectos partirán del punto de vertido y seguirán las direcciones de los radios que se establecen para las estaciones de muestreo y con la distancia suficiente hasta que se obtenga el valor de la temperatura natural del agua. La distribución vertical será el primer punto en superficie, luego cada 5 metros de profundidad; el último punto estará situado a un metro por encima del fondo marino. Se obtendrán las isotermas mediante los datos obtenidos y utilizando para ellos el programa SURFER (versión 5.0) de ?Surface Mapping System- u otro de similares características, indicando la temperatura natural del agua en el momento del muestreo.
  
- Control de sedimentos.
  
Se realizará una prospección anual en la que se tomarán cinco muestras de sedimentos para su análisis granulométrico.
  
Para el control de sedimentos se deberán seleccionar los puntos de muestreo en el área de influencia de la conducción de desagüe, donde el sedimento tienda a acumularse, y en lugares donde se encuentren poblaciones abundantes de organismos representativos de la zona.
  
Se efectuarán ensayos sobre muestras de sedimentos recogidas en cada prospección para determinar: materia orgánica (%), pH, potencial Redox (en veinte segundos), Clostridium sulfito-reductor y Beggiatoa sp.
  
- Control de biocenosis.
  
Semestralmente se realizará un informe que recoja una caracterización bionómica y valoración ecológica de las comunidades planctónicas (procurando hacer coincidir un muestreo entre los meses de mayo y septiembre).
  
Anualmente se realizará un reconocimiento de las comunidades bentónicas, principalmente mediante el estudio de las comunidades infaunales (moluscos y poliquetos). Se emplearán especies indicadoras siempre que sea posible para detectar alteraciones ambientales significativas. Un buen indicador del aumento de la eutrofización sería la proliferación de clorofíceas en los pisos supra y mesolitoral o de rodofíceas filamentosas en el infralitoral.
  
Los resultados se representarán gráficamente, mediante un mapa de las poblaciones bentónicas, presentándose conjuntamente con los informes, en los mismos términos que el estudio previo, con el fin de poder comparar la evolución con respecto a los informes previos, con periodicidad anual.
  
B. VIGILANCIA ESTRUCTURAL.
  
Se elaborarán procedimientos y se dotará de los medios necesarios para la inspección y mantenimiento preventivo de los elementos estructurales de la conducción de desagüe.
  
Como parte del Programa de Vigilancia y Control se incluirá la inspección anual de toda la longitud de la conducción y de sus principales elementos.
  
El programa de inspección y mantenimiento preventivo de los elementos estructurales de la conducción de desagüe desarrollará, al menos, el siguiente apartado:
  
- Programación del plan de mantenimiento: el mantenimiento deberá ser programado durante los periodos de paradas o interrupciones del servicio y durante los periodos de mínima emisión.
  
Además de lo contemplado en los apartados A y B anteriores, deberán cumplirse los aspectos que se indican a continuación:
  
La toma de muestras se realizará según el anexo 1 de la Directiva del Consejo de Europa 91/271 de 21 de mayo de 1991. Estos muestreos y análisis se realizarán por una OCA.
  
Las analíticas se realizarán según normas UNE o, en su defecto, según ?Standard methods for examination of water and waste water- de la American Public Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation.
  
Los informes y análisis que se realicen semanal o mensualmente se remitirán a la Dirección General de Calidad Ambiental trimestralmente, y los que se realicen con mayor frecuencia se incluirán en un informe anual firmado por técnico competente que recoja los ya trasladados trimestralmente ese año, y que incluya los siguientes datos:
  
- Fecha, hora y circunstancias de los muestreos.
  
- Resultados de analíticas.
  
- Plano con situación de los puntos de muestreo del medio receptor y de zonas exploradas en el estudio bentónico.
  
- Resultados del plan de vigilancia estructural.
  
- Incidencias.
  
Transcurrido un mínimo de dos años desde el inicio del funcionamiento normal de la instalación, el peticionario podrá proponer la modificación del Plan de Vigilancia y Control, que deberá estar justificada técnicamente.
  
Se deberá disponer en reserva de los medios técnicos necesarios para evitar la posible salida al mar de hidrocarburos, en caso de derrames.
  
La Conselleria de Territorio y Vivienda, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras de la tubería de vertido para comprobar si las mismas se ajustan a la documentación que ha servido de base a la presente autorización.
  
En caso de producirse incidencias en las obras, o modificaciones de las mismas que constituyan variación sensible de la documentación o de la finalidad de las obras autorizadas, se deberá proponer la modificación a la Dirección General de Calidad Ambiental. Las obras se ejecutarán por el peticionario bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, debiendo designar para su dirección un técnico que, conforme a la legislación vigente, tenga el título adecuado a la naturaleza de las mismas.
  
Asimismo la administración competente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Autorización Ambiental Integrada.
  
Las obras se realizarán con arreglo a los documentos que obran en el expediente, especialmente:
  
- Proyecto de Autorización de Vertido de la Central de Ciclo Combinado de Sagunto, de fecha octubre de 2002, suscrito por Ana Sánchez Saura.
  
El peticionario dará comienzo a las obras de vertido en el plazo de seis meses, contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la presente autorización.
  
Al replanteo del inicio de las obras de vertido será convocado un representante de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que deberá suscribir el acta y plano que se levanten, bien de conformidad o, en su caso con las observaciones que estime pertinentes. Un ejemplar de dichas acta y plano, una vez aprobadas, deberá remitirse a la Dirección General de Calidad Ambiental.
  
El Otorgante se reserva asistir a los replanteos parciales o intermedios que pudieran producirse en las distintas secuencias de construcción de las obras de vertido.
  
Al reconocimiento final de las obras de vertido será convocado un representante de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que deberá suscribir el acta y el plano que se levanten, bien de conformidad o, en su caso, con reparos. Un ejemplar de dichas acta y plano, una vez aprobadas, deberá remitirse a la Dirección General de Calidad Ambiental.
  
Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento de las obras, así como por la inspección y vigilancia de las mismas, instalaciones y vertido, serán de cuenta del peticionario.
  
El peticionario vendrá obligado a satisfacer a la Generalitat Valenciana un canon de vertido según se establezca reglamentariamente, en función de la carga contaminante, en aplicación del artículo 85 de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas.
  
No se podrán destinar las instalaciones de captación y vertido a usos distintos de los autorizados. Especialmente queda prohibido al beneficiario verter residuos de naturaleza diferente a los que se autorizan.
  
Deberá notificar al Servicio de Control Integrado de la Contaminación, una vez al año, los datos sobre las emisiones al agua de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.
  
4.3. Control de torres de refrigeración.
  
Deberán notificar a la Conselleria de Sanidad y al Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde su puesta en funcionamiento, el número y características técnicas de las torres de refrigeración y estar a lo establecido en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, el Decreto 173/2000, de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano y la Orden conjunta de 22 de febrero de 2001, de las consellerias de Medio Ambiente y Sanidad.
  
Deberán presentar para su aprobación por la Dirección General de Calidad Ambiental antes del inicio del funcionamiento de la instalación, un programa de tomas de muestras de las deposiciones de NaCl en un radio de 500 m en torno a las torres.
  
4.4. Control de residuos.
  
Los residuos podrán ser almacenados durante un período igual o inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, e inferior a dos años en el caso de no peligrosos, tras el cual deben ser entregados a gestor autorizado. Este almacenamiento temporal se realizará en lugar techado e impermeabilizado, con algún sistema de recogida de derrames accidentales, así como dotado con los medios básicos de protección contra incendios, todo ello a fin de impedir la transmisión de la contaminación de un medio a otro.
  
Se dispondrá de un Registro de Residuos producidos donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.
  
Se deberá elaborar un plan de Prevención y Reducción de Residuos Peligrosos que se presentará en la Dirección General de Calidad Ambiental cada cuatro años.
  
Anualmente cumplimentará la declaración anual de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitida a la Dirección General de Calidad Ambiental antes del 1 de marzo de cada año. En dicha declaración se especificará el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes que se hayan podido producir, todo ello relativo al año objeto de la declaración.
  
Deberá presentar copia compulsada de los documentos de aceptación de residuos peligrosos por parte de un gestor autorizado, al inicio de la actividad.
  
4.5. Control de ruidos.
  
De acuerdo con la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, tras la puesta en marcha de la instalación se deberá comprobar que las medidas correctoras, establecidas en el proyecto, para cada uno de los principales focos de emisión de ruido son adecuadas y permiten cumplir con los límites establecidos.
  
Se deberá realizar una auditoría acústica a la puesta en marcha de la instalación, al cabo de un año y periódicamente cada cinco años, con objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro de la instalación. Para ello, se realizarán medidas del nivel de ruido en un número de puntos representativos del perímetro, tanto con la actividad en funcionamiento como parada (nivel de fondo).
  
La auditoría deberá ser realizada por una Entidad Colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación acústica. Finalizada la evaluación acústica, la Entidad Colaboradora remitirá informe de resultados al titular de la actividad y un certificado del estado general de la actividad. Los informes completos de los resultados deberán estar a disposición de las administraciones competentes.
  
5. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.
  
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.
  
Asimismo, se tomarán todas las medidas adecuadas para que una vez cese la actividad, el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad, de forma que no se produzca ningún daño sobre el terreno.
  
6. Otras condiciones.
  
6.1. Condiciones de explotación.
  
La instalación podrá funcionar con gasoil un máximo de 20 días al año y un máximo de 5 días consecutivos. Si bien la utilización de gasóleo será mínima y se reducirá a situaciones eventuales en las que se produzca fallo en el suministro de gas natural, con el fin de minimizar el impacto atmosférico se utilizará un tipo de gasóleo cuyo porcentaje de azufre en peso no supere el 0,2%.
  
En caso de fallo de los equipos de reducción de contaminantes se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 430/2004 que establece, entre otros requisitos, un máximo acumulado de 120 horas en un periodo de 12 meses como límite para funcionar sin dichos equipos de reducción de contaminantes atmosféricos.
  
La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico en los aspectos no fijados en esta resolución.
  
Se comprobará en el control inicial que se han realizado las medidas previstas en el Proyecto.
  
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la protección de la salud de las personas.
  
6.2. Declaración de Impacto Ambiental.
  
Se cumplirán las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que se adjuntan en el Anexo II.
  
Segundo. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 16/2002, la Autorización Ambiental Integrada se otorga sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban exigirse para la ocupación o utilización del dominio público, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas, texto refundido aprobado mediante Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y demás normativa que resulte de aplicación.
  
Tercero. La Autorización Ambiental Integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 26 de la Ley 16/2002.
  
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada.
  
Cuarto. En relación con el certificado de adecuación del proyecto y su ampliación, el titular dará cuenta de la adaptación y las ampliaciones de la actividad y de las instalaciones a la Dirección General de Calidad Ambiental a efectos del reconocimiento correspondiente, presentándose previamente una certificación, emitida por técnico competente y visada, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado o a sus reformados posteriores también autorizados, y que se han efectuado todos los controles, mediciones, análisis y comprobaciones con resultado satisfactorio, que se determinen en el citado proyecto, sus reformados ó en las normativas que le sean aplicables, así como aquellos otros certificados previstos en las disposiciones que se hayan integrado.
  
Quinto. Esta autorización queda condicionada a la visita de comprobación y a la obtención del informe favorable correspondiente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Se realizará a la puesta en marcha de las instalaciones y por personal de la Dirección General de Calidad Ambiental.
  
Sexto. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.
  
Séptimo. El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 16/2002, deberá:
  
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia Autorización Ambiental Integrada.
  
2. Comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.
  
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.
  
Octavo. En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Valencia, 22 de julio de 2004.- El director general de Calidad Ambiental: Jorge Lamparero Lázaro.
  
ANEXO I
  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
  
El grupo Unión Fenosa Generación, SA, tiene proyectada la construcción de una central de producción de energía eléctrica de 6688 HD de potencia nominal bruta (tres grupos de generación de 400 MW), basada en la tecnología de ciclo combinado, en una parcela del Polígono Industrial del Puerto (Polígono Químico) en Sagunto.
  
La existencia del gasoducto de la red nacional de transporte y la planta de regasificación de Sagunto suministrarán el combustible requerido por la nueva central de ciclo combinado con plenas garantías, y la evacuación de la energía generada se realizará mediante la línea de alta tensión que une las estaciones de La Plana y La Eliana, situada a 7,5 km del emplazamiento.
  
El grupo de ciclo combinado se fundamenta en la conjunción de un ciclo de gas con un ciclo de vapor; este último, aprovecha la energía térmica procedente de los gases de escape del ciclo de gas para generar vapor de agua, que también se aprovecha para producir energía. El grupo está formado por una turbina de gas que funciona con gas natural (exceptuando aquellos casos excepcionales en los que se interrumpa el suministro, en los cuales funcionará con gasóleo durante periodos limitados), una turbina de vapor, una caldera de recuperación de calor y un generador eléctrico. Los elementos que componen el grupo presentan una configuración monoeje, es decir, están acoplados a un mismo eje la turbina de gas, la turbina de vapor y el generador eléctrico. La turbina de gas genera, aproximadamente, dos tercios de la energía eléctrica del grupo, y se consigue un rendimiento energético de la central del 57%, superior al de una central térmica convencional. El tercio restante de energía eléctrica lo genera el ciclo de vapor de la siguiente forma: los gases que salen de la turbina de gas contienen energía térmica que se utiliza en la caldera de recuperación para evaporar agua que circula por la misma y producir vapor a distintas presiones, que se expansiona en la turbina de vapor para producir energía.
  
El sistema de condensación de vapor se realizará en circuito cerrado mediante torres húmedas de tiro mecánico, una por cada grupo. El funcionamiento se basa en hacer circular el agua de los condensadores a través de las torres, que se enfría por intercambio térmico con la atmósfera, y se devuelve al condensador, cerrando el ciclo de refrigeración. Las pérdidas de agua por evaporación y las purgas de control de la salinidad serán compensadas con un aporte desde el mar Mediterráneo.
  
Este sistema de refrigeración elegido figura en el Bref de Refrigeración y Vacío y es adecuado para el emplazamiento de la central.
  
La tubería de captación de agua de mar tendrá un diámetro de 1,25 metros y discurrirá enterrada bajo la futura ampliación del Puerto de Sagunto, partiendo desde el contradique hasta llegar a la parcela de la central. Este diseño será capaz de cubrir unas necesidades de agua de 9.709,8 m3/h, con lo que podrá abastecer tanto al circuito de refrigeración de los tres grupos de ciclo combinado, como a la unidad de desalación que abastecerá a la central de ciclo combinado y a la regasificadora.
  
La tubería de vertido al mar de la purga de las torres de refrigeración y la salmuera de la ósmosis tendrá 1,6 metros de diámetro. Esta conducción partirá de la parcela de la central, discurriendo enterrada bajo la zona terrestre para ir después adosada al contradique por la zona exterior a la dársena del puerto. En la zona marítima la tubería discurrirá apoyada sobre el terreno y protegida por escollera.
  
Para cubrir las necesidades de agua de la central, esta dispondrá de una unidad de desalación y una planta de tratamiento de agua de aporte, mediante las cuales se ajustarán los parámetros de calidad del agua captada a los valores específicos que requieren las distintas instalaciones. En la unidad de desalación se llevará a cabo un pretratamiento consistente en floculación y filtrado, seguido por un primer tratamiento por ósmosis inversa, mediante el cual se obtendrá agua para ser utilizada en distintos servicios de la central (riegos o baldeos, PCI...) o para ser llevada a la unidad de potabilización o a la planta de tratamiento de agua de aporte al ciclo agua-vapor.
  
En la citada planta de tratamiento de agua de aporte al ciclo agua-vapor, se hará pasar el agua por una segunda etapa de ósmosis inversa y después se someterá a una desmineralización mediante lechos mixtos consistentes en resinas catiónicas y aniónicas. Además, para utilizar el agua desmineralizada en la caldera, ésta deberá someterse a un sistema de dosificación química para controlar el pH, la cantidad de sólidos disueltos en los calderines y el oxígeno residual.
  
La captación máxima de agua marina para el circuito de agua bruta de la central será de 494 m3/h.
  
El circuito de refrigeración necesitará también de un aporte de agua marina, ya que en las torres se producirán pérdidas por evaporación y arrastre, razón por la cuál el agua de refrigeración se irá concentrando en sales y sólidos disueltos, requiriéndose una purga del sistema, que se compensará con un nuevo aporte al mismo. Este agua de aporte al circuito de refrigeración se someterá a dosificación química, añadiéndole un biocida (hipoclorito sódico) para evitar el crecimiento de organismos no deseados y un producto antiincrustante a base de fosfato orgánico.
  
El caudal medio de captación de agua de mar para el circuito de refrigeración será de 1.598,7 m3/h por grupo, con un caudal medio para el conjunto de los tres grupos de 4.796,1 m3/h.
  
Los efluentes del sistema de refrigeración y de las etapas de desmineralización mediante ósmosis estarán formados por agua concentrada en sales, por lo que serán vertidos directamente al mar, junto con las aguas pluviales de zonas limpias. Para garantizar la dispersión del vertido, la conducción de evacuación dispondrá de 6 difusores dispuestos cada 28 metros y se controlará la concentración de cloro residual de este efluente, mediante un sistema automatizado de dosificación del biocida que controlará de forma continua que la concentración máxima del mismo en el efluente vertido no supere el valor límite establecido.
  
El vertido conjunto de la purga de las torres de refrigeración y las salmueras resultantes de las etapas de ósmosis constituirá, como máximo, 5.892 m3/h.
  
El resto de efluentes de la central serán los correspondientes a aguas residuales sanitarias, aguas contaminadas con grasas y aceites, con sólidos en suspensión y efluentes con productos químicos ácidos o alcalinos. Estas corrientes se tratarán en la planta de tratamiento de efluentes de la central, que estará formada por una balsa de neutralización, un sistema de separación de grasas y aceites, un sistema de tratamiento de lodos y un sistema final de efluentes. El sistema final de efluentes estará formado por una cámara de homogeneización o de mezcla, a la que se evacuarán los diferentes efluentes de la central una vez tratados conforme a su procedencia, y por compuertas de regulación y arqueta de control. Desde aquí, los efluentes serán bombeados a la EDAR de Sagunto.
  
Por lo que respecta a la contaminación atmosférica, para disminuir las emisiones se utilizarán cámaras de combustión de baja producción de NOx de tipo seco, se realizarán mediciones en continuo de los gases emitidos por la chimenea de cada grupo, cuya altura se ha establecido en 65 metros a partir de los resultados obtenidos en el estudio de modelización de la contaminación atmosférica, y se instalará en torno a la central una Red de Vigilancia de la Calidad del Aire que estará conectada en tiempo real con la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de la Generalitat Valenciana, así como una estación meteorológica.
  
En cuanto a residuos, todos los que se generen en la central serán almacenados temporalmente hasta ser recogidos por gestor autorizado. En el tratamiento de aguas se generarán lodos y aceites que se caracterizarán y se gestionarán según su naturaleza.
  
ANEXO II
  
CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
  
1. Durante la fase de construcción
  
1.1. Protección del suelo y la vegetación.
  
Con anterioridad a la iniciación de las obras se balizará la parcela en la que se construirá la central. Las áreas de acopio de materiales, estacionamiento de maquinaria e instalaciones de obra se ubicarán en el interior de la citada parcela.
  
Dentro de la parcela de la central, se habilitarán áreas específicas para realizar las operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc. de la maquinaria de obras. Estas áreas dispondrán de suelo impermeabilizado y de sistema de recogida de efluentes, a fin de evitar la contaminación del mismo.
  
En todo momento se aprovechará la red de carreteras y caminos existentes.
  
Se limitarán las actuaciones al área de la parcela y accesos, evitando afecciones innecesarias al entorno como consecuencia del movimiento de tierras y paso de la maquinaria, especialmente al Marjal del Moro y al canal de desagüe.
  
En el caso de que se necesiten ocupar provisionalmente terrenos exteriores a la parcela, se deberá comunicar a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y establecer las medidas de protección adecuadas.
  
Con el fin de evitar el deterioro de los horizontes edáficos superficiales, estos deberán ser retirados y acopiados selectivamente durante la fase de desbroce, para su posterior uso en la restauración del suelo. El almacenamiento se realizará en tongadas de altura inferior a 1,2 m, sobre una superficie llana que dificulte o impida su dispersión por el viento y su alteración por escorrentía. Si el intervalo de tiempo en que los suelos se mantengan apilados supera los 6 meses, estos se someterán a un tratamiento de enriquecimiento y abonado mediante la siembra de una mezcla de gramíneas y leguminosas.
  
Se evitará la suspensión de materiales finos en la atmósfera adoptando las medidas correctoras indicadas en el estudio de impacto ambiental, preferentemente la cubrición de los camiones mediante lonetas sobre el riego sistemático de la zona de obras.
  
Los materiales sobrantes procedentes de las excavaciones serán depositados dentro de la parcela en las zonas previamente acondicionadas y se reutilizarán en el emplazamiento de la central, en la medida de lo posible. Los materiales sobrantes y residuos de obras cumplirán con el articulo 11.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y, en su caso, se depositarán en vertederos debidamente autorizados por el órgano competente de la Generalitat Valenciana.
  
Los materiales de hormigón de rechazo, embalajes, así como otros residuos generados durante la fase de construcción caracterizados como inertes tendrán como destino un vertedero de residuos inertes que reúna las condiciones necesarias.
  
Todos los residuos derivados de las actuaciones sobre la vegetación (corta de matorrales, arbolado, restauración, etc.) deberán ser retirados y gestionados adecuadamente dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos y, en su caso, se depositarán en vertederos debidamente autorizados por los órganos competentes de la Generalitat Valenciana.
  
Para la gestión de los aceites usados y cualquier otro residuo de carácter peligroso que se genere tanto en la fase de construcción como de funcionamiento de la central se estará de acuerdo a lo especificado en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y normativas específicas. Queda, por tanto, prohibido su vertido directo o mezclado con otros materiales.
  
1.2. Protección de las aguas continentales y marinas.
  
Se extremarán las medidas de vigilancia en lo referente a vertidos accidentales de aceites, grasas e hidrocarburos procedentes tanto de la maquinaria de construcción como otros posibles efluentes, evitando su vertido e infiltración al suelo.
  
Se evitará en todo momento el arrastre de material sedimentario procedente de las obras y escorrentías que se generen en la zona, que deberán ser controlados mediante drenes y zanjas de decantación. Se especificarán en el programa de vigilancia las medidas correctoras para evitar vertidos difusos de las aguas de escorrentía contaminadas durante la fase de construcción de la central y su arrastre hacia el mar.
  
Se deberá de controlar la calidad de las aguas marinas durante la ejecución del sistema de captación y vertido, vigilando en la fase de construcción que las propiedades físico químicas del agua marina no se vean alteradas y cumplan en todo momento la legislación vigente en materia de calidad de las aguas.
  
Se deberá cumplir la legislación de Aguas y Costas vigente y solicitar, en su caso, las correspondientes autorizaciones administrativas para realizar las obras.
  
1.3. Protección de la fauna.
  
Previamente a la entrada de la maquinaria los especialistas realizarán recorridos sistemáticos para detectar lugares de interés para la fauna (madrigueras, nidos, dormideros), informando, en su caso, a los organismos ambientales correspondientes de la Generalitat Valenciana.
  
1.4. Protección del patrimonio arqueológico.
  
Se realizará una prospección arqueológica y paleontológica intensiva en las zonas donde se van a producir remociones de terreno por obras subsidiarias que supongan modificaciones importantes a fin de prevenir la posible afección a yacimientos arqueológicos no inventariados que pudieran surgir durante las obras de la central o de las conducciones de toma y descarga de agua, conexión del ramal del gasoducto con la Planta Regasificadora, instalación de la línea eléctrica de evacuación de energía y reforma de acceso a la parcela de la central si fuera necesario. El proyecto de prospección arqueológica deberá estar debidamente autorizado por el órgano competente, la Dirección General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana.
  
1.5. Adecuación paisajística.
  
Se deberá de realizar un proyecto de adecuación paisajística de las instalaciones de la central cuyo objeto será disminuir el impacto visual que pueda ocasionar. Los edificios a construir adoptarán una tipología integrada.
  
El proyecto de adecuación paisajística deberá contar con informe previo del órgano ambiental de la Generalitat Valenciana.
  
1.6. Restauración Ambiental.
  
El terreno afectado por las obras de la línea eléctrica, que no quede ocupado definitivamente por las instalaciones de la central, deberá restituirse a su estado anterior, lo más fielmente posible, tanto en su aspecto morfológico, nivelando el mismo a su cota original, como en su composición edáfica, debiendo quedar debidamente descompactado y acondicionado para evitar encharcamientos o condiciones inadecuadas al uso previsto de los terrenos. Se restablecerán las condiciones de esponjosidad que devuelvan al suelo la permeabilidad y aireación necesarias para facilitar la revegetación natural, para ello será necesario un escarificado del suelo hasta 20 centímetros de profundidad.
  
La revegetación se realizará inmediatamente después de la obra, en el período de siembra y/o plantación más idóneo para cada especie. Para ello se efectuarán siembras y plantaciones con especies autóctonas similares a las existentes en cada una de las áreas afectadas. Esta revegetación también se llevará a cabo en los terrenos alterados durante la fase de construcción de la central.
  
2. Control de la contaminación atmosférica
  
2.1. Minimización de las emisiones.
  
La central dispondrá de un sistema de combustión que garantice bajas emisiones de óxidos de nitrógeno, NOx, permitiendo con ello no rebasar las condiciones que sobre las emisiones se establecen en esta declaración.
  
2.2. Sistema de evacuación de los gases residuales.
  
La evacuación de los gases residuales se realizará a través de una chimenea de 65 m de altura, por grupo de potencia, de acuerdo con lo propuesto en el estudio de impacto ambiental y con el resultado de la aplicación del modelo de dispersión de contaminantes en la atmósfera Industrial Source Complex Model, versión (ISCST3) de la Environmental Protection Agency (EPA).
  
2.3. Condiciones para las emisiones.
  
De acuerdo con las emisiones estimadas por el promotor y utilizadas en el estudio de impacto ambiental para evaluar el impacto sobre la calidad del aire, y utilizando como criterio técnico la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, se establecen las condiciones que se indican a continuación:
  
2.3.1 Utilizando gas natural como combustible. Las emisiones producidas por la central utilizando gas natural como combustible, y funcionando por encima del 70 por 100 de carga, cumplirán las siguientes condiciones:
  
Emisiones de partículas: teniendo en cuenta que en el proceso de combustión en una turbina de gas no se generan cantidades significativas de partículas, y que la instalación proyectada no dispone de sistemas de combustión posteriores a la turbina, no se considera necesario establecer condiciones para este contaminante.
  
Emisiones de óxidos de nitrógeno: no superarán los 50 mg/Nm3 (NOx expresado como NO2).
  
Emisiones de dióxido de azufre: no superarán los 11,6 mg/Nm3.
  
Las concentraciones máximas admisibles en los gases expulsados se expresan sobre gas seco con un contenido del 15 por 100 de oxígeno (O2).
  
No obstante, en el caso de que, de acuerdo con los datos obtenidos de la red de vigilancia de la calidad del aire, del sistema meteorológico y del modelo predictivo establecidos en cumplimiento de las condiciones 2.6 y 2.7, por motivo de funcionamiento de la central, se superasen los criterios de calidad del aire fijados por la legislación vigente en su momento, la Autoridad competente de la Generalitat Valenciana podrá exigir que se reduzcan las emisiones de la central todo lo que sea preciso para evitar que se superen los criterios de calidad del aire anteriormente indicados.
  
2.3.2 Utilizando Gasóleo como combustible auxiliar. Las emisiones producidas por la central utilizando gasóleo como combustible auxiliar, y funcionando por encima del 70 por 100 de carga, cumplirán las siguientes condiciones:
  
Emisiones de partículas: no superarán los 20 mg/Nm3.
  
Emisiones de óxido de nitrógeno: no superarán los 120 mg/Nm3. (NOx expresado como NO2).
  
Emisiones de dióxido de azufre: el contenido de azufre en el gasóleo que se utilice como combustible no deberá superar el 0,2 por 100 en peso. Este contenido en azufre equivale a una concentración en los gases emitidos de 111 mg/Nm3 de SO2 medidas sobre gas seco con un contenido del 15% de oxígeno.
  
No obstante, en el caso de que, de acuerdo con los datos obtenidos de la red de vigilancia de la calidad del aire, del sistema meteorológico y del modelo predictivo establecidos en cumplimiento de las condiciones 2.6 y 2.7, por motivo de funcionamiento de la central, se superasen los criterios de calidad del aire fijados por la legislación vigente, la Autoridad competente de la Generalitat Valenciana podrá exigir que se reduzcan las emisiones de la central todo lo que sea preciso para evitar que se superen los criterios de calidad del aire anteriormente indicados.
  
Las concentraciones máximas admisibles en los gases expulsados se expresan sobre gas seco con un contenido del 15 por 100 de oxígeno (O2).
  
2.3.3 Criterios para evaluar las emisiones. Se considerará que se respetan las condiciones de emisión fijadas anteriormente, condiciones 2.3.1 y 2.3.2, mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 14 y el anexo VIII de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.
  
2.4. Control de las emisiones.
  
En cada chimenea de evacuación de gases se instalarán sistemas de medición en continuo, con transmisión de datos al cuadro de mandos de la central, de las concentraciones de los siguientes contaminantes: cenizas o partículas, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. Asimismo se instalarán equipos de medición en continuo de los siguientes parámetros de funcionamiento: contenido en oxígeno, temperatura y presión.
  
Se instalará un sistema informático que permita facilitar, en tiempo real, a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Generalitat Valenciana, cuando sea requerida, los datos obtenidos por los sistemas de medición en continuo de concentración de los contaminantes y parámetros de funcionamiento indicados anteriormente, así como los datos de caudal de gases emitidos y porcentaje de carga de funcionamiento de la central. Se verificará la idoneidad de los equipos de medición en continuo y la exactitud de las mediciones efectuadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 25 de junio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía, sobre instalación en centrales térmicas de equipos de medida y registro de la emisión de contaminantes a la atmósfera, modificada por la Orden de 26 de diciembre de 1995, del Ministerio de Industria y Energía que desarrolla el Real Decreto 646/1991, de 22 de abril.
  
Se elaborará un proyecto que especifique las características del foco emisor indicado en esta condición 2.4. El proyecto especificará la altura y diámetro interno de la chimenea (foco emisor), los puntos de toma de muestras de referencia (número de orificios, dimensiones y ubicación) y las plataformas y accesos a los puntos de toma de muestras.
  
Se elaborará otro proyecto que especifique las características y ubicación de los sistemas de medición en continuo de los contaminantes indicados en el primer párrafo de esta condición 2.4. Este proyecto especificará las características de los analizadores, la adquisición y tratamiento de la muestra, los análisis y transmisión de datos, y el sistema de control de calidad.
  
Se deberá justificar la adecuación de ambos proyectos a la normativa legal y técnica, aportando la certificación de las empresas acreditadas que garanticen la adecuación de los proyectos a las normativas técnicas.
  
2.5. Funcionamiento con gasóleo como combustible.
  
En caso de dificultades en el suministro de gas natural, la central podrá funcionar utilizando gasóleo como combustible auxiliar durante un periodo máximo de cinco días consecutivos (120 horas), y un máximo de veinte días al año (480 horas anuales), salvo que, por existir una necesidad acuciante de mantener el abastecimiento de energía, la autoridad competente autorizase expresamente ampliar el tiempo de utilización de gasóleo, siempre que, de acuerdo con los datos obtenidos de la red de calidad del aire y del sistema meteorológico, instalados en cumplimiento de las condiciones 2.6 y 2.7, no se superen los límites de calidad del aire establecidos, en su momento, por la legislación vigente.
  
Se deberá informar previamente al órgano ambiental de la Generalitat Valenciana del plan anual de la central para realizar las pruebas de verificación de funcionamiento con gasóleo. Dichas operaciones deberán ser confirmadas con un mes de antelación a su programación. Las situaciones de emergencia deberán ser comunicadas cuando ocurran.
  
2.6. Control de los niveles de inmisión.
  
Se instalará una red de vigilancia de la calidad del aire en la zona de influencia del penacho de la central. Esta red de vigilancia permitirá comprobar la incidencia real de las emisiones en los valores de inmisión de los contaminantes emitidos y reducir las emisiones en caso de que se superen los criterios de calidad del aire vigentes. La red de vigilancia estará formada por una serie de estaciones de medida automáticas y permitirá como mínimo la medida en continuo de los siguientes contaminantes: partículas PM10 y PM2,5, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y ozono. Estarán conectadas en tiempo real con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Generalitat Valenciana y deberá contar con su informe previo.
  
En caso de que se autorice la construcción de otras centrales a una distancia inferior a 25 km de la central, el estudio anteriormente indicado podrá realizarse coordinadamente con los demás promotores, de forma que se obtenga un único proyecto de red de vigilancia de la contaminación atmosférica que tenga en cuenta la problemática generada por todas las centrales que se construyan en dicha zona.
  
El sistema de vigilancia de la calidad del aire podrá disponer de estaciones de medida móviles que complementen la información facilitada por las estaciones fijas.
  
Se efectuará un estudio que determine el número, ubicación y características de las estaciones que compongan la red de vigilancia. Este estudio especificará el protocolo de transmisión de datos y los plazos de ejecución de la red, y garantizará la coordinación e integración de esta red con la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Generalitat Valenciana.
  
El sistema de vigilancia de la calidad del aire resultante del estudio anteriormente indicado, deberá contar con informe previo del órgano ambiental de la Generalitat Valenciana. El sistema de vigilancia de la calidad del aire deberá estar en funcionamiento antes de la puesta en marcha de la central.
  
2.7. Sistema meteorológico.
  
Se instalará un sistema meteorológico automático que facilite la información en tiempo real a la sala de control del proceso, a fin de validar la evaluación efectuada y poder interpretar los datos de contaminación atmosférica obtenidos en las estaciones de medida. Este sistema permitirá determinar la estabilidad de la atmósfera tanto por el método de radiación solar como por la fluctuación de la dirección del viento.
  
El sistema meteorológico permitirá facilitar los datos necesarios en tiempo real a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana. En caso de que esta dispusiese o elaborase un modelo predictivo que contemplase íntegramente la problemática de la zona, el promotor deberá colaborar, incluso económicamente en la parte proporcional que le corresponda, en la elaboración y aplicación del mismo.
  
Se elaborará un proyecto para la instalación del sistema meteorológico que contará con informe previo de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana.
  
2.8. Informes.
  
Independientemente de la transmisión de datos en continuo a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo especificado en la Orden de 25 de junio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía, sobre instalación en centrales térmicas de equipos de medida y registro de la emisión de contaminantes a la atmósfera, modificada por la Orden de 26 de diciembre de 1995 del Ministerio de Industria y Energía, el promotor, a partir de la puesta en marcha de la central, remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía, a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, un informe mensual que indique las emisiones efectuadas de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y partículas, con los valores promedios horarios, diarios y máximos puntuales de los citados contaminantes, así como los pesos emitidos, totales y por kilovatio hora producido. También se incluirán en este informe datos respecto a la cantidad y tipo de combustible consumido, poder calorífico medio del mismo, su contenido en azufre, energía producida y rendimiento global medio de la instalación.
  
2.9. Puesta en marcha de la central.
  
El promotor propondrá a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana el programa de pruebas y análisis de las emisiones a la atmósfera a que hace referencia el capítulo II del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV de la Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera.
  
2.10. Períodos de arranque, parada y funcionamiento por debajo del 70 por 100 de carga.
  
Con anterioridad a la puesta en marcha de la central, se presentará un estudio en el que se describan las características del funcionamiento de la instalación en los periodos de arranque y parada, y cuando funcione por debajo del 70 por 100 de carga. Este estudio indicará el sistema de control del proceso, las emisiones esperadas en unidades de concentración de los gases emitidos y en masa por unidad de tiempo, así como las características del foco emisor: caudal de gases emitidos en condiciones reales y normalizadas, velocidad de salida, temperatura, humedad y presión.
  
3. Mitigación del impacto acústico.
  
En el proyecto de ejecución de la central se incluirán específicamente las características del aislamiento acústico. Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica, de la Comunidad Autónoma Valenciana y por la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Sagunto, el diseño definitivo asegurará que el nivel de emisión de ruido debido al funcionamiento de la central y sus instalaciones no supere en el límite de la parcela un Leq de 70 dB(A) en periodo diurno y un Leq de 55 dB (A) en periodo nocturno.
  
4. Sistema de refrigeración de la central. Vertido térmico.
  
4.1. Sistema de refrigeración de la central.
  
Se considera ambientalmente aceptable el sistema de refrigeración en circuito cerrado con torres húmedas de tiro mecánico que utiliza agua del mar Mediterráneo, de acuerdo con lo que propone el estudio de impacto ambiental.
  
4.2. Consumo de agua del circuito de refrigeración.
  
Se utilizará agua del mar para reponer las pérdidas y purgas del circuito de refrigeración del condensador tal y como se indica en el estudio de impacto que estima el caudal máximo de agua de mar a captar para el sistema de refrigeración en 6.777 m3/h ó 5,81 m3/sg. En cualquier caso, será necesario obtener de la Dirección General de Costas las autorizaciones pertinentes.
  
4.3. Diseño de las conducciones de toma de agua de refrigeración y de vertido del sistema de refrigeración y desalación.
  
La línea de captación de agua estará formada por una tubería de aproximadamente 1,25 m de diámetro y discurrirá desde el contradique a través de la explanada de la ampliación del Puerto de Sagunto hasta la parcela de la central. Esta línea será capaz de suministrar las necesidades del circuito de refrigeración de la Central Térmica de Sagunto 1, así como a la unidad de desalación.
  
La conducción de vertido tendrá un diámetro de 1,6 m, aproximadamente, partirá de la parcela de la Central con dirección sureste en zanja en todo el tramo terrestre hasta alcanzar el contradique del puerto. En el tramo marino el trazado discurrirá adosado paralelamente al contradique del puerto en su zona exterior adentrándose en el mar en dirección sur unos 441 m una vez superada la primera alineación del contradique. La conducción estará apoyada sobre el lecho marino, dispondrá de una cama de regularización de grava y estará protegida mediante la colocación de una escollera encima de la tubería. A partir de los 300 m se dispondrán seis difusores separados entre sí cada 28 m hasta el último punto de vertido para optimizar la dispersión térmica.
  
4.4. Diseño de las torres de refrigeración.
  
Se instalarán tres torres de refrigeración del tipo húmedo de tiro mecánico, para el funcionamiento del sistema de refrigeración en circuito cerrado. Las torres de refrigeración dispondrán de sistemas de eliminación de gotículas del flujo de aire de salida o separadores de gotas. Los parámetros de funcionamiento de la torre, como caudal de circulación, pérdidas por evaporación y arrastre, caudal de purga y concentración de sales, se ajustarán con la debida aproximación a lo especificado en el estudio de impacto ambiental. Los parámetros de emisiones de la torre que se deben a la evaporación y al arrastre de agua por el aire son: evaporación de 272 m3/h, pérdida por arrastre de agua por el aire 0,001% del caudal de circulación lo que supone un arrastre de 0,209 m3/h y una purga de 803 m3/h, siendo el caudal de agua de reposición aproximadamente 1075 m3/h (0,299 m3/s), con una salinidad de 37.351 mg/l en el agua de aporte y 50.000 mg/l la concentración de sales en el agua de circulación.
  
La instalación, registro y mantenimiento de la torre de refrigeración cumplirá, en lo que proceda, con lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
  
4.5. Emisiones a la atmósfera.
  
La tasa de deposición de NaCl no superará el valor de 0,01 g/m2h en la zona exterior de la parcela de la central, como indica el estudio de impacto ambiental. Se efectuará un seguimiento de los efectos de las emisiones a la atmósfera de acuerdo con las condiciones 8.2.4.
  
4.6. Condiciones del vertido del sistema de refrigeración.
  
El caudal medio de vertido, su temperatura y su salinidad, se ajustarán a los parámetros utilizados en el estudio de impacto ambiental realizado para analizar la difusión del mismo en el medio marino.
  
El vertido no producirá un incremento de la temperatura del agua en el medio receptor de más de 3ºC a menos de 200 m del eje de la conducción de vertido y a 1 m de profundidad de la superficie.
  
Las concentraciones de cloro en los puntos de vertido serán inferiores a 0,1 ppm (tasa máxima de emisión).
  
5. Otros vertidos al medio acuático.
  
5.1. Diseño de la Planta de tratamiento de agua de aporte al ciclo agua-vapor.
  
La planta de tratamiento tiene por objeto desalar el agua captada del mar para cubrir las necesidades de agua de la central, consta de una unidad de desalación con un pretratamiento y una primera etapa de ósmosis y una segunda unidad de tratamiento con una segunda etapa de ósmosis y desmineralización. De acuerdo con el estudio de impacto ambiental el líquido que no logra atravesar las membranas de la ósmosis, presenta una alta concentración salina siendo posteriormente vertido a la cámara de mezcla. El caudal medio de vertido procedente de la unidad de desalación debido al rechazo de la ósmosis inversa será de 130,5 m3/h de acuerdo con los cálculos presentados en el estudio de impacto ambiental. Los parámetros correspondientes a la caracterización de las salmueras resultantes de las etapas de ósmosis se ajustarán con la debida aproximación a lo indicado en el estudio de impacto ambiental.
  
5.2. Efluentes producidos por la central.
  
El proyecto de ejecución definirá los sistemas de recogida y tratamiento de los diferentes efluentes que produzca la central térmica especificados en el estudio de impacto ambiental, tanto de los efluentes regulares como de los irregulares. En especial se definirán los sistemas de recogida y tratamiento de los siguientes efluentes: las aguas pluviales; los efluentes químicos procedentes del lavado y purgas de los diferentes sistemas e instalaciones de la central; los efluentes oleosos procedentes del drenaje de talleres, del área de transformadores, del área del generador diesel de emergencia, de la caldera de recuperación, del edificio de turbinas; y los de la planta desaladora. Aquellos efluentes que tengan la consideración de residuos, de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos, se gestionarán como tales.
  
5.3. Planta de tratamiento de efluentes.
  
Los efluentes generados serán enviados a la planta de tratamiento de efluentes de la central para su tratamiento antes de ser vertidos. La planta cumplirá con las características que establezca la correspondiente autorización ambiental integrada. El proyecto de ejecución definirá las características del sistema final de tratamiento de efluentes de manera que se garantice el cumplimiento de los límites de vertido que establezca la autorización pertinente.
  
5.4. Vertidos de los efluentes de la central (exceptuada la purga de las torres de refrigeración).
  
Una vez los diferentes efluentes de la central sean tratados de acuerdo a su procedencia, estos deberán ser conducidos a la balsa de homogeneización, donde se realizará un control en continuo de caudal y pH. Se deberá comprobar mediante el análisis correspondiente, la calidad del agua procedente de la balsa de homogeneización con anterioridad a su envío a la cámara de mezcla, donde el caudal de la purga de la torre se mezcla con los vertidos de la central con el fin de canalizar la totalidad de los efluentes en un único punto de descarga. Las aguas residuales sanitarias se enviarán a la entrada del filtro biológico clarificador y de este al colector de la Zona Industrial del Puerto de Sagunto.
  
5.5. Coordinación con la autorización ambiental integrada.
  
Los sistemas de depuración de las aguas residuales, así como las características de todos los vertidos procedentes de las instalaciones, se adecuarán a lo que en su momento establezca la autorización ambiental integrada.
  
En caso de que, como consecuencia del cumplimiento de las condiciones que en su momento establezca la autorización ambiental integrada que emita la autoridad competente de la Generalitat Valenciana, resultase innecesario el cumplimiento de las condiciones indicadas anteriormente, condiciones 4.3, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, así como las condiciones que se establecen en esta declaración de impacto relacionadas con la vigilancia de los vertidos y de la calidad del agua marina, condiciones 8.2.5 y 8.2.6, el promotor podrá solicitar a esta Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la modificación o supresión de estas condiciones en orden a coordinarlas con las que establezca la autorización ambiental integrada.
  
6. Gestión de los residuos
  
Los aceites procedentes del mantenimiento de la maquinaria y otros residuos peligrosos que se generen durante la realización de las obras y durante la explotación de la central serán retirados por gestores de residuos peligrosos debidamente autorizados, de acuerdo con la legislación vigente en su momento. Los residuos no peligrosos se gestionarán de acuerdo con la legislación vigente y en las instalaciones autorizadas para la gestión de los mismos. El promotor deberá obtener de la autoridad competente de la Generalitat Valenciana la correspondiente autorización ambiental integrada que establecerá, en su caso, las condiciones específicas en relación con la generación y gestión de los residuos.
  
7. Infraestructuras asociadas
  
7.1. Línea eléctrica aérea a 400 KV.
  
La energía eléctrica producida en la central térmica de ciclo combinado se evacuará mediante una línea eléctrica de 400 KV y aproximadamente 6,3 km de longitud, cuyo trazado unirá la futura subestación de la central con los circuitos 2 y 3 de la línea eléctrica que une las subestaciones de La Plana y La Eliana de 400 kV.
  
7.1.1. Selección del trazado de menor impacto ambiental.
  
A partir de la subestación de la futura central térmica el trazado discurre de modo paralelo y contiguo al cerramiento suroeste de SIDMED, cruza la carretera que une las localidades de Pujol y el Puerto de Sagunto (VV-7014) y la línea de alta tensión de 220 kV propiedad de Iberdrola que alimenta a la subestación de SIDMED. La traza gira hacia el oeste discurriendo paralela a la mencionada línea de Iberdrola hasta cruzar la carretera N-340, donde gira en dirección suroeste evitando las construcciones existentes, volviendo a girar en dirección oeste para cruzar el Camí de Lliria y acometer los pórticos de 400 kV de la futura subestación de entronque con la L.A.T. 400 kV La Plana - La Eliana que construirá Red Eléctrica de España, SA. Esta futura subestación estará localizada en las parcelas situadas entre el Pico Rabosero y el Cerro de les Lloses, al Este de la autopista A-7 y ligeramente al sureste del apoyo de entronque de la L.A.T. 220 kV La Plana - La Eliana de Iberdrola.
  
7.1.2. Medidas correctoras durante la construcción de la línea eléctrica.
  
Se cumplirán, en lo que proceda, lo establecido en la condición 1 de esta Declaración.
  
7.1.3. Protección de la avifauna.
  
Se instalarán dispositivos ?salvapájaros- a lo largo de todo el trazado de la línea eléctrica de evacuación de energía. Se instalarán en los cables de toma de tierra al objeto de disminuir el riesgo de colisión de las aves. Los dispositivos salvapájaros serán del tipo espiral de PVC con una separación de 5 m o abrazaderas negras de plástico colgantes.
  
7.2. Ramal del Gasoducto de acometida desde la Planta de Regasificación.
  
El ramal del gasoducto de conexión de la Planta de Regasificación con la futura Central dispone de Declaración de impacto ambiental favorable, formulada por Resolución de 8 de octubre de 2003 y publicada en el BOE de 4 de noviembre de 2003, en la que se establecieron las condiciones oportunas para preservar las afecciones al medio ambiente.
  
8. Programa de vigilancia ambiental
  
Se redactará un programa de vigilancia ambiental, tanto para la fase de obras como para la fase de funcionamiento de la central, que permita el seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas correctoras establecidas en el estudio de impacto ambiental y en el condicionado de esta declaración. En él se detallará el modo de seguimiento de las actuaciones, y se describirá el tipo de informes y la frecuencia y el periodo de su emisión.
  
El programa contemplará los aspectos indicados en el estudio de impacto ambiental y en especial incluirá los indicados en las condiciones 8.1 y 8.2.
  
8.1. Programa de vigilancia durante la fase de construcción.
  
Se incluirán en el programa de vigilancia los siguientes aspectos: la supervisión del terreno utilizado y el respeto del balizamiento y señalización de las obras previstas, aprovechamiento de la red de caminos existentes y accesos, medidas restauradoras de suelo y vegetación; control de la conservación de la tierra vegetal y del riesgo de erosión, control de emisiones atmosféricas y ruido de la maquinaria mediante la elección de los equipos y maquinaria a utilizar; la realización de las operaciones de mantenimiento en los lugares establecidos para ello; las medidas destinadas a evitar la producción de nubes de polvo; control de la calidad de las aguas marinas durante la ejecución del sistema de captación y vertido vigilando las propiedades físico químicas del agua marina, gestión de efluentes, sistemas de impermeabilización y contención de derrames, sistemas para minimizar los sólidos en suspensión por escorrentías; control para que la afección a la vegetación sea mínima; plan de revegetación; retirada de instalaciones provisionales; control sobre la circulación del tráfico pesado en las vías locales; realización de una prospección arqueológica y seguimiento arqueológico en todos los movimientos de tierra realizados.
  
8.2. Programa de vigilancia durante la explotación de la central.
  
8.2.1. Vigilancia de las emisiones a la atmósfera.
  
Mediante los sistemas de medición en continuo, instalados en cada chimenea, se vigilará el cumplimiento de los niveles de emisión establecidos para cada contaminante, de acuerdo con lo dispuesto en las condiciones 2.3, 2.4 y 2.5 de esta declaración.
  
8.2.2. Vigilancia de los valores de inmisión de los contaminantes en la atmósfera.
  
Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en las condiciones 2.6 y 2.7 de esta declaración.
  
8.2.3. Vigilancia del impacto acústico.
  
Se propondrá un programa de vigilancia de los niveles de inmisión sonora en la zona de influencia de la central, que incluirá campañas de medición de los niveles de inmisión sonora y especificará, como mínimo los siguientes aspectos.
  
La frecuencia de las campañas de medición de los niveles de inmisión sonora que se efectuarán. La primera campaña se deberá realizar antes de la puesta en marcha de la central; se realizará otra campaña durante el primer mes después de la puesta en marcha de la central.
  
Se determinarán los puntos en los que se deberán realizar las mediciones. Se incluirán puntos en el límite de la parcela y, a ser posible, los puntos de la zona urbana más próximos y los utilizados para efectuar la evaluación inicial.
  
En caso de observarse aumentos significativos de los valores de inmisión debidos al funcionamiento de la central, se propondrán las medidas correctoras adecuadas a fin de reducir las emisiones sonoras producidas por la central.
  
8.2.4. Vigilancia de las torres de refrigeración.
  
Se verificarán los parámetros de funcionamiento de la torre de refrigeración: caudal de agua circulante y consumido, concentración de sales y composición del agua de refrigeración, e indicadores de contaminación bacteriológica.
  
También se comprobarán los efectos ambientales, verificando la altura y extensión de los penachos de vapor y las deposiciones de sales en el entorno. Para evaluar estas últimas se tomarán muestras en la zona próxima a las torres de refrigeración en un radio de 500 m. En caso de que se superasen significativamente las tasas de deposición de 10-3 g/m2h, nivel ambiental de referencia por debajo del cual no se esperan afecciones sobre la vegetación, se estudiarán los efectos sobre la vegetación y sobre los materiales de la zona afectada.
  
Se especificarán las actuaciones derivadas de lo establecido en la Condición 4.4 sobre la prevención y control de la legionelosis.
  
8.2.5. Vigilancia de los vertidos.
  
Se efectuarán análisis de los efluentes procedentes de la central térmica en la balsa de homogeneización, situada a la salida del sistema final de tratamiento de efluentes, previamente a su vertido a la cámara de mezcla donde se mezcla con la purga de la torre de refrigeración.
  
Se analizará la calidad del efluente previamente a su vertido, una vez mezclados los efluentes con el caudal de purga del sistema de refrigeración, midiéndose caudal, temperatura y salinidad, de acuerdo con lo que, en su momento, disponga la autoridad competente en la autorización ambiental integrada.
  
8.2.6. Vigilancia de la calidad del agua del mar.
  
Se vigilará el cumplimiento de las limitaciones del vertido térmico de manera que no se superen los caudales y temperatura del mismo indicados en la condición 4.6 de esta declaración. Asimismo, se vigilará que el vertido no produzca un incremento de la temperatura del agua en el medio receptor de más de 3 ºC a una distancia de 200 metros del punto de vertido.
  
Se establecerán, como mínimo, tres puntos de muestreo, uno en el centro de la pluma térmica, uno en contracorriente a 100 m, y otro situado a 50 m a favor de corriente. Se efectuarán controles con periodicidad mensual, durante el primer año de funcionamiento de la central, durante tres días, como mínimo, en cada punto. Se medirán parámetros físico químicos: temperatura, salinidad, clorofilas y, adicionalmente, otros parámetros si así lo establece la autorización ambiental integrada.
  
De forma complementaria se realizará un seguimiento de las biocenosis marinas efectuando muestreos con periodicidad anual en la época verano-otoño, durante los dos primeros años de operación de la central.
  
8.3. Informes del resultado del programa de vigilancia.
  
Con independencia de los informes de carácter interno necesarios para asegurar el control y cumplimiento del programa de vigilancia, se emitirá un informe con periodicidad semestral durante la fase de construcción que indicará el grado de cumplimiento del programa de vigilancia y hará referencia a todos los aspectos indicados en la condición 8.1.
  
Sin perjuicio de lo establecido en la condición 2.8, y durante la fase de explotación de la central, se efectuará un informe anual, sobre las actividades realmente realizadas en el cumplimiento del programa de vigilancia y se hará referencia a todos los puntos indicados expresamente en la condición 8.2 de esta declaración.
  
Estos informes incluirán un capítulo de conclusiones, en el que se evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta declaración, la eficacia de las medidas correctoras utilizadas, las posibles desviaciones respecto de los impactos residuales previstos en el estudio de impacto ambiental y, en su caso, propondrá medidas correctoras adicionales o modificaciones en la periodicidad de los controles realizados.
  
Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción, como en la de funcionamiento, sin perjuicio de la comunicación inmediata, que en su caso proceda, a los órganos competentes autonómicos.
  
Todos los informes indicados en esta condición 8.3 serán remitidos a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Asimismo, se remitirá copia de los mismos al órgano ambiental de la Generalitat Valenciana. Del examen de esta documentación por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la presente declaración de impacto.
  
9. Documentación adicional
  
El promotor efectuará y remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía y a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental para su aprobación, los estudios y proyectos que se indican a continuación:
  
9.1. Con anterioridad a la iniciación de las obras:
  
Propuesta de programa de vigilancia ambiental durante la fase de obras, tal y como se indica en la condición 8.1.
  
9.2. Antes de que transcurran seis meses a partir de la autorización de la central por parte de la autoridad sustantiva:
  
Estudio de adecuación paisajística de las instalaciones de la central de ciclo combinado, tal como se indica en la condición 1.5.
  
9.3. Red de vigilancia de la calidad del aire y sistema meteorológico:
  
El estudio de la red de vigilancia de la calidad del aire y del sistema meteorológico deberá presentarse en un plazo de cuatro meses después de la autorización de la central. Una vez aprobado dicho estudio deberán estar instaladas y en funcionamiento en el plazo de diez meses después de dicha aprobación.
  
9.4. Conjuntamente con el proyecto de ejecución:
  
Proyecto que especifique las características del foco emisor y de los puntos de toma de muestras de referencia, tal como se indica en la condición 2.4.
  
Estudio de situaciones de arranque, parada y funcionamiento por debajo del 70 por 100, tal como se indica en la condición 2.10.
  
9.5. Con anterioridad a la puesta en marcha del grupo de ciclo combinado:
  
Proyecto que especifique las características de los sistemas de medición de emisiones en continuo, tal como se indica en la condición 2.4.
  
Informe respecto de las actuaciones a realizar en relación con la prevención y control de la legionelosis de acuerdo con lo establecido en las Condiciones 4.4 y 8.2.4.
  
Propuesta de programa de vigilancia ambiental durante la fase de explotación de la central tal como se indica en la condición 8.2.
  
Condición imprescindible para la puesta en marcha de la central será disponer de la correspondiente autorización ambiental integrada y estar instalados y en funcionamiento la red de vigilancia de la calidad del aire y el sistema meteorológico.
  
El programa de vigilancia ambiental, tanto en la fase de obras como en la de funcionamiento, así como los estudios y proyectos relacionados con los sistemas de control de emisión de contaminantes a la atmósfera, con la vigilancia de la calidad de aire y el sistema meteorológico deberán contar con informe previo de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana.
  
10. Financiación de medidas correctoras
  
Deberán incorporarse al Proyecto de ejecución, con el nivel de detalle que corresponda, las medidas preventivas y correctoras propuestas en el estudio de impacto ambiental y las contenidas en esta Declaración, así como las actividades derivadas de la realización del programa de vigilancia.
  
Todos los datos y conceptos relacionados con la ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el estudio de impacto ambiental y en las condiciones establecidas en esta declaración figurarán, en su caso, con Memoria, Planos, pliego de Prescripciones y Presupuesto. También se valorarán los gastos derivados del programa de vigilancia ambiental. Estas condiciones se exigirán a todos los contratos y subcontratos que el promotor efectúe para la realización de las obras y el funcionamiento de las instalaciones.
  
11. Ampliación de la central.