Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 8581, del 01-07-2019 (2019/6414)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica l'acord entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) i l'Ajuntament del Campello, per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració d'aigües residuals en el municipi del Campello.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8581

Data del DOGV
:   01-07-2019

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2019/6414


Data del document
:   20-06-2019

Organisme emissor
:   Presidència de la Generalitat

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica l'acord entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) i l'Ajuntament del Campello, per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració d'aigües residuals en el municipi del Campello. [2019/6414]  
La Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) i l'Ajuntament del Campello han subscrit, prèvia tramitació reglamentària, el dia 6 de juny de 2019, l'acord per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració d'aigües residuals en el municipi del Campello, i conforme amb allò que preveu l'article 20 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, una vegada inscrit en el Registre de Convenis de la Generalitat amb data 19 de juny de 2019 i número 556/2019, és procedent la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord esmentat, que figura annex a aquesta resolució.  
  
  
València, 20 de juny de 2019.- El director general de Relacions amb les Corts: Antonio Torres Salvador.  
  
  
Acord de cooperació per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració d'aigües residuals en el municipi del Campello (Alacant), entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural; l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana; i l'Ajuntament del Campello  
  
València, 6 de juny de 2019  
  
REUNITS  
El present acord de cooperació ha sigut autoritzat pel Consell en data 26 d'abril de 2019.  
D'una part, Elena Cebrián Calvo, consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en virtut del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel que s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural; modificat pel Decret 80/2016, d'1 de juliol, del Consell.  
Per una altra, Francisco Javier Quesada Ferre, vicepresident del Consell d'Administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant EPSAR), facultat per a aquest acte en virtut de resolució de 9 de juliol de 2012, de la Presidència del Consell d'Administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, de delegació de competències (DOGV 6824, 23.07.2012).  
I per una altra, Benjamí Soler Palomares, com a alcalde president de l'Ajuntament del Campello, en el seu nom i representació, facultat per a aquest acte, per acord del Ple d'aquesta corporació local de data 28 de març de 2019.  
  
MANIFESTEN  
Les parts signatàries del present acord tenen un interès públic comú, en l'adequada prestació del servei de sanejament i depuració de les aigües residuals del municipi del Campello, en tant ostenten competències compartides en aquesta matèria, sent administracions i entitat pública, i no tenint, tampoc aquesta última, vocació de mercat.  
  
L'EPSAR es va crear, per la Llei 2/1992, de 26 de març, com a entitat de dret públic de la Generalitat, per a dur a terme de manera eficaç entre altres activitats, la gestió i explotació d'instal·lacions i serveis, en matèria de tractament, depuració i, si escau, reutilització de les aigües depurades, que l'administració de la Generalitat determine, així com aquelles altres que li puguen encomanar les Entitats Locals o altres organismes.  
L'EPSAR es regeix, entre unes altres, per la normativa de la llei de contractes del sector públic, i porta des de la seua creació licitant tant l'execució d'obres com l'explotació de serveis, així com les activitats associades al control posterior d'aquesta explotació, pel que disposa d'una estructura estable i especialitzada en aquesta matèria.  
  
1. Antecedents  
I. L'actual infraestructura de sanejament de les urbanitzacions situades al nord del Campello, està resolta a força d'instal·lacions unitàries en cadascun dels habitatges i amb tres xicotetes instal·lacions de depuració que solucionen el sanejament de la zona, però a mitjà termini podran presentar problemes per capacitat hidràulica i de tractament. D'altra banda, part de les aigües residuals del municipi del Campello es conduïen a l'EDAR de «Monte Orgegia», mitjançant una xarxa de col·lectors i impulsions (actualment es condueixen fins a l'EDAR d'Alacantí Nord), la qual dona servei a diversos municipis integrats en la Mancomunitat de l'Alacantí. Després de l'anàlisi tècnica i econòmic d'ampliar i connectar la xarxa de sanejament cap a una EDAR existent amb capacitat suficient, o de construir una nova infraestructura, es va deduir la necessitat de construir una nova depuradora d'aigües residuals que tractara les aigües procedents de les urbanitzacions situades al nord del casc urbà del Campello i es trobara en un punt equidistant de les mateixes, actuació planificada en el II Pla director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, en la Zona XIII del seu programa d'actuacions amb la denominació del Campello (Cales).  
  
II. Amb data 10 de gener de 2006 l'EPSAR i l'Ajuntament del Campello van subscriure un conveni (CV050103) per al cofinançament de les infraestructures de sanejament i depuració d'aigües residuals del terme municipal del Campello (Alacant), el qual va harmonitzar el procés de redacció de projecte, execució d'obres i finançament de les obres per a la construcció dels col·lectors i estació depuradora d'aigües residuals de les zones residencials al nord del casc urbà del Campello, tot açò per un import estimat de 64.913.312,98 - (IVA inclòs).  
  
En el referit conveni s'establia que l'EPSAR finançava i executava les obres descrites, no obstant açò, l'Ajuntament del Campello havia de reintegrar a l'EPSAR, mitjançant les oportunes transferències amb càrrec als compromisos de despesa de caràcter plurianual assumits per la Corporació Local, la quantitat d'1.600.000,00 ?, el que suposa un 10 % aproximat del pressupost estimat de les obres.  
III. Amb data 14 de febrer de 2008 es van adjudicar les «Obres de construcció dels col·lectors i EDAR de les zones residencials al nord del cas urbà del Campello (Alacant)» (Expedient 2006/EL/0084), per un import de 72.419.203,60 - (16 % IVA inclòs) per a l'obra i l'explotació durant un període de 2 anys coincident amb el període de garantia, signant-se el corresponent contracte el 17 de març de 2008. Amb data 25 de març es va signar l'acta de comprovació del replanteig de les obres, iniciant-se aquestes l'endemà de la seua signatura.  
  
Posteriorment, amb data 17 d'agost de 2009, per l'òrgan de contractació es va acordar la redacció de modificacions en el projecte, d'acord amb la proposta elaborada a aquest efecte per la direcció facultativa. Durant la redacció del projecte modificat, es va constatar que els cabals actuals en comparació dels previstos en el projecte inicial s'havien vist reduïts de forma important, a causa de la disminució de la demanda hidràulica derivada de la paralització del creixement urbanístic. A l'anterior, s'unia que encara no s'havia iniciat la construcció de la xarxa secundària que captaria les escomeses domiciliàries i les transportaria a la xarxa general. D'altra banda, es va comprovar que la capacitat hidràulica de transport de cabals de la xarxa de sanejament del casc urbà del Campello, permetria evacuar els nous cabals esperats en la zona nord i portar l'aigua residual a l'EDAR d'Alacantí Nord, instal·lació que compta amb les infraestructures exteriors de captació i transport ja construïdes i operatives, a més de comptar amb resguard hidràulic suficient per a permetre tractar amb garantia les noves aportacions del nord del Campello.  
IV. En la reunió del Consell d'Administració de l'EPSAR, celebrada el dia 30 de juliol de 2012, i a causa dels motius exposats amb anterioritat, es va plantejar la resolució del contracte de les «Obres de construcció dels col·lectors i EDAR de les zones residencials al nord del cas urbà del Campello (Alacant)» (Expedient 2006/EL/0084) i es va concloure que, donat l'escenari en aqueix moment, de restriccions pressupostàries, calia plantejar-se com a solució més idònia la de resoldre el contracte d'execució d'obres.  
V. Amb data 7 de juny de 2013 es va celebrar la primera reunió de la comissió mixta per al seguiment del conveni referit de 10 de gener de 2006, en la que es va arribar a les següents conclusions:  
a) Es va justificar que la construcció de l'EDAR del Campello no resultava viable en els termes que s'havia previst en el projecte de construcció, atès que es trobava sobredimensionada. A més, la tecnologia de funcionament prevista (MBR) no resultava la solució idònia.  
  
b) L'EDAR d'Alacantí Nord, recentment construïda en aqueix moment i operativa des de setembre de 2011, comptava i compta amb suficient resguard hidràulic com per a tractar les aigües procedents de la zona nord del Campello.  
c) Existia la possibilitat física de connectar la conca de la zona nord del Campello amb el sistema de sanejament d'Alacantí Nord.  
En aquesta comissió de seguiment la EPSAR va proposar, per tant, la resolució del contracte d'obres i explotació per desistiment de l'administració atès que l'actuació plantejada inicialment no resolia de manera eficaç el sanejament de l'àrea nord del casc urbà del Campello, i la seua elevació al president del Consell d'Administració de l'EPSAR.  
  
VI. Amb data 21 d'abril de 2015 es va acordar la resolució del contracte conforme a l'article 112.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP), llei per la que es regia el present contracte en virtut de la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
VII. Amb data 5 de febrer de 2016 es van liquidar les obres per l'import total de 4.886.849,86 - (IVA inclòs), proposant així mateix la devolució i cancel·lació de la garantia definitiva. L'Ajuntament del Campello, conforme al previst en el conveni referit de 10 de gener de 2006, va abonar a l'EPSAR, en data 4 d'abril de 2017, la quantitat de 488.684,99 - (10 % de l'import suportat per l'EPSAR).  
VIII. Per tot l'anterior, l'EPSAR ha redactat el «Projecte de construcció de les obres de connexió del sanejament de les zones residencials al nord del casc urbà del Campello amb l'EDAR Alacantí Nord», que justifica, defineix i valora les obres necessàries per a resoldre l'evacuació de les aigües generades en les aglomeracions urbanes al nord del casc urbà del Campello i el seu tractament adequat d'una manera eficaç i d'una manera eficient, en les instal·lacions de l'EDAR d'Alacantí Nord, mitjançant l'aprofitament de les infraestructures construïdes recentment i les infraestructures de sanejament operatives existents en l'àrea urbana del Campello. L'annex IV del present acord, conté un resum del projecte referit.  
  
IX. El Servei de Supervisió de Projectes de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, en data 28 de juliol de 2017, va emetre informe favorable al referit projecte.  
X. Les actuacions a executar conforme al present acord de cooperació resolen problemàtiques incloses en el II Pla director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana, contemplades en la Zona XIII del seu programa d'actuacions amb la denominació del Campello (Cales).  
Les referides obres s'arrepleguen en el programa d'obres anual, aprovat pel Consell d'Administració celebrat el dia 26 d'octubre de 2017.  
  
2. Competències de les administracions i entitat signatàries  
I. El presente acord estableix la cooperació entre les parts signatàries, amb la finalitat de coordinar, cooperar i auxiliar-se en l'execució de les actuacions, per a garantir que els serveis públics que els incumbeixen es presten amb la intenció d'aconseguir els objectius d'interès públic que tenen en comú.  
II. El sanejament i depuració de les aigües és un tema d'abast global, no sent possible circumscriure les solucions al camp municipal. En aqueix sentit, correspon a la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la planificació i execució d'obres i instal·lacions referents a l'àmbit que ens ocupa, sense que açò tinga un caràcter excloent. Per açò l'article primer de la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, considera necessari garantir una actuació coordinada i eficaç entre les diferents Administracions Públiques en matèria d'evacuació i tractament, i si escau, reutilització de les aigües residuals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.  
III. La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural té atribuïdes les competències en matèria d'infraestructures hidràuliques i de medi ambient, conforme al Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel que s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOGV 7620, 22.09.2015), modificat pel Decret 80/2016, d'1 de juliol, del Consell (DOGV 7822, 06.07.2016).  
El Decret 158/2015 estableix en el seu article 12 que és la Secretaria Autonòmica de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, l'òrgan al que correspon exercir les funcions en matèria de recursos hídrics i que d'aquesta depèn, entre altres organismes, la Direcció General de l'Aigua i l'EPSAR. L'article 17 d'aquest Decret estableix que la Direcció General de l'Aigua és l'òrgan directiu que assumeix, entre unes altres, les funcions en matèria de planificació, projecte, construcció i explotació d'infraestructures hidràuliques per a ús urbà, agrícola o mediambiental d'interès general comunitari; en l'elaboració de plans i execució d'obres per a la millora de les infraestructures de l'aigua; i en la cooperació amb els ens locals en la planificació i construcció d'obres de sanejament.  
  
IV. Des de la Direcció General de l'Aigua de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i desenvolupament Rural, s'ha emès informe en data 27 d'abril de 2018, favorable a l'execució per part de l'EPSAR de les obres relacionades en l'Annex I i a la subscripció del present acord.  
V. L'EPSAR, en virtut de les atribucions i funcions que li confereixen els articles 14.3, en la seua redacció donada per la Llei 10/1998, de 28 de desembre, i 16.a de la Llei 2/1992, de 26 de març, és una entitat de dret públic de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat Valenciana i plena capacitat pública i privada, creada per a dur a terme de manera eficaç entre altres activitats, l'execució de les obres de sanejament i depuració que l'administració de la Generalitat determine, així com aquelles altres que li puguen encomanar les Entitats Locals o altres organismes.  
La signatura del present acord per part de l'EPSAR, en principi correspondria a la Presidència del Consell d'Administració de l'EPSAR, de conformitat amb l'article 7 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel que es regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, i de l'article 9 del Decret 170/1992, de 16 d'octubre, del Govern Valencià, pel que aprova l'Estatut de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (DOGV 1889, 26.10.1992), al punt 10º afegit pel Decret 116/2000, de 25 de juliol, del Govern Valencià, pel que es modifica l'Estatut de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (DOGV 3810, 08.08.2000).  
En l'actualitat aquestes facultats estan delegades en la Vicepresidència del Consell d'Administració de l'EPSAR, per la Resolució de 9 de juliol de 2012, de la Presidència del Consell d'Administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, de delegació de competències (DOGV 6824, 23.07.2012).  
  
VI. L'Ajuntament del Campello actua en el marc de la competència municipal en matèria de sanejament d'aigües residuals, de conformitat a l'establit en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana; així com al que disposa la Llei 2/1992.  
L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local disposa que: «La cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració Local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguen».  
Al seu torn, l'article 140.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix: «En el no previst en el present títol, les relacions entre l'Administració General de l'Estat o les administracions de les comunitats autònomes amb les entitats que integren l'Administració local es regiran per la legislació bàsica en matèria de règim local».  
VII. Tenint en compte el que es disposa en el referit Decret 176/2014, així com en la Llei 40/2015.  
VIII. Per les raons exposades s'articula el present acord que ve a harmonitzar i racionalitzar el procés de projecte, execució i finançament de les actuacions de sanejament i depuració citades, sobre la base de les següents,  
  
CLÀUSULES  
  
Primera. objecte  
Constitueix l'objecte del present acord, determinar la participació de la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural; de l'EPSAR i; de l'Ajuntament del Campello, en el finançament i execució de les infraestructures de sanejament i depuració que s'assenyalen en l'annex I del present acord.  
En l'annex I s'especifica una relació d'actuacions de les que el cost econòmic és estimat, si bé el cost definitiu no quedarà determinat fins que es procedisca a la liquidació de les referides actuacions.  
L'annex IV conté el resum del projecte de construcció de les obres de connexió del sanejament de les zones residencials al nord del casc urbà del Campello amb l'EDAR Alacantí Nord, objecte d'aquest acord.  
  
  
Segona. Abast econòmic de l'acord de cooperació  
L'abast econòmic del present acord es limita únicament al cost per l'execució de les obres d'acord al pressupost de licitació, així com a l'IVA aplicable al tipus vigent en l'exercici corresponent.  
  
D'acord amb la relació d'actuacions a executar incloses en l'annex I i desenvolupada en l'annex IV, l'import estimat al que ascendeix el present acord és de 3.999.515,22 - (IVA exclòs), més l'IVA aplicable al tipus vigent en el moment de la seua execució.  
Els compromisos de despesa derivats del present acord estan supeditats a l'establit en l'article 24.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.  
En tot cas, l'actuació de l'EPSAR en virtut del present acord, ha d'ajustar-se a la normativa reguladora del cànon de sanejament, en el marc de les competències de gestió que corresponen a la pròpia EPSAR, i a les competències de control o fiscalització d'aquesta gestió que la llei atribueix a la Intervenció de la Generalitat o, si escau, als òrgans autonòmics competents en matèria tributària, segons corresponga.  
  
  
Tercera. Seguiment de l'acord de cooperació  
Es crea una comissió mixta de seguiment copresidida per el/la director/a general de l'aigua de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, o persona en qui delegue; per el/la gerent de l'EPSAR, o persona en qui delegue; i per el/la alcalde/ssa president/a de l'Ajuntament del Campello o regidor/a en qui delegue; i integrada per un/una membre tècnic de la Direcció General de l'Aigua, per un/una membre tècnic del municipi del Campello i un/una membre tècnic de l'EPSAR.  
En la designació dels representants de la Generalitat en la comissió mixta de seguiment, donada la possibilitat de delegació, es procurarà la presència equilibrada de dones i homes, en aplicació del previst en el II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, aprovat per Acord de 10 de març de 2017, del Consell.  
Quant al règim de funcionament de la comissió de seguiment, s'atendrà al que es disposa en l'article 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, abans referida.  
A la comissió podran assistir altres persones, amb veu però sense vot, sempre que estiguen d'acord tots els components d'aquesta.  
Aquesta comissió, es reunirà a petició de qualsevol de les parts, i les seues funcions seran, a més de les establides en l'article 9 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, anteriorment referit; l'article 49.f de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, anteriorment referida; la de resolució dels problemes d'interpretació i compliment de les clàusules del present acord, que pogueren sorgir.  
En aquesta comissió, s'adonarà de les actuacions efectuades fins a la data exposant la idoneïtat i resultats d'aquestes.  
De la comissió mixta de seguiment que se celebre, s'alçaran tres exemplars d'acta, un per a la Direcció General de l'Aigua, un altre per a l'EPSAR, i un altre per a l'Ajuntament del Campello. Així mateix, es remetrà una còpia de l'acta a la Sotssecretària de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.  
  
Quarta. Participació de la Generalitat Valenciana  
En relació amb les actuacions objecte del present acord, correspon a la Generalitat Valenciana:  
La Direcció General de l'Aigua gestionarà la supervisió de la redacció dels projectes pel Servei de Supervisió de Projectes i Coordinació Tècnica de la Conselleria competent en la matèria.  
  
Cinquena. Participació de l'EPSAR  
En relació amb les actuacions objecte del present acord, correspon a l'EPSAR:  
a) La contractació i finançament de la redacció dels projectes de construcció.  
b) Contractar i finançar la direcció facultativa de les obres i instal·lacions descrites en els projectes de construcció.  
c) El finançament, d'acord a l'assenyalat en l'annex II, del 90 % de l'import final de les obres.  
d) Licitar, mitjançant concurs obert, contractar i executar les obres i instal·lacions descrites en els projectes de construcció, de conformitat a l'establit en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
e) Supervisar l'execució de les obres i actuacions previstes en els projectes, mitjançant l'empresa especialitzada designada a aquest efecte, amb l'objecte d'establir les unitats d'obra realment executades.  
f) Rebre les obres del contractista adjudicatari de les mateixes, una vegada concloses, de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre.  
  
Sexta. Participació de l'Ajuntament del Campello  
En relació amb les actuacions objecte del present acord, correspon a l'Ajuntament del Campello:  
a) Donar la seua conformitat mitjançant acord del Ple, al contingut dels projectes de construcció per a l'execució de les obres.  
b) Obtenir a la seua costa i posar a la disposició de l'EPSAR els terrenys necessaris per a l'execució de les obres, cedint la titularitat dels mateixos a la Generalitat Valenciana, mitjançant Acord Plenari de l'Ajuntament, utilitzant a tal fi la redacció de l'annex III.  
c) Realitzar les gestions necessàries i obtenir les autoritzacions i llicències que requerisca, a cada moment, la legislació aplicable i permeten l'execució de les actuacions previstes.  
d) La Corporació municipal es compromet a consignar en els seus pressupostos, en els termes indicats en els articles 166 i 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les quantitats suficients per a atendre les obligacions derivades d'aquest conveni.  
e) Finançar les obres de construcció d'un import estimat de 3.999.515,22 - (IVA exclòs) en un percentatge del 10 % del cost real de l'obra, fins a la liquidació de la mateixa, mitjançant les oportunes transferències de capital a favor de l'EPSAR, amb càrrec als compromisos de despesa de caràcter plurianual assumits per la Corporació Local, de conformitat amb l'annex II del present acord.  
  
  
Setena. termini de vigència  
El present acord de cooperació entrarà en vigor a partir de la data de la seua signatura i de conformitat amb l'establit en la Llei 40/2015, tindrà una vigència de quatre anys. No obstant açò, en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst les parts podran acordar unànimement la seua pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seua extinció.  
Des de l'entrada en vigor del present acord, es deixa sense efecte el conveni per al cofinançament de les infraestructures de sanejament i depuració d'aigües residuals del terme municipal del Campello, subscrit en data 10 de gener de 2006, entre l'EPSAR i l'Ajuntament del Campello, al que s'ha fet referència en el manifest II dels Antecedents del present acord.  
El present acord podrà finalitzar, abans del termini establit, sempre que haguera finalitzat l'execució de les obres objecte del mateix, fins a la seua liquidació i que l'EPSAR haguera rebut el total de l'aportació que correspon finançar a la Corporació Local.  
  
Octava. Extinció de l'acord  
El present acord s'extingirà per qualsevol de les següents causes (Llei 40/2015, 01.10.2015):  
1. Pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte, tant per part de l'EPSAR com de l'Ajuntament del Campello.  
2. Per incórrer en causa de resolució. Aquestes poden ser:  
a) El transcurs del termini de vigència de l'acord de cooperació sense haver-se acordat la pròrroga del mateix.  
b) L'acord unànime de tots els signants.  
c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.  
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè complisca en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l'execució de l'acord (clàusula tercera), i a les altres parts signatàries.  
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistira l'incompliment, la part que ho va dirigir notificarà a les parts signatàries la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis ocasionats.  
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat de l'acord de cooperació.  
e) Esdeveniment de circumstàncies que facen impossible el seu compliment.  
2. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en l'acord de cooperació o en altres lleis.  
3. No obstant l'anterior, i conforme a l'article 11.1.f del Decret 176/2014, de 10 d'octubre i a l'article 52.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, si quan concórrega qualsevol de les causes de resolució de l'acord existeixen actuacions en curs d'execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment, vigilància i control de l'acord, podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que consideren oportunes, establint un termini improrrogable per a la seua finalització.  
  
  
Novena. Titularitat  
Les instal·lacions construïdes en virtut del present acord, així com els terrenys on se situen seran titularitat de la Generalitat Valenciana.  
L'Ajuntament procedirà a cedir a la Generalitat Valenciana la titularitat de les instal·lacions que siguen actualment de la seua titularitat i formen finalment part del sistema de sanejament complet.  
  
Desena. Règim  
El present acord té naturalesa administrativa, regint en la seua interpretació i desenvolupament l'ordenació jurídic administrativa, açò és, la Llei 40/2015; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública del sector públic instrumental i; el Decret 176/2014, amb expressa submissió de les parts a la jurisdicció contenciós administrativa, (Tribunals de València).  
  
  
  
Onzena. Publicitat  
El text íntegre del present acord, una vegada subscrit, haurà de publicar-se en el portal de transparència de la Generalitat, gva Oberta, i en la web de l'Ajuntament del Campello, conforme a l'exigit pels articles 9.1.c i 10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. Així mateix, haurà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), conforme a l'article 111.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.  
  
Dotzena. Remissió de l'acord a la Sindicatura de Comptes  
Conforme a l'article 53 de la Llei 40/2015, dins dels tres mesos següents a la subscripció del present acord i, atès que els compromisos econòmics assumits superen els 600.000 euros, aquest haurà de remetre's electrònicament a la Sindicatura de Comptes.  
Igualment es comunicaran a la Sindicatura de Comptes, les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i l'extinció del present acord.  
  
I en prova de conformitat signen el present document per triplicat exemplar en el lloc i data indicats ut supra.  
  
Ajuntament del Campello  
Benjamí Soler Palomares  
  
Entitat de Sanejament d'Aigües  
Francisco Javier Quesada Ferre  
  
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural  
Elena Cebrián Calvo  
  
  
  
ANNEX I  
Actuacions incloses en el present acord de cooperació  
  
Les actuacions consisteixen en les obres hidràuliques necessàries per a la recollida i transport en alta de les aigües residuals generades en la conca de sanejament de l'àrea septentrional de la zona nord del Campello, la interconnexió amb la conca de sanejament de l'àrea meridional i les modificacions estructurals de la xarxa de sanejament existent per a la connexió amb el cas urbà del Campello i el seu transport cap a l'EBAR del Campello, des d'on s'impulsaran les aigües residuals fins a l'EDAR d'Alacantí Nord per al seu tractament adequat. Se centren en les següents instal·lacions:  
1. Estacions de bombament d'aigües residuals  
1.1. Instal·lacions en zona septentrional  
1.1.1. EBAR La Nuza  
1.1.2. EBAR Cala Baeza  
1.1.3. EBAR La Mercè  
1.1.4. EBAR Cala d'Or  
1.1.5. EBAR Aigües Baixes  
1.2. Instal·lacions de la zona meridional  
1.2.1. EBAR avinguda d'Amèrica  
1.2.2. EBAR Daya Nueva  
1.2.3. EBAR avinguda Bèlgica  
1.2.4. EBAR D. Carlos  
2. Adequació dels bombaments existents (titularitat Ajuntament del Campello) per a la connexió amb el sistema Alacantí Nord  
2.1. EBAR Amerador  
2.2. EBAR Alkabir  
2.3. EBAR Almadrava  
3. Impulsions i col·lectors  
3.1. Àrea septentrional:  
3.1.1. Traçat EBAR La Nuza-EBAR La Mercè  
3.1.2. Traçat Connexió EBAR Cala Baeza-EBAR Municipal  
3.1.3. Traçat EBAR La Mercè-EBAR Cala d'Or  
3.1.4. Traçat EBAR Cala d'Or-EBAR Aigües Baixes  
3.1.5. Traçat EBAR Aigües Baixes-EBAR avinguda Amèrica  
3.2. Àrea meridional:  
3.2.1. Traçat EBAR avinguda amèrica-EBAR Daya Nueva  
3.2.2. Traçat EBAR Daya Nueva-EBAR avinguda Bèlgica  
3.2.3. Col·lector Gravetat avinguda Central-EBAR Bèlgica  
3.2.4. Traçat EBAR avinguda Bèlgica-EBAR D. Carlos  
3.2.5. Traçat EBAR D. Carlos-EBAR l'Amerador  
3.3. Àrea urbana:  
3.3.1. Traçat EBAR l'Amerador-EBAR Alkabir (titularitat del Ajuntament)  
3.3.2. Traçat EBAR Alkabir-EBAR Almadrava (titularitat del Ajuntament)  
3.3.3. Traçat EBAR Almadrava-PR Sanejament  
3.3.4. PR Sanejament A Enric Valor i connexió amb EBAR El Campello (titularitat del Ajuntament)  
4. Automatismes i telecontrol  
5. Sistema d'eliminació de sulfhídric  
  
  
  
ANNEX II  
  
El pressupost estimat inicialment del present acord de cooperació, és de 3.999.515,22 - (IVA exclòs).  
a) Finançament per l'EPSAR  
De conformitat amb l'establit en l'apartat c de la clàusula cinquena del present acord, l'EPSAR finançarà les obres i instal·lacions descrites en els diferents projectes de construcció, en els termes del TRLCSP, recuperant un 10 % del cost real de les obres de l'Ajuntament del Campello.  
Per tant, l'EPSAR finançarà finalment, el 90 % del cost real de les obres, estimant la seua aportació inicialment en 3.599.563,70 - (IVA exclòs), si bé l'import definitiu no quedarà determinat fins a la liquidació de les obres.  
b) Finançament per l'Ajuntament del Campello  
De conformitat amb l'apartat e de la clàusula sisena del present acord, l'Ajuntament del Campello finançarà les obres de construcció que s'executen, en un percentatge del 10 % del cost real de les obres. Estimant-se l'aportació de l'Ajuntament del Campello en 399.951,52 - (IVA exclòs), si bé l'import definitiu no quedarà determinat fins a la liquidació de les obres.  
El pagament a l'EPSAR per part de l'Ajuntament del Campello es realitzarà conforme a certificació emesa, açò és, l'Ajuntament del Campello pagarà a l'EPSAR el 10 % de l'import, de la certificació o certificacions expedides mensualment, en un termini no superior a 60 dies.  
  
Les actuacions anteriors han sigut incloses en la FP-6 Annex d'Inversions Reals Previstes de l'exercici 2018, amb la següent distribució d'anualitats previstes:  
ANNEX III  
  
L'Ajuntament del Campello, mitjançant Acord que adopte el Ple o òrgan competent d'aqueix Ajuntament, i conforme al que es disposa en l'apartat b de la clàusula sisena del present acord, ha de posar a la disposició de l'EPSAR els terrenys necessaris per a l'execució de les obres (amb descripció de les parcel·les: núm., superfície, referència cadastral), utilitzant a tal fi, la següent redacció:  
- Quan es tracte d'expropiacions: «Cedir la titularitat de la propietat dels terrenys a la Generalitat Valenciana, amb caràcter indefinit mentre es complisca la destinació del bé».  
- Quan es tracte de servitud: «Cedir la titularitat del dret d'ús a la Generalitat Valenciana, amb caràcter indefinit mentre es complisca la destinació del bé».  
- Quan es tracte d'ocupació temporal: «Cedir el dret d'ús a la Generalitat Valenciana, amb caràcter indefinit mentre es complisca la destinació del bé».  
Hauran d'identificar amb exactitud l'immoble (la finca deu estar perfectament individualitzada, açò és, les dades que figuren en el registre i cadastre han de ser coincidents amb les que figuren en l'acord de cessió. Cas contrari, l'Ajuntament, com a propietari de l'immoble, haurà de realitzar les operacions registrals i cadastrals necessàries).  
  
Així mateix, haurà d'arreplegar-se l'esment, segons es tracte de béns demanials (béns i drets de domini públic de titularitat pública, que es troben afectats a l'ús general o al servei públic) o patrimonials (béns de domini privat de titularitat de l'administració i que poden ser adquirits, gravats i transmesos com si d'un particular es tractara), següent:  
  
- Quan es tracte d'un bé demanial: «S'ha tramitat l'expedient de conformitat amb el que es disposa en l'article 37 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, així com al que es disposa en la disposició addicional 11a de la citada llei, que regula la mutació demanial».  
- Quan es tracte d'un bé patrimonial: «S'ha tramitat l'expedient de conformitat amb el que es disposa en els articles 109 i següents del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals».  
Haurà d'així mateix aprovar-se: «El compromís de l'Ajuntament de procedir, a la seua costa, a l'eliminació de qualsevol obstacle que puga impedir o dificultar l'execució de les actuacions previstes, així com a dotar al terrè objecte de cessió de la urbanització necessària perquè el mateix adquirisca la condició de solar».  
La documentació que haurà d'aportar a l'EPSAR, és:  
- Nota simple informativa o certificació registral en la que conste la descripció, titularitat i càrregues de l'immoble.  
- Plànol d'ubicació de l'immoble.  
  
  
  
ANNEX IV  
Resum del projecte  
  
Índex  
1. Antecedents  
2. Objecte i abast del projecte  
3. Situació actual  
4. Cabals de disseny  
5. Emplaçament de l'actuació  
6. Descripció de les obres  
6.1. Estacions i edificis de bombament zona septentrional  
6.2. Estacions i edificis de bombament zona meridional  
6.3 Adequació dels bombaments existents per a la connexió amb el sistema Alacantí Nord  
6.4. Impulsions i col·lectors  
6.5. Automatismes i telecontrol  
6.6. Sistema d'eliminació de sulfhídric  
  
1. Antecedents  
L'actual infraestructura de sanejament de les urbanitzacions confrontants a la vila del Campello està resolta a base d'instal·lacions unitàries en cadascuna dels habitatges i amb tres (3) xicotetes instal·lacions de depuració que solucionen el sanejament de la zona però a mitjà termini podran presentar problemes per capacitat hidràulica i de tractament. D'altra banda, part de les aigües residuals del municipi del Campello es conduïen a la EDAR de Monte Orgegia, mitjançant una xarxa de col·lectors i impulsions (actualment es condueixen fins a la EDAR de Alacantí Nord), la qual dona servei a diversos municipis integrats en la Mancomunitat de l'Alacantí. Després de l'anàlisi tècnica i econòmica d'ampliar i connectar la xarxa de sanejament cap a una EDAR existent amb capacitat suficient, o de construir una nova infraestructura, es va deduir la necessitat de construir una nova depuradora d'aigües residuals que tractara les aigües procedents de les urbanitzacions situades al nord del nucli urbà del Campello i es trobara en un punt equidistant d'aquestes, actuació planificada en l'II Pla director de Sanejament i Depuració de la Comunitat Valenciana.  
  
Amb data 10 de gener de 2006 l'Entitat de Sanejament d'Aigües i l'Ajuntament del Campello van subscriure un Conveni per al cofinançament de les infraestructures de sanejament i depuració d'aigües residuals del terme municipal del Campello (Alacant), el qual va harmonitzar el procés de redacció de projecte, execució d'obres i finançament de les obres per a la construcció dels col·lectors i estació depuradora d'aigües residuals de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello, corresponent a l'Entitat de Sanejament la redacció del projecte i l'execució de les obres.  
Les obres van ser plasmades en el «Projecte de construcció dels col·lectors i EDAR de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello (Alacant)» i contemplaven l'execució d'un sistema integral de recollida i transporte d'aigua residual que substituïa a les xicotetes depuradores existents, format per un conjunt d'estacions de bombament interconnectades mitjançant una sèrie d'impulsions i col·lectors per gravetat, dividit en la zona Sud en la qual es trobaven les següents estacions de bombament: EB2 av. Bèlgica 1, EB3 av. Bèlgica 2, EB4 c/Daya Nueva, EB5 av. Amèrica i EB6 «Far West» i la zona Nord, on es trobaven les següents estacions de bombament: EB La Nuza, EB La Mercè i EB Cala d'Or, corresponents a la seua ubicació geogràfica respecte a la nova EDAR i la construcció d'una nova Estació Depuradora d'Aigües Residuals amb una capacitat de tractament de 4.000 m³/dia.  
  
L'anunci de licitació de les obres descrites en el «Projecte de construcció dels col·lectors i EDAR de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello (Alacant)» es va publicar en el DOCE núm. S 246 de 28 de desembre de 2006, DOGV núm. 5421 de data 4 de gener de 2007 i BOE núm. 6 de data 6 de gener de 2007.  
Amb data 14 de febrer de 2008 es van adjudicar les obres a la unió temporal d'empreses BEFESA AIGUA, S. A, OCIDE CONSTRUCCIÓ, SA per un import de 79.360.079,24 - (16 % IVA inclòs) i amb data 25 de març de 2008 es va signar l'acta de comprovació del replanteig de les obres, iniciant-se aquestes l'endemà de la seua signatura.  
Amb data 17 d'agost de 2009, la Vicepresidenta del Consell d'Administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, va acordar la redacció de modificacions en el projecte, d'acord amb la proposta elaborada a aquest efecte per la direcció facultativa i va acordar la suspensió temporal parcial de les obres afectades per aquestes modificacions; alçant-se en data 01.09.2009 la corresponent acta de suspensió, en els termes previstos en l'article 103 del Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques.  
  
Durant la redacció del Projecte modificat, es van recopilar les dades de cabals generats fins hui i es van comparar amb els cabals previstos en el projecte, constatant que els mateixos s'han vist reduïts de forma important a causa de disminució de la demanda hidràulica derivada de la paralització del creixement urbanístic, arribant en algun cas a quantificar-se cabals inferiors als registrats amb anterioritat. A l'anterior, s'uneix que encara no s'ha iniciat la construcció de la xarxa secundària que captarà les escomeses domiciliàries i les transportarà a la xarxa general. D'altra banda, es va comprovar que la capacitat hidràulica de transport de cabals de la xarxa de sanejament del nucli urbà del Campello, permetria evacuar els nous cabals esperats en la zona nord i portar l'aigua residual a la depuradora de Alacantí Nord, instal·lació que compta amb les infraestructures exteriors de captació i transport ja construïdes i operatives, a més de comptar amb resguard hidràulic suficient per a permetre tractar amb garantia les noves aportacions del nord del Campello.  
En la reunió del Consell d'Administració de la EPSAR celebrada el 30 de juliol de 2012, en el punt 3 de l'ordre de la reunió destinada a donar compte de les actuacions realitzades per l'Entitat de Sanejament, es va plantejar resoldre el contracte de les obres de construcció dels col·lectors i EDAR de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello (Alacant). Així mateix, es va esmentar que es va comprovar que la suma dels cabals previstos procedents de la zona nord del Campello és inferior en un 57,36 % del cabal de disseny de la depuradora prevista en el projecte primitiu i en conseqüència, cal plantejar-se un modificat amb un abast molt diferent a l'inicialment previst, deixant d'executar la depuradora projectada, i connectant els cabals de la zona nord amb la xarxa de sanejament del nucli urbà del Campello i, a través d'aquesta, amb la EDAR de Alacantí Nord. Es va concloure que donat l'actual escenari de restriccions pressupostàries, cal plantejar-se com a solució més idònia la de resoldre el contracte d'execució d'obres.  
  
Amb data 7 de juny de 2013 es va celebrar la primera reunió de la Comissió Mixta per al seguiment del Conveni subscrit el dia 10 de gener de 2006, entre l'Entitat de Sanejament i l'Ajuntament del Campello, per a l'execució de les infraestructures de sanejament i depuració en el terme municipal del Campello, en la qual es va proposar la resolució del contracte d'obres i explotació adjudicades a la UTE BEFESA AIGUA, SA, OCIDE CONSTRUCCIÓ, SA, per desistiment de l'administració atés que l'actuació plantejada inicialment no resol de manera eficaç el sanejament de l'àrea nord del nucli urbà del Campello.  
  
Amb data 21 d'abril de 2015 es va recordar de resolució del contracte d'execució d'obres conforme a l'article 112.1 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP), llei per la qual es regeix el mateix en virtut de la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
Atesos els antecedents citats, i atés que les obres construïdes que formaven part del «Projecte de construcció dels col·lectors i EDAR de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello (Alacant)» són clarament insuficients per a solucionar la problemàtica de sanejament en adoptar el caràcter d'incompletes, l'Entitat de Sanejament va contractar a Proaguas Costablanca, SA, la redacció del present «Projecte de construcció de les obres de connexió del sanejament de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello amb la EDAR de Alacantí Nord. Sant Joan d'Alacant (Alacant)»·  
  
  
2. Objecte i abast del projecte  
L'objecte del present projecte és la justificació, definició i valoració de les obres necessàries per a resoldre l'evacuació de les aigües generades en les aglomeracions urbanes al nord del nucli urbà del Campello i el seu tractament adequat d'una manera eficaç i d'una manera eficient, en les instal·lacions de la EDAR de Alacantí Nord, mitjançant l'aprofitament de les infraestructures construïdes recentment i les infraestructures de sanejament operatives existents en l'àrea urbana del Campello.  
  
Les obres a projectar consistiran en les obres hidràuliques necessàries per a la recollida i transport en alta de les aigües residuals generades en la conca de sanejament de l'àrea septentrional de la zona nord del Campello, centrades en La Nuza, La Mercè, Cala Baeza i Cala d'Or, la interconnexió amb la conca de sanejament de l'àrea meridional, on es realitzaran les obres hidràuliques per a la recollida i transport de les aigües residuals generades en les zones d'av. Amèrica, Daya Nueva, av. Bèlgica, plaza D. Carlos i les modificacions estructurals de la xarxa de sanejament existent per a la connexió amb el nucli urbà del Campello i el seu transport cap a la EBAR del Campello, situada en el marge de dreta del rio Montnegre i actualment operativa, des d'on s'impulsaran les aigües residuals fins a la EDAR de Alacantí Nord per al seu tractament adequat. Quedarà dins de l'abast d'aquest projecte les proves de funcionament del sistema general una vegada construït i lloc en servei per un període suficient com per a validar el correcte funcionament d'aquest.  
  
3. Situació actual  
L'actual infraestructura de sanejament de les urbanitzacions confrontants al nord de la vila del Campello està resolta en la seua àrea septentrional amb tres (3) xicotetes instal·lacions de depuració que solucionen el sanejament de la zona, però en moments puntuals presenten incompliments en els seus abocaments en excedir dels valors límit d'emissió autoritzables, o no tenen atorgada la preceptiva autorització d'abocament, i en la seua àrea meridional a base d'instal·lacions unitàries en cadascuna dels habitatges.  
Amb l'execució de les obres contemplades en el «Projecte de construcció dels col·lectors i EDAR de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello (Alacant)», es van construir part de les infraestructures necessàries per a solucionar la problemàtica descrita, però l'estudi detallat de les necessitats reals va determinar que les mateixes no solucionaven de manera eficaç i eficient la mateixa, no obstant això, gran part d'aquestes infraestructures permeten la seua reutilització en tractar-se d'elements estàtics. Amb la finalitat d'optimitzar les obres a projectar, en el present projecte s'incorporen les instal·lacions anteriorment citades dins de l'esquema de funcionament.  
Aquestes instal·lacions són les següents:  
- Obra civil EB La Nuza  
- Impulsió La Nuza- La Mercè  
- Impulsió Cala d'Or fins als voltants del Poblet  
- Impulsió av. Amèrica fins al Barranc d'Aigües  
- Obra Civil EB av. Amèrica  
- Impulsió av. Amèrica-Daya Nueva (parcial)  
- Edificació i obra civil EB Daya Nueva  
- Impulsió EB Bèlgica-EB Daya Nueva (parcial)  
- Edificació i obra civil EB D. Carlos  
  
4. Cabals de disseny  
Des de l'any 2008, s'ha observat una paralització del desenvolupament urbanístic i l'alentiment del creixement poblacional esperat, observacions confirmades pels cabals generats en la zona septentrional, única que compta amb algun sistema depuratiu.  
Per a la determinació de cabals, una vegada obtinguda la població actual, es determina el cabal d'aigua residual generat en cada zona, aplicant una dotació que s'ha obtingut a partir de les dades de consum d'aigua potable facilitats per AMAEM.  
Per al càlcul dels cabals futurs, s'ha considerat la població de disseny (a 20 anys) i la dotació real que llancen les dades de consum d'aigües per l'evolució de la població, estimada a l'hivern, ja que es considera que la població estacional no es troba censada, i corregida amb el coeficient 0,8, que tradicionalment relaciona els consums d'aigua potable amb els cabals registrats en la xarxa de sanejament, considerada aquesta separativa.  
5. Emplaçament de l'actuació  
Els col·lectors i estacions de bombament, es troben dividits en dues zones diferenciades per la seua situació respecte al Barranc d'Aigües, denominades àrea septentrional i àrea meridional, només comunicades entre si per la N-332.  
Les estacions de bombament de l'àrea septentrional s'emplaçaran en la situació de les quatre xicotetes depuradores existents abans citades, el servei de les quals quedarà anul·lat en entrar en funcionament la xarxa d'impulsions objecte del projecte. Totes dues àrees es connecten a través del paratge de lloma de Reixes, frontera natural entre aquestes, sent necessària per a la connexió l'execució d'una canonada paral·lela al xicotet barranc existent, la via interurbana N-332 i la infraestructura ferroviària FGV.  
Una vegada en la zona meridional, a aquesta xarxa es connecten els sectors d'Av. Amèrica, Daya Nueva, Bèlgica i plaça de D. Carlos, i aquests, al seu torn amb els bombaments existents de Amerador, Alkabir i Almadrava. Des d'aquest últim es projecta una nova conducció d'impulsió, de manera que no se sature la xarxa de sanejament del nucli urbà del Campello, portant les aigües generades fins a un pou de registre de la xarxa del Campello que aboca les seues aigües al pou de bombament existent pròxim al barranc del Riu Sec i pròxim al col·legi Enric Valor, amb capacitat suficient per a portar les aigües fins a la EB El Campello i des d'aquesta finalment a la EDAR de Alacantí Nord.  
  
6. Descripció de les obres  
Col·lectors zona septentrional  
Els sectors compresos en la zona septentrional són Venta La Nuza, La Mercè, Cala Baeza-Proinvasa i Cala d'Or. Actualment per a cadascuna d'aquestes urbanitzacions existeix una estació depuradora d'aigües residuals, encara que són massa xicotetes i s'han quedat obsoletes, ja que no poden absorbir l'elevat cabal que, en el seu moment, va generar el creixement urbanístic registrat en les quatre zones residencials.  
  
En aquesta zona, no serà necessària pràcticament cap modificació en la canonada ja instal·lada i que s'incorpora en el present projecte a la xarxa d'impulsions, a excepció de l'últim tram d'impulsió des de l'estació de bombament de Cala d'Or cap a la zona meridional, i que en el present projecte connectarà a través de l'estació de bombament EBAigües Baixes amb la canonada ja executada.  
Quant als equips de bombament, s'han ajustat per a la impulsió dels nous cabals esperats. Atés que els diàmetres de les canonades instal·lades estan fixats, es proposen equips de bombament de manera que s'ajusten tant al cabal generat com a la velocitat mínima de la canonada, amb la finalitat d'evitar en la mesura del possible sedimentacions i septicidades en aquestes. Així i tot, s'han instal·lat equips de la menor potència possible, tots ells amb variador de freqüència, amb el consegüent estalvi tant en equips com de consum energètic.  
Col·lectors zona meridional  
En els últims anys el creixement urbanístic no ha sigut tot el gran que s'esperava, i un dels factors que ha portat a això ha sigut la falta d'una xarxa de sanejament. En l'actualitat, les aigües residuals són portades a fosses sèptiques, tancs Imhoff i en general a xicotets sistemes de depuració, que en la majoria dels casos són individuals.  
  
En primer lloc es dissenyarà una xarxa separativa, és a dir només es recolliran les aigües residuals, amb la finalitat de no saturar els bombaments i, perquè les aigües seran tractades a l'Estació Depuradora de Alacantí Nord.  
El traçat principal discorre aproximadament paral·lel a la costa a un costat de la via del tren de rodalia Alacant'Dénia, ja que en aquest àrea estan les cotes més baixes de la zona. Així i tot el terreny té contínues pujades i baixades pel que és necessari realitzar cinc impulsions més per a elevar l'aigua residual. El sistema estarà format per sis trams d'impulsió i tres ramals de gravetat principals, dues dels quals ja estan executats encara que no han entrat en servei per la falta d'infraestructures de transport de l'aigua, més un altre tram d'impulsió, des de la EB Almadrava, ja en el nucli urbà del Campello.  
En el plantejament objecte del present projecte, la xarxa de l'àrea meridional, a causa del canvi de filosofia en el transport de les aigües generades respecte a les obres ja executades, serà necessari realitzar algunes modificacions en l'obra civil existent i ampliacions de diàmetre en els bombaments de cua  
Una vegada analitzada la viabilitat de la xarxa topològica existent, s'han determinat les possibles variacions o obres de nova execució per al compliment de la fi última, concloent que la majoria de les instal·lacions no requeriran modificacions, i seran emprades en la nova configuració. No obstant això, deuen necessàriament projectar-se les següents noves línies d'impulsió, a saber:  
Impulsió des de l'EB Av. Amèrica fins a l'EB Daya Nueva. S'executarà el col·lector d'impulsió paral·lelament al col·lector de gravetat instal·lat, quedant el col·lector de gravetat ja executat com a ramal secundari de connexió de les aigües residuals.  
Impulsió des de l'EB Daya Nueva fins a l'EB Bèlgica per les c/ Sagunt, c/ París i c/ Torrent, quedant el col·lector de gravetat ja executat com a ramal de la xarxa secundària, i al qual es poden connectar les aigües residuals de la zona.  
Impulsió des de l'EB D. Carlos a l'EB Amerador per la c/ Girona, quedant el col·lector de gravetat ja executat com a ramal de la xarxa secundària, i al qual es poden connectar les aigües residuals de la zona.  
  
Quant als equips de bombament, igual que en la zona septentrional, s'han ajustat per a la impulsió dels nous cabals esperats. Atés que els diàmetres de les canonades instal·lades estan fixats, es proposen equips de bombament de manera que s'ajusten tant al cabal generat com a la velocitat mínima de la canonada, amb la finalitat d'evitar en la mesura del possible sedimentacions i septicitats en aquestes. Encara així, és possible instal·lar equips de menor potència que els que s'havien plantejat inicialment, amb el consegüent estalvi tant en equips com de consum energètic.  
Obres de connexió amb l'EDAR de Alacantí Nord.  
Per al correcte funcionament de tots els bombaments en cascada, serà necessari reemplaçar els equips dels bombaments de Amerador, Alkabir i Almadrava, per altres capaços d'impulsar fins al nucli urbà tots els cabals generats en la zona nord, més els que ja reben de les seues pròpies conques.  
Finalment, i donada la saturació de la xarxa dins del propi nucli urbà del Campello, es proposa una nova impulsió des de EB Almadrava en uns 2.127 ml fins a trencar càrrega en els pous d'arribada a la EBAR d'Enric Valor, que a través de la EBAR el Campello arribarà fins a la EDAR de Alacantí Nord.  
  
6.1. Estacions i edificis de bombament zona septentrional  
Es disposaran quatre estacions de bombament en la zona septentrional denominades EB La Nuza, EB Cala Baeza, EB La Mercè i EB Cala d'Or. El funcionament d'aquestes estacions serà escalonat; és a dir, EB La Nuza recollirà les aigües residuals i impulsarà a EB La Mercè que rebrà aquesta aigua i les procedents de la seua pròpia conca i de EB Cala Baeza, impulsant-les a EB Cala d'Or que finalment les conduirà, creuant el Barranc d'Aigües Baixes, cap a l'estació EB Aigües Baixes, en la zona de connexió amb els bombaments meridionals.  
  
EB La Nuza  
Estació de bombament La Nuza  
Emplaçament  
L'estació de bombament de la Nuza existeix en l'actualitat i té per finalitat impulsar les aigües residuals a la EDAR de Venda La Nuza. Se situa en la c/ Gerret. El nou pou de bombament ja té executada l'obra civil.  
A causa del poc espai existent en aquest recinte per a rehabilitar l'estació de bombament a les noves dimensions, es va executar un pou nou en la vorera existent enfront de l'actual estació de bombament, la connexió del qual està pendent de la implantació dels elements electromecànics i de la posada en marxa de la instal·lació. L'actual recinte s'aprofitarà per a realitzar un edifici que allotjarà el grup electrogen i les instal·lacions d'eliminació de sulfhídric.  
Bombes  
D'acord amb la nova estimació de cabals esperats en la zona, en l'interior del pou de bombament s'allotjaran dues bombes submergibles. El seu funcionament serà 1+1; cadascuna de les bombes serà capaç d'impulsar per si sola un cabal de 13 l/sg a una altura de 28,97 m.c.a. En aquests cas de bombes en funcionament 1+1, el sistema consistirà en el funcionament a pressió constant d'una (1) bomba a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes, segons la qual corresponga en l'alternança per hores.  
Edifici La Nuza  
S'executa un edifici que albergarà el grup electrogen, i que segueix la línia d'integració arquitectònica que s'ha realitzat en els edificis de les estacions de bombament D. Carlos i Daya Nueva.  
Aquest edifici tindrà unes dimensions en planta de 7,00 x 5,00 m². En ell se situarà un grup electrogen de 20 kVA que mantindrà el bombament en funcionament quan no es dispose d'energia elèctrica. Disposarà de dues sales, la del propi grup que allotjarà a més el compressor que alimentarà al calderí, i una altra on s'executarà una cubeta de retenció, de formigó armat, on s'allotjarà el depòsit de nitrat càlcic, que si bé és una substància innòcua, evitarà que en cas de trencament, el producte es vesse pels carrers i el barranc. En ella també s'instal·laran les bombes dosificadores.  
El revestiment proposat serà mitjançant panells d'alumini estriat subjectes mitjançant fixació a travessers metàl·lics, que al seu torn aniran ancorats al propi tancament de l'edifici.  
Subministrament elèctric a EB La Nuza  
Ja que el subministrament elèctric del bombament es realitzarà a través de les xarxes de distribució d'Iberdrola, empresa encarregada del servei en la zona, s'ha tramitat la corresponent sol·licitud de punt de subministrament, amb la finalitat de conéixer les condicions sota les quals es realitzarà el mateix per part de la companyia distribuïdora, donant lloc a l'expedient i condicions tècniques per a la seua execució que es detalla a continuació:  
Expedient Iberdrola: 2228815464  
Potència sol·licitada: 13,856 kW  
Condicions del subministrament: Tensió de subministrament: 3x400/230 V  
Treballs a realitzar: Condicionament xarxa existent RSBT Estació La Nuza. Extensió de xarxa subterrània de baixa tensió fins a CGP, prenent de la línia núm. 5 del CT Estació Nuza, amb conductor 3(1x240)+1x150 mm².  
  
EB Cala Baeza  
Estació de bombament EB Cala Baeza  
Emplaçament  
L'estació de bombament de Cala Baeza se situa en l'av. Oriola, en la zona d'accés a Cala Baeza. S'executarà en el lloc de l'actual depuradora Proinvasa, la qual quedarà fora de servei. Les aigües que actualment arriben per gravetat a aquesta depuradora s'impulsaran a un bombament municipal existent, que al seu torn impulsa a la EDAR de la Mercè.  
  
Bombes  
A l'interior del pou de bombament s'allotjaran dues bombes submergibles. El seu funcionament serà 1+1; cadascuna de les bombes serà capaç d'impulsar per si sola un cabal de 7,29 l/sg a una altura de 6,55 m.c.a. En aquests casos de bombes en funcionament 1+1, el sistema consistirà en el funcionament a pressió constant d'una (1) bomba a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes, segons la qual corresponga en l'alternança per hores.  
A causa de la situació d'aquest bombament, en zona enjardinada pròxima a Cala Baeza, i a la seua proximitat amb l'EB La Mercè, per a casos de fallada de subministrament elèctric, estarà connectat amb el grup electrogen situat en EB La Mercè, calculat per a tal fi.  
Subministre elèctric a EB Cala Baeza  
En aquest cas, s'aprofita el subministrament existent que alimenta en l'actualitat a la xicoteta depuradora que s'elimina, sobre la base de les següents necessitats de potència:  
Potència necessària: 5,05 kW  
Potència instal·lada: 9,9 kW  
EB La Mercè  
Estació de bombament La Mercè  
Emplaçament  
L'estació de bombament de la Mercè s'emplaçarà en la parcel·la on actualment se situa l'EDAR de la Mercè, concretament al final d'un passeig en la c/Altea. A causa de l'estat del terreny per les fugides i enfonsaments de l'actual sistema, s'ha optat situar el pou de bombament pròpiament dit en una zona on no és necessari tocar l'actual infraestructura. El grup electrogen s'instal·larà insonoritzat a la intempèrie, i es realitzarà un edifique en forma de L de tal forma que una sala allotja el quadre elèctric i el compressor i l'altra es prolonga per a cobrir l'arqueta de vàlvules del bombament, des d'on es manejaran les comportes i la reixa de gruixos, i que allotjarà també l'equip de desodoració i el contenidor de residus. Se revestirà, igual que en l'EB D. Carlos i EB Daya Nueva, mitjançant panells d'alumini estriat subjectes mitjançant fixació a rastreles metàl·lics, que al seu torn aniran ancorats al propi tancament de blocs.  
Bombes  
A l'interior del pou de bombament es allotjarán dues bombes submergibles. El seu funcionament serà 1+1; cadascuna de les bombes serà capaç d'impulsar per si sola un cabal de 31,61 l/sg a una altura de 39,53 m.c.a. El sistema consistirà en el funcionament a pressió constant d'una (1) bomba a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes, segons la qual corresponga en l'alternança per hores.  
Edifici La Mercè  
Com s'ha citat anteriorment, se executarà un edifici en forma de L de tal forma que una sala allotja el quadre elèctric i el compressor i l'altra es prolonga per a cobrir l'arqueta de vàlvules del bombament, des d'on es manejaran les comportes i la reixa de gruixos, i que allotjarà també l'equip de desodoració i el contenidor de residus, i l'acabat exterior dels quals segueix la línia d'integració arquitectònica que s'ha realitzat en els edificis de les estacions de bombament D. Carlos i Daya Nueva.  
Atés que el grup electrogen de 60 kVA en cabina d'insonorització es situa a la intempèrie sobre una llosa de formigó armat, s'ha dissenyat un muret d'ocultació d'aquest, integrat amb el tancament exterior de l'edificació.   
L'edifici dissenyat tindrà unes dimensions en planta de 5,8 x 3,05 m² el ala que albergarà la sala de quadres i compressor, i de 7,15 x 2,40 m² l'ala situada sobre les arquetes de vàlvules. En ella també s'instal·larà l'equip de desodoració i el contenidor de residus.  
El revestiment proposat serà mitjançant panells d'alumini estriat subjectes mitjançant fixació a travessers metàl·lics, que al seu torn aniran ancorats al propi tancament de l'edifici.  
Subministrament elèctric a La Mercè  
Ja que el subministrament elèctric del bombament es realitzarà a través de les xarxes de distribució d'Iberdrola, empresa encarregada del servei en la zona, s'ha tramitat la corresponent sol·licitud de punt de subministrament, amb la finalitat de conéixer les condicions sota les quals es realitzarà el mateix per part de la companyia distribuïdora, donant lloc a l'expedient i condicions tècniques per a la seua execució que es detalla a continuació:  
Expedient Iberdrola: 4958764180  
Potència sol·licitada: 28,8 kW  
Condicions del subministrament: Tensió de subministrament: 3x400/230 V  
Treballs a realitzar: Condicionament xarxa existent RSBT MERCÈ.  
Extensió de xarxa subterrània de baixa tensió fins a CGP mitjançant abatiment de RSBT en C/ Altea, prenent de la línia núm. 1 del CT MERCÈ núm. 155652283, amb conductor 3 (1x240)+1x150 mm².  
  
EB Cala d'Or  
Estació de bombament Cala d'Or  
Emplaçament  
S'emplaçarà al final del camí al qual s'accedeix a l'actual EDAR de Cala d'Or des de la c/ Torrevella. A causa de la necessitat de mantindre en funcionament l'actual EDAR durant l'execució de les obres, s'ha optat situar el pou de bombament pròpiament dit en una zona on no és necessari tocar l'actual infraestructura, a l'esplanada que existeix als peus de les actuals instal·lacions i on actualment se situa el tractament físic-químic que serveix de suport a la depuradora en els moments d'increment de cabal, fonamentalment en els períodes vacacionals.  
Igual que en l'EB La Mercè, el grup electrogen s'instal·larà insonoritzat a la intempèrie, i es realitzarà un edifici en forma de L de tal forma que una sala allotja el quadre elèctric i el compressor i l'altra es prolonga per a cobrir l'arqueta de vàlvules del bombament, des d'on es manejaran les comportes i la reixa de gruixos, i que allotjarà també l'equip de desodoració i el contenidor de residus. Es revestirà, igual que en totes les edificacions del present projecte, mitjançant panells d'alumini estriat subjectes mitjançant fixació a travessers metàl·lics, que al seu torn aniran ancorats al propi tancament de blocs.  
  
Bombes  
A l'interior del pou de bombament s'allotjaran dues bombes submergibles. El seu funcionament serà 1+1; cadascuna de les bombes serà capaç d'impulsar per si sola un cabal de 51,13 l/sg a una altura de 68,87 m.c.a. El sistema consistirà en el funcionament a pressió constant d'una (1) bomba a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes, segons la qual corresponga en l'alternança per hores.  
Edifici Cala d'Or  
Com s'ha citat anteriorment, s'executarà un edifici en forma de L de tal forma que una sala allotja el quadre elèctric i el compressor i l'altra es prolonga per a cobrir l'arqueta de vàlvules del bombament, des d'on es manejaran les comportes i la reixa de gruixos, i que allotjarà també l'equip de desodoració i el contenidor de residus, i l'acabat exterior dels quals segueix la línia d'integració arquitectònica que s'ha realitzat en tots els edificis de les estacions de bombament del present projecte.  
  
Atés que el grup electrogen de 300 kVA en cabina d'insonorització se situa a la intempèrie sobre una llosa de formigó armat, s'ha dissenyat un muret d'ocultació d'aquest, amb blocs de formigó, integrat amb el tancament exterior de l'edificació.  
L'edifici dissenyat tindrà unes dimensions en planta de 5,8 x 3,05 m² l'ala que albergarà la sala de quadres i compressor, i de 7,15 x 2,40 m² l'ala situada sobre les arquetes de vàlvules. En ella també s'instal·larà l'equip de desodoració i el contenidor de residus.  
El revestiment proposat serà mitjançant panells d'alumini estriat subjectes mitjançant fixació a travessers metàl·lics, que al seu torn aniran ancorats al propi tancament de l'edifici.  
Subministrament elèctric a Cala d'Or  
Ja que el subministrament elèctric del bombament es realitzarà a través de les xarxes de distribució d'Iberdrola, empresa encarregada del servei en la zona, s'ha tramitat la corresponent sol·licitud de punt de subministrament, amb la finalitat de conéixer les condicions sota les quals es realitzarà el mateix per part de la companyia distribuïdora, donant lloc a l'expedient i condicions tècniques per a la seua execució que es detalla a continuació:  
Expedient Iberdrola: 8404251917  
Potència sol·licitada: 110,6 kW  
Condicions del subministrament: Tensió de subministrament: 20.000 V.  
Connexió en RSMT 20 kV D/C.  
Centre de lliurament.  
Centre de transformació d'abonat 250 kVA.  
  
EB Aigües Baixes  
Estació de bombament Aigües Baixes  
Emplaçament  
A causa de l'escarpat del perfil hidràulic resultant en la connexió entre la zona septentrional i la zona meridional, amb forts pics que provoquen que, si a partir del bombament d'Av. d'Amèrica, primer de la zona meridional, es traçara la línia d'altures piezomètriques, se verificarà que en determinats punts alts de la conducció es disposaria d'una pressió inferior a l'atmosfèrica. De les alternatives remenades, la solució hidràulicament més adequada és el trencament de càrrega en el punt de major cota, i el transport per gravetat fins a un nou bombament de reelevació que salve l'altura geomètrica de l'últim tram de la conducció. Aquest punt es correspon amb la zona més baixa del perfil, coincident amb el Barranc d'Aigües. Amb la finalitat de salvar la zona de domini públic hidràulic del citat barranc, s'ha emplaçat el bombament en una parcel·la pròxima, si bé una mica més elevada.  
Bombes  
A l'interior del pou de bombament s'allotjaran dues bombes submergibles. El seu funcionament serà 1+1; cadascuna de les bombes serà capaç d'impulsar per si sola un cabal de 51,13 l/sg a una altura de 8,18 m.c.a. El sistema consistirà en el funcionament a pressió constant d'una (1) bomba a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes, segons la qual corresponga en l'alternança per hores.  
A causa de la situació d'aquest bombament, en parcel·la rústica i pròxim al barrac i a la N-332, per a casos de fallada de subministrament elèctric, estarà connectat amb el grup electrogen situat en E.B. Av. d'Amèrica, calculat per a tal fi.  
Subministrament elèctric a Aigües Baixes  
Donada la seua situació, es contempla dins del subministrament d'energia al bombament Avinguda d'Amèrica.  
Potència necessària: 7 kW  
Potència instal·lada: 16,15 kW  
  
6.2. Estacions i edificis de bombament zona meridional  
Es disposaran cinc estacions de bombament en la zona meridional denominades, EB Av. Amèrica, EB Daya Nueva, EB Bèlgica, EB D. Carlos, i EB Amerador, aquesta última ja executada i que connecta amb la xarxa d'aigües residuals del nucli urbà del Campello, cap a la EB Almadrava, des d'on s'impulsaran les aigües residuals rebudes de tota la zona nord cap a la EDAR de Alacantí Nord.  
El funcionament d'aquestes estacions serà escalonat; és a dir, EB Av. Amèrica recollirà les aigües residuals procedents de la seua conca i les procedents de la zona septentrional a través d'Aigües Baixes, i les impulsarà a EB Daya Nueva que rebrà aquest aigua i la procedent de la seua pròpia conca, impulsant-la a EB Bèlgica i així successivament fins a arribar a la EB Amerador, ja executada i en funcionament, des d'on actualment s'impulsa cap a EB Alkabir i des d'ací fins a EB Almadrava. Des d'aquesta entra actualment al nucli urbà.  
Atés que, segons fonts municipals, la xarxa del nucli urbà es troba actualment molt saturada, es projecta la desconnexió de EB Almadrava del sanejament actual, i l'execució d'una nova canonada d'impulsió que discorre per la av. Sant Bartomeu, ja dins del nucli urbà cap a la connexió amb la EDAR de Alacantí Nord, mitjançant els bombaments existents d'Enric Valor i EB El Campello.  
  
EB Av. d'Amèrica  
Estació de bombament Av. Amèrica  
L'obra civil d'aquest pou ja està executada. No obstant això, per al correcte funcionament, és necessari demolir i tornar a executar el muret de separació del compartiment per a allotjar les bombes, i acomodar la valvuleria i caldereria del bombament, atés que, amb el nou plantejament, la direcció de impulsió va en sentit contrari al que està la canonada ja executada.  
Emplaçament  
S'emplaça en l'av. d'Amèrica, prop de la desembocadura del barranc d'Aigües Baixes.  
Bombes  
D'acord amb la nova estimació de cabals esperats en la zona, en l'interior del pou de bombament s'allotjaran tres bombes submergibles. El seu funcionament serà 2+1; les dues bombes seran capaces d'impulsar 53,64 l/s a 26,46 mca. Aquest sistema consistirà en el funcionament a pressió constant de fins a dues (2) bombes en paral·lel a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol del as tres bombes. Quan es requerisca treballar amb dues bombes, la segona s'accionarà mitjançant arrancador i treballarà a la seua freqüència nominal, realitzant-se la regulació del cabal en la primera bomba.  
Edifici grup electrogen Av. Amèrica  
S'executarà un edifici que albergarà el grup electrogen, i que segueix la línia d'integració arquitectònica que s'ha realitzat en tots els edificis del present projecte.  
Aquest edifici tindrà unes dimensions en planta de 4,00 x 5,00 m². En ell se situarà un grup electrogen de 82 kVA que mantindrà aquest bombament i el d'Aigües Baixes en funcionament quan no es dispose d'energia elèctrica. En ella també s'instal·larà el compressor que alimenta el calderí.  
El revestiment proposat serà mitjançant panells d'alumini estriat subjectes mitjançant fixació a rastreles metàl·lics, que al seu torn aniran ancorats al propi tancament de l'edifici.  
Subministrament elèctric a Av. Amèrica  
Ja que el subministrament elèctric del bombament es realitzarà a través de les xarxes de distribució d'Iberdrola, empresa encarregada del servei en la zona, s'ha tramitat la corresponent sol·licitud de punt de subministrament, amb la finalitat de conéixer les condicions sota les quals es realitzarà el mateix per part de la companyia distribuïdora, donant lloc a l'expedient i condicions tècniques per a la seua execució que es detalla a continuació:  
Expedient Iberdrola: 9559161557  
Potència sol·licitada: 42,3 kW  
Condicions del subministrament: Tensió de subministrament: 3x400/230 V  
Treballs a realitzar: Connexió i Entroncament en xarxa existent RSBT Playaguas  
Adequació de xarxa existent RSBT Playaguas.  
Extensió de xarxa subterrània de baixa tensió fins a CGP, amb conductor 3(1x150)+1x95 mm²  
  
EB Daya Nueva  
Estació de bombament Daya Nueva  
Emplaçament  
S'emplaça en un solar existent en el passeig de la c/ Daya Nueva, en la denominada Cala Piteres. El solar es troba tancat íntegrament per una tanca metàl·lica. La parcel·la disposa de porta d'accés.  
Bombes  
D'acord amb la nova estimació de cabals esperats en la zona, a l'interior del pou de bombament s'allotjaran tres bombes submergibles. El seu funcionament serà 2+1; les dues bombes seran capaces d'impulsar 56,20 l/s a 36,37 mca. Aquest sistema consistirà en el funcionament a pressió constant de fins a dues (2) bombes en paral·lel a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes. Quan es requerisca treballar amb dues bombes, la segona s'accionarà mitjançant arrancador i treballarà a la seua freqüència nominal, realitzant-se la regulació del cabal en la primera bomba.  
  
Edifici EB Daya Nueva  
L'estructura i el revestiment del edifici ja es troben executats a excepció del polispast i els acabats interiors.  
Aquest edifici està dividit en tres sales. En la primera estarà disposat un grup electrogen de 83 kVA que mantindrà el bombament en funcionament quan no es dispose d'energia elèctrica, en la segona s'allotjarà el pou de bombament al costat d'un equip de desodoració que evitarà males olors, depurant l'aire de l'interior de la sala i la tercera sala estarà destinada a allotjar els quadres elèctrics.  
Subministrament elèctric a Daya Nueva  
Ja que el subministrament elèctric del bombament es realitzarà a través de les xarxes de distribució d'Iberdrola, empresa encarregada del servei en la zona, s'ha tramitat la corresponent sol·licitud de punt de subministrament, amb la finalitat de conéixer les condicions sota les quals es realitzarà el mateix per part de la companyia distribuïdora, donant lloc a l'expedient i condicions tècniques per a la seua execució que es detalla a continuació:  
Expedient Iberdrola: 7281720421  
Potència sol·licitada: 50,8 kW  
Condicions del subministrament: Tensió de subministrament: 20.000 V  
Reforma CT Tunel - Iberdrola   
RSMT 20 kV des de CT Túnel fins a CEE.  
Centre de lliurament.  
Centre de transformació d'abonat 160 kVA.  
  
EB Av. Bèlgica  
Estació de bombament Av. Bèlgica  
Emplaçament  
Estarà emplaçada en la intersecció de l'avinguda de Bèlgica amb la c/ Zaragoza. El pou estarà enrasat amb el carrer.  
Bombes  
D'acord amb la nova estimació de cabals esperats en la zona, a l'interior del pou de bombament s'allotjaran tres bombes submergibles. El seu funcionament serà 2+1; les dues bombes seran capaces d'impulsar 58,81 l/s a 23,52 mca. Aquest sistema consistirà en el funcionament a pressió constant de fins a dues (2) bombes en paral·lel a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes. Quan es requerisca treballar amb dues bombes, la segona s'accionarà mitjançant arrancador i treballarà a la seua freqüència nominal, realitzant-se la regulació del cabal en la primera bomba.  
A causa de la situació d'aquest bombament, en una intersecció de carrers bastant estreta i molt consolidada, i donada la proximitat a la EB D. Carlos, per a casos de fallada de subministrament elèctric, estarà connectat amb el grup electrogen situat en la citada estació, calculat per a tal fi.  
Subministrament elèctric a Av. de Bèlgica  
Ja que el subministrament elèctric del bombament es realitzarà a través de les xarxes de distribució d'Iberdrola, empresa encarregada del servei en la zona, s'ha tramitat la corresponent sol·licitud de punt de subministrament, amb la finalitat de conéixer les condicions sota les quals es realitzarà el mateix per part de la companyia distribuïdora, donant lloc a l'expedient i condicions tècniques per a la seua execució que es detalla a continuació:  
Expedient Iberdrola: 4742506590  
Potència sol·licitada: 33,8 kW  
Condicions del subministrament: Tensió de subministrament: 3x400/230 V  
Treballs a realitzar: Connexió i Entroncament en xarxa existent RSBT Poveda  
Adequació de xarxa existent RSBT Poveda.  
Extensió de xarxa subterrània de baixa tensió fins a CGP, amb conductor 3(1x240)+1x150 mm²  
  
  
  
EB D. Carlos  
Estació de bombament D. Carlos  
Emplaçament  
Aquest bombament està situat en la plaça de D. Carlos, en la intersecció de l'av. de Bèlgica amb la c/Madrid. L'obra civil i el tancament de l'edifici es troban ja executats.  
Bombes  
D'acord amb la nova estimació de cabals esperats en la zona, a l'interior del pou de bombament s'allotjaran tres bombes submergibles. El seu funcionament serà 2+1; les dues bombes seran capaces d'impulsar 59,90 l/s a 26,99 mca. Aquest sistema consistirà en el funcionament a pressió constant de fins a dues (2) bombes en paral·lel a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes. Quan es requerisca treballar amb dues bombes, la segona s'accionarà mitjançant arrancador i treballarà a la seua freqüència nominal, realitzant-se la regulació del cabal en la primera bomba.  
Edifici EB D. Carlos  
Aquest edifici ja executat, té unes dimensions en planta de 15,06 x 5,00 m² i està dividit en quatre sales. En la primera estarà disposat un grup electrogen de 123 kVA que mantindrà aquest bombament i l'EB Bèlgica en funcionament quan no es dispose d'energia elèctrica, en la segona s'allotjarà el pou de bombament al costat d'un equip de desodoració mitjançant carbó activat que evitarà males olors, depurant l'aire de l'interior de la sala, la tercera sala estarà destinada a allotjar els quadres elèctrics i la quarta sala contindrà l'equip i depòsit de reactiu per a l'eliminació del sulfhídric.  
Subministrament elèctric a D. Carlos  
Ja que el subministrament elèctric del bombament es realitzarà a través de les xarxes de distribució d'Iberdrola, empresa encarregada del servei en la zona, s'ha tramitat la corresponent sol·licitud de punt de subministrament, amb la finalitat de conéixer les condicions sota les quals es realitzarà el mateix per part de la companyia distribuïdora, donant lloc a l'expedient i condicions tècniques per a la seua execució que es detalla a continuació:  
Expedient Iberdrola: 9267906793  
Potència sol·licitada: 37,2 kW  
Condicions del subministrament: Tensió de subministrament: 3x400/230 V  
Treballs a realitzar: Connexió i Entroncament en xarxa existent RSBT Don Carlos.  
Adequació de xarxa existent RSBT Don Carlos.  
Extensió de xarxa subterranea de baixa tensió fins a CGP, amb conductor 3(1x240)+1x150 mm²  
  
6.3. Adequació dels bombaments existents per a la connexió amb el sistema Alacantí Nord  
L'EB Amerador, ja executada i en funcionament, connecta amb la xarxa d'aigües residuals del nucli urbà del Campello. Actualment, únicament recull els cabals generats en la seua conca d'aportació i els impulsa cap a la EB Alkabir.  
Des d'aquest bombament, s'impulsen els cabals procedents de Amerador més els de la seua pròpia conca, amb urbanitzacions ja molt consolidades, fins a la EB Almadrava, que rep a més de l'anterior, els seus propis cabals d'aportació que són bastant elevats sobretot en èpoques vacacionals, on arriben fins i tot a produir-se abocats.  
Perquè aquests bombaments siguen capaços d'impulsar a més els cabals generats en tota la zona nord, serà necessari canviar les bombes existents en els tres, a més d'una sèrie d'actuacions d'adequació que es descriuen a continuació.  
Les característiques comunes d'aquestes labors són les següents:  
- Es procedirà al by-pass dels bombaments i al buidatge i neteja de la cántara, prenent les mesures de seguretat necessàries a l'ésser aquests espais confinats.  
- Amb la finalitat de protegir els bombaments i les arquetes de trencament de càrrega de l'atac de les aigües residuals, s'aplicarà a les parets, soleres i lloses un revestiment anticorrosiu, mitjançant escatat previ o doll d'arena de superfícies de formigó per a eliminar impureses, restes de desencofrant i obrir porus, mà de emprimació amb MC-DUR 8612 GZ-S o equivalent i dues mans de silicat híbrid per a evitar la corrosió accelerada  
- A continuació es procedirà al desmuntatge i retirada dels equips existents, per a procedir al muntatge dels nous equips i el seu valvuleria associada.  
  
EB Amerador  
Obres de remodelació de Amerador  
Emplaçament  
Està emplaçada en l'av. Amerador, pròxim a la cala del mateix nom, enrasat amb el paviment.  
Actuacions en EB Amerador  
A més de les actuacions d'adequació del compartiment descrites anteriorment, s'executarà pròxima al pou de bombament existent, una arqueta de regulació i by-pass de formigó armat i dimensions interiors 2,5 m x 2,5 m, amb la finalitat d'ampliar el volum del compartiment existent, i en els cases de parada de bombes i/o excés de cabal, disposar del temps de retenció necessari per a la reparació i/o substitució dels equips abans que es puguen produir abocaments.  
Bombes  
Atés que es produirà un augment dels cabals que actualment rep, i es modificarà la longitud d'impulsió, serà necessària la substitució de les bombes existents.  
A l'interior del pou de bombament s'allotjaran tres bombes submergibles. El seu funcionament serà 2+1; les dues bombes seran capaces d'impulsar 63,16 l/s a 21,35 mca. Aquest sistema consistirà en el funcionament a pressió constant de fins a dues (2) bombes en paral·lel a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes. Quan es requerisca treballar amb dues bombes, la segona s'accionarà mitjançant arrancador i treballarà a la seua freqüència nominal, realitzant-se la regulació del cabal en la primera bomba.  
Subministrament elèctric a Amerador  
En aquest cas, s'aprofita el subministrament existent.  
Potència necessària: 27,65 kW  
Subministrament actual: CUPS: ES0021000011877753YK  
Potència instal·lada: 56 kW.  
Potència contractada: 27,71 kW  
  
EB Alkabir  
Obres de remodelació de Alkabir  
Emplaçament  
Està emplaçada en el barranc de Amerador, pròxim a c/ Cocentaina, enrasat amb la ribera del barranc.  
Actuacions en EB Alkabir  
A més de les actuacions d'adequació del compartiment descrites anteriorment, s'executarà pròxima al pou de bombament existent, una arqueta de regulació i by-pass de formigó armat i dimensions interiors 3 x 3 m, amb la finalitat d'ampliar el volum del compartiment existent, i en els cases de parada de bombes i/o excés de cabal, disposar del temps de retenció necessari per a la reparació i/o substitució dels equips abans que es puguen produir abocaments.  
Bombes  
Atés que es produirà un augment dels cabals que actualment rep, i es modificarà la longitud d'impulsió, serà necessària la substitució de les bombes existents.  
A l'interior del pou de bombament s'allotjaran tres bombes submergibles. El seu funcionament serà 2+1; les dues bombes seran capaces d'impulsar 68,43 l/s a 27,89 mca. Aquest sistema consistirà en el funcionament a pressió constant de fins a dues (2) bombes en paral·lel a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes. Quan es requerisca treballar amb dues bombes, la segona s'accionarà mitjançant arrancador i treballarà a la seua freqüència nominal, realitzant-se la regulació del cabal en la primera bomba.  
Subministrament elèctric a Alkabir  
S'aprofita el subministrament existent. En aquest cas, es tramitarà si és necessari la corresponent ampliació de contracte, sobre la base de les següents necessitats de potència:  
Potència necessària: 30,6 kW  
Subministrament actual: CUPS: ES0021000000871934PR  
Potència instal·lada: 26,4 kW.  
Potència contractada: 26,4 kW  
  
EB Almadrava  
Obres de remodelació de Almadrava  
Emplaçament  
Està emplaçada en l'av. Almadrava, dins d'un edifici construït per a tal fi.  
Actuacions en EB Almadrava  
A més de les actuacions d'adequació del compartiment descrites anteriorment, es realitzarà una adequació de l'edifici existent, procedint a la reubicació d'elements, neteja i tractament superficial contra esquitxades de les parets mitjançant farciment de clivelles i porus amb morter de baix mòdul d'elasticitat, aplicació de emprimació i capa de segellament pigmentat aplicat en dues capes de pintura a l'interior del mateix fins a una altura de 1,5 m, la resta anirà pintat amb pintura plàstica. També s'aplicarà als sòls un tractament superficial a base de resines epoxi.  
També es procedirà a la instal·lació d'un equip de desodoració mitjançant carbó activat i ventilador centrífug amb col·lectors d'aspiració DN 200 mm en polipropilè i ximenera per a eixida d'aire, dins de la sala descrita.  
Bombes  
Atés que es produirà un augment dels cabals que actualment rep, i es modificarà el traçat i la canonada d'impulsió, serà necessària la substitució de les bombes existents.  
A l'interior del pou de bombament s'allotjaran dues bombes submergibles. El seu funcionament serà 1+1; cadascuna de les bombes serà capaç d'impulsar per si sola un cabal de 89,77 l/sg a una altura de 19,18 m.c.a. El sistema consistirà en el funcionament a pressió constant d'una (1) bomba a cabal variable. Per a això s'instal·larà un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba. El variador podrà treballar amb qualsevol de les dues bombes, segons la qual corresponga en l'alternança per hores.  
Subministrament elèctric a Almadrava  
S'aprofita el subministrament existent.  
Potència necessària: 31,5 kW  
Subministrament actual: CUPS: ES0021000000874499GJ  
Potència instal·lada: 26,4 kW.  
Potència contractada: 26,4 kW  
  
6.4. Impulsions i col·lectors  
Impulsions i col·lectors àrea septentrional  
Traçat EB La Nuza - EB La Mercè  
El traçat, ja executat en la seua majoria en polímer orientat de 160 mm de diàmetre, connecta les estacions de bombament de La Nuza i La Mercè. Està format per dos trams. El primer d'impulsió i el segon de gravetat. La conducció d'impulsió té una longitud de 892,02 metres, amb un diàmetre exterior 160 mil·límetres i una grossària de 3,5 mil·límetres. D'aquesta longitud, està pendent d'executar el tram final d'entrada a la Mercè, en uns 30 m. El col·lector de gravetat té una longitud de 5,37 metres, també pendent d'executar  
Elements existents en la conducció d'impulsió:  
S'han executat arquetes amb ventoses tri funcionals d'aigües residuals de diàmetre nominal 50 mm. allotjades en pou de registre.  
S'han disposat pous de recepció de desguàs als quals escometn els desguassos dels diferents trams de la conducció d'impulsió.   
Traçat connexió EB Cala Baeza- EB Municipal  
El traçat discorre pel carrer Oriola. Actualment existeix una xarxa de col·lectors per gravetat, reflectits en els plans, que recullen les aigües dels edificis situats en l'av. Oriola, entre c/Apareguda i c/ Torrevella. Aquests col·lectors porten les aigües fins a una xicoteta depuradora compacta situada en una zona enjardinada pròxima a Cala Baeza (Proinvasa). S'eliminarà aquesta depuradora, impulsant les aigües que a ella arriben a un pou de bombament existent, que al seu torn impulsarà les aigües fins a la EB La Mercè. La canonada prevista és de PEAD-SR-11, de DN 110 mm, instal·lada en rasa, amb una longitud de 165 m.  
Traçat EB La Mercè - EB Cala d'Or  
El traçat discorre pels carrers Oriola i Torrevella. El traçat en el tram final, des del P-1.428,86 al P-1.579,45, no està executat, per la qual cosa s'instal·larà la canonada d'entrada, en PO de DN 250 mm, PN 16 atm, de les mateixes característiques que la ja executada i instal·lada en la mateixa rasa que la impulsió d'eixida de Cala d'Or. La longitud de canonada nova és d'uns 104 m.  
Elements en la conducció d'impulsió:  
Estan executades arquetes amb ventoses tri funcionals de diàmetre nominal 80 mm. allotjades en pou de registre d'1 m de diàmetre interior.  
S'han disposat pous de recepció de desguàs als quals escometen els desguassos dels diferents trams de la conducció d'impulsió al llarg de la traça. En tram a executar es disposarà un altre pou de recepció de desguàs al qual escometrà el desguàs dels diferents trams de la conducció d'impulsió.  
Traçat EB Cala d'Or - EB Aigües Baixes  
Aquest traçat ja està executat fins al PK-820,80, on es necessari desviar el traçat. El nou traçat discorre per darrere de la urbanització denominada El Poblet, a través de parcel·les rústiques no urbanitzables.  
  
La canonada prevista és de polímer orientat DN 350 mm, igual a la ja instal·lada en uns 225 m en la av. Oriola, c/ Cabeço d'Or i paratge Lloma de Reixes, fins a l'arqueta de trencament de càrrega. A partir d'aquest punt, l'aigua circularà per gravetat, i s'instal·larà una canonada de PVC corrugat DN 400mm, amb els seus corresponents pous de registre, i pous de regruix on el perfil longitudinal el fa necessari, de manera que les velocitats es mantinguen en els límits adequats per a evitar erosions.  
En arribar al PK-1.621,98, és necessari creuar una infraestructura bàsica, que, seguint els requeriments de l'organisme afectat, es realitzarà mitjançant clava. La infraestructura en qüestió és el ferrocarril Alacant-Dénia (FGV). La canonada a instal·lar a partir d'aquest punt, és de polietilé alta densitat de diàmetre nominal 400 mm, PN 6 atm, en barres de 13 m de longitud i amb juntes per soldadura de gom a gom, i discorre paral·lela a les vies d'FGV i N-332.  
El traçat s'ha disposat amb una amplària i profunditat tal que no afecte la conducció d'aigua potable que discorre pel mateix barranc, i fora de les zones de domini públic tant del ferrocarril com de carreteres. En aquest tram, la rasa serà apuntalada, excepte en els trams en roca, en tota la longitud en la qual la canonada discorre paral·lela al ferrocarril i al llit, que són uns 315 m, fins a arribar a l'encreuament amb el barranc d'Aigües, sense alterar les condicions del llit.  
El traçat del col·lector creua el llit citat instal·lat en rasa i encobert en canonada de DN800 mm, quedant la clau del tub més d'un metre per davall del llit, i farcida amb HNE-20. Els últims 30 cm s'emplenaran amb escullera col·locada de pedra calcària de 100 a 500 kg, i farcit d'intersticis amb material procedent del llit i/o excavació. El traçat continua fora de la zona de servitud, i paral·lel al llit d'Aigües Baixes en 95 metres des de l'encreuament anterior, fins a la seua arribada a l'estació de bombament prevista, dins de la zona de policia.  
Elements en la conducció d'impulsió:  
S'han executat arquetes amb ventoses trifuncionals de diàmetre nominal 80 mm allotjades en pou de registre d'1 m de diàmetre interior.  
També s'han disposat, en els trams ja executats, pous de recepció de desguàs als quals escometran els desguassos dels diferents trams de la conducció d'impulsió.  
Aquests elements passaran a realitzar la funció per a la qual estan projectats una vegada es connecten les canonades noves amb les ja executades.  
Traçat EB Aigües Baixes- EB Av. Amèrica  
Estarà format per dos trams. El primer d'impulsió i el segon de gravetat.  
La conducció d'impulsió tindrà una longitud de 758,35 metres, executada totalment, fins i tot elements de protecció. El tram de connexió des de la EB Aigües Baixes fins a la canonada instal·lada, d'uns 10 m, tindrà un diàmetre exterior de 315 mil·límetres i una grossària de 7,4 mil·límetres, en polímer orientat.  
El col·lector de gravetat s'executarà instal·lat en rasa, de PVC DN 400, i tindrà una longitud de 255 metres.  
Elements en la conducció d'impulsió:  
Es troben ja executades les arquetes amb ventoses trifuncionals de diàmetre nominal 80 mm allotjades en pou de registre d'1 m de diàmetre interior.  
També s'ha disposat d'un pou de recepció de desguàs al qual escometrà el desguàs dels diferents trams de la conducció d'impulsió.  
Aquests elements, passaran a realitzar la funció per a la qual estan projectades una vegada es connecten les canonades noves amb les ja executades.  
Elements en el col·lector de gravetat:  
En el traçat del col·lector de gravetat es realitzaran 6 pous de registre dels quals 4 seran de ressalt de formigó in situ i els altres 2 de PVC.  
  
Impulsions i col·lectors àrea meridional  
Traçat EB Av. Amèrica EB Daya Nueva  
Estarà format per dos trams. El primer d'impulsió i el segon de gravetat.  
La conducció d'impulsió tindrà una longitud de 871,27 metres, executada des del P-312,5, fins i tot elements de protecció. El tram de connexió des de la EB Av. Amèrica tindrà un diàmetre exterior de 250 mil·límetres i una grossària de 5,5 mil·límetres, de les mateixes característiques que la ja instal·lada, és a dir, polímer orientat PN16, i s'executarà paral·lela al col·lector de gravetat instal·lat que quedarà com a ramal secundari de la xarxa de sanejament. Connectarà amb la impulsió existent en el citat P-312,5.  
El col·lector de gravetat tindrà una longitud de 217,71 metres fins a la seua arribada al compartiment de EB Daya Nueva. A causa del perfil hidràulic resultant, el tram que discorre per l'esplanada de cala Piteres és necessari disposar-lo amb pendents mínims, de manera que l'arribada al compartiment, ja executada, es produïsca a una cota tal que permeta el correcte ompliment i buidatge del bombament. D'aquesta manera, els recobriments de la canonada són menors dels recomanats, preveient la protecció del col·lector en aquest tram amb formigó en massa HNE-20. S'escomet el col·lector directament a través de un trepant del diàmetre adequat en el mur lateral del compartiment perquè els pous de registre ja executats estan a una cota superior, per la qual cosa la canonada aniria en contrapendent.  
Elements en la conducció d'impulsió:  
Es troben ja executades les arquetes amb ventoses tri funcionals de diàmetre nominal 80 mm allotjades en pou de registre d'1 m de diàmetre interior.  
També s'ha disposat d'un pou de recepció de desguàs al qual escometrà el desguàs dels diferents trams de la conducció d'impulsió.  
Aquests elements, passaran a realitzar la funció per a la qual estan projectades una vegada es connecten les canonades noves amb les ja executades.  
Elements en el col·lector de gravetat:  
En el traçat del col·lector de gravetat es realitzaran 10 pous de registre dels quals 7 seran de ressalt i els altres 3 de registre de formigó in situ, atés que el nivell freàtic en aquesta zona està molt succint.  
Traçat EB Daya Nueva- EB Av. Bèlgica  
Es tracta d'un tram d'impulsió. Els carrers afectats per les obres d'aquest tram seran: c/ Sagunt, c/ Paris, c/ Torrent on es connecta amb la canonada d'impulsió ja executada en la c/ Bèlgica fins a arribar als voltants de la EB Bèlgica.  
La conducció d'impulsió tindrà una longitud total de 913,85 metres, dels quals 331,070 m ja estan executats, sent de nova execució uns 582,775 m. Tindrà un diàmetre exterior 250 mil·límetres i 5,5 mil·límetres de grossària, igual a l'existent, és a dir, polímer orientat PN16.  
  
Elements en la conducció d'impulsió:  
Es preveu la realització d'arquetes amb ventoses tri funcionals de diàmetre nominal 80 mm allotjades en pou de registre d'1 m de diàmetre interior en els perfils.  
A causa de l'estrenyiment del carrer, s'executaran pous prefabricats de PVC, connectats a les arquetes de desguàs, amb una peça ràcord, de dimensions indicades en plans, amb la finalitat que, en cas de necessitat de buidatge de la canonada, es puga acoblar la mànega d'un camió amb bomba autoaspirant.  
Col·lector gravetat av. Central-EB Bèlgica  
Aquest col·lector escometrà en EB Bèlgica. Consta d'un tram de 946,73 metres. Es troba ja instal·lat el col·lector de gravetat fins al PK-603,73. L'execució del col·lector de PEAD es devia al fet que entre el perfil PK-603,73 al P-713,04 s'aprofundeix massa en el terreny, ja que el carrer en aquest tram està en contrapendent, per la qual cosa s'estableix com a millor solució la de realitzar una perforació dirigida en la qual en un primer lloc es realitzen el fossat d'atac i el de recepció i posteriorment es clava el col·lector de 400 mm de diàmetre (PEAD) amb un pendent continu de l'1 %. En discórrer aquest col·lector per l'av. Central, en el tram més pròxim a les vies del ferrocarril, ha sigut necessari executar tota la longitud pendent amb perforació horitzontal, de manera que els fossats d'atac i el propi col·lector se situen, complint els requeriments d'FGV, fora de la zona de domini públic del tramvia. Per aquest motiu, la longitud de la PHD és de 346,82 m, des del PK-448,90 al P-800,51. La resta de la conducció per gravetat discorre pel carrer Londres, en PVC DN 400 mm, fins a la seua arribada a la EB Bèlgica.  
  
En el traçat del col·lector es realitzaran 25 pous de registre, dels quals 12 són de ressalt.  
Traçat EB Av. Bèlgica- EB D. Carlos  
El traçat d'aquest tram es troba ja executat, discorrent íntegrament per l'av. de Bèlgica. No obstant això, el diàmetre instal·lat és de 160 mm, insuficient per als cabals esperats, per la qual cosa la velocitat dins d'aquest seria excessiva, motiu pel qual és necessària la seua substitució per una altra canonada del mateix material, polímer orientat, però amb DN 250 mm. En el primer tram discorre paral·lel a la canonada de gravetat existent, que es quedarà com a col·lector de sanejament secundari.  
  
A partir del PK-2374 es trenca càrrega en una arqueta de trencament de càrrega. L'arqueta de trencament haurà de ser capaç, sense desbordar, de recollir tot el cabal que aporta el bombament de l'avinguda de Bèlgica durant el temps de buidatge del seu compartiment. Per tant, dissenyarem una arqueta de 4,1 x 4,1 m en planta amb 1,68 m d'altura, amb els pendents necessaris perquè no es produïsquen depòsits, tal com es reflecteix en plans. Des de l'arqueta de trencament es connecta mitjançant una canonada de PVC DN 400 mm amb el pou de registre que rep al col·lector que discorre per la c/ Reus que aboca a l'EB D. Carlos, i que ja es troba executat, per la qual cosa les cotes i pendents estan fixades.  
Si bé els bombaments funcionaran enclavats, amb sensors de nivell en continu i boies com a sistema redundant de seguretat per a arrencada i aturada, programant el nivell de parada de les bombes, és necessari comprovar que no es produeixen desbordes en l'hipotètic cas que no estiguen en marxa les bombes d'EB D. Carlos i sí que ho estiguen les del pou anterior, EB Bèlgica, atés que el pou de bombament D. Carlos, ja està executat i el volum del compartiment està fixat, si bé el cabal que li arribarà és superior per a aquell que va ser dissenyat.  
En aquest cas, comprovarem que l'arqueta de trencament, els pous de registre, el col·lector i el propi compartiment són capaços d'absorbir tot el volum que aporten les bombes del pou anterior sense que es produïsquen desbordes en cap punt. Amb aquestes condicions, s'ha comprovat que les dimensions i cotes de l'arqueta de trencament de càrrega són correctes.  
Elements en la conducció d'impulsió:  
S'executaran les arquetes amb ventoses trifuncionals per a aigües residuals de diàmetre nominal 50 mm allotjades en pou de registre d'1 m de diàmetre interior, en els punts assenyalats en plans.  
També es disposarà d'un pou de recepció de desguàs al qual escometrà el desguàs dels diferents trams de la conducció d'impulsió, la ubicació de la qual i dimensions es detalla en plans.  
Elements en el col·lector de gravetat:  
En el traçat del col·lector de gravetat es realitzaran 3 pous de registre de PVC.  
Traçat EB D. Carlos -EB L'Amerador  
El traçat d'aquest tram està dins de les instal·lacions ja executades. No obstant això, el diàmetre instal·lat és de 160 mm, insuficient per als cabals esperats, per la qual cosa la velocitat dins d'aquest seria excessiva, motiu pel qual és necessària la seua substitució per una altra canonada del mateix material, polímer orientat, però amb DN 250 mm. En el primer tram discorre pel c/ Girona, fins a la confluència amb el c/ Holanda i Reus, on se substituirà la impulsió instal·lada per la de diàmetre 250 mm. El col·lector ja instal·lat en el c/Reus es quedarà com a col·lector de sanejament secundari.  
El tram descarregarà en el pou de sanejament existent al final del c/ Aranjuez, i que connecta per gravetat amb l'EB Amerador. Com en els casos anteriors, si bé els bombaments funcionaran enclavats, amb sensors de nivell en continu i boies com a sistema redundant de seguretat per a arrencada i aturada, programant el nivell de parada de les bombes, és necessari comprovar que no es produeixen desbordes en l'hipotètic cas que no estiguen en marxa les bombes de EB Amerador i sí que ho estiguen les del pou anterior, EB D. Carlos. Atés que el pou de bombament Amerador, ja està executat i el volum del compartiment està fixat, com el cabal que li arribarà és superior per a aquell que va ser dissenyat, es comprova que l'arqueta de regulació, els pous de registre, el col·lector i el propi compartiment són capaços d'absorbir tot el volum que aporten les bombes del pou anterior sense que es produïsquen desbordes en cap punt. Amb aquestes condicions, s'ha constatat que les dimensions i cotes de l'arqueta de regulació a instal·lar annexa a la EB Amerador són correctes.  
Elements en la conducció d'impulsió:  
S'executaran les arquetes amb ventoses trifuncionals per a aigües residuals de diàmetre nominal 50 mm allotjades en pou de registre d'1 m de diàmetre interior, en els punts assenyalats en plans.  
També es disposarà d'un pou de recepció de desguàs al qual escometrà el desguàs dels diferents trams de la conducció d'impulsió, la ubicació de la qual i dimensions es detalla en plans.  
Impulsions i col·lectors àrea urbana  
Traçat EB L'Amerador- EB Alkabir  
El traçat d'aquest tram està dins de les instal·lacions ja executades. No obstant això, igual que el cas anterior, el diàmetre instal·lat és de 160 mm, insuficient per als cabals esperats, per la qual cosa la velocitat dins d'aquest seria excessiva, motiu pel qual és necessària la seua substitució per una altra canonada del mateix material, polímer orientat, però amb DN 250 mm. Donada l'existència d'un pas per als vianants sota les vies d'FGV, s'executarà el nou traçat per l'av. Central, portant la impulsió sota les vies d'FGV pel pas existent en el c/ Portell de Morella, c/ Els Ports, c/ la Todolella i c/ Cocentaina.  
El tram descarregarà en el pou de sanejament existent en el citat c/ Cocentaina, i que connecta per gravetat amb l'EB Alkabir. Com en els casos anteriors, si bé els bombaments funcionaran enclavats, amb sensors de nivell en continu i boies com a sistema redundant de seguretat per a arrencada i aturada, programant el nivell de parada de les bombes, és necessari comprovar que no es produeixen desbordes en l'hipotètic cas que no estiguen en marxa les bombes d'EB Alkabir i sí que ho estiguen les del pou anterior, EB L'Amerador. Atés que el pou de bombament Alkabir, ja està executat i el volum del compartiment està fixat, com el cabal que li arribarà és superior per a aquell que va ser dissenyat, es comprova que l'arqueta de regulació, els pous de registre, el col·lector i el propi compartiment són capaços d'absorbir tot el volum que aporten les bombes del pou anterior sense que es produïsquen desbordes en cap punt. Amb aquestes condicions, s'ha constatat que les dimensions i cotes de l'arqueta de regulació a instal·lar annexa a l'EB Alkabir són correctes.  
Elements en la conducció d'impulsió:  
S'executaran les arquetes amb ventoses trifuncionals per a aigües residuals de diàmetre nominal 50 mm allotjades en pou de registre d'1 m de diàmetre interior, en els punts assenyalats en plans.  
També es disposarà d'un pou de recepció de desguàs al qual escometrà el desguàs dels diferents trams de la conducció d'impulsió, la ubicació de la qual i dimensions es detalla en plans.  
Traçat EB Almadrava-PR sanejament Enric Valor i connexió amb EB El Campello  
El nou traçat parteix des de l'actual EB Almadrava paral·lela a la impulsió existent, procurant no afectar-la ja que es tracta d'una canonada de fibrociment, amb els riscos de manipulació que això implica, i perquè serà necessari el seu funcionament durant l'execució de les obres fins al moment de la connexió.  
El traçat proposat discorre pel c/ Almadrava, av. Bartomeu, creua el barranc a través del marc existent, cap al c/ Sant Francesc, c/ Carrer del Mar, c/ 25 d'Abril, c/ Joan Baptista Baset, des d'on entra al parc municipal, eixint d'aquest pel c/ Blasco Ibáñez, av. de l'Estació, on travessa la via d'FGV mitjançant clavament en la glorieta de la Mar Mediterrània, i contínua per l'av. de l'Estació fins a la seua arribada al pou de sanejament des d'on s'inicia el col·lector cap a l'EB Enric Valor, pròxima al llit del riu Sec. La connexió final amb l'EB El Campello es realitzarà per gravetat, des del pou de registre previ a l'entrada de l'EB El Campello, situat en el c/ Riu Monnegre en l'encreuament amb el c/ Camí de Fons.  
La canonada prevista és de PEAD, electrosoldada, de DN400 i PN16, amb les seues corresponents ventoses per a aigües residuals i desguassos per al manteniment i buidatge de la canonada. En la connexió amb l'EB El Campello, la canonada que serà de PEAD, SDR 11, PN 6 atmosferes, electrosoldable, segons UNE-EN 13579.  
En arribar al P-1.621,98, és necessari creuar una infraestructura bàsica, que, seguint els requeriments de l'organisme afectat, es realitzarà mitjançant clavament. La infraestructura en qüestió és el ferrocarril Alacant-Dénia (FGV) en la glorieta de la Mar Mediterranea.  
Elements en la conducció d'impulsió:  
S'han executat arquetes amb ventoses trifuncionals de diàmetre nominal 80 mm allotjades en pou de registre d'1 m de diàmetre interior  
També s'ha disposat un pou de recepció de desguàs a l que escometrà el desguàs dels diferents trams de la conducció d'impulsió.  
  
En la connexió amb l'EB El Campello, es preveu una arqueta de connexió dissenyada perquè l'aigua rebuda des de l'EB Enric Valor (Riu Seco) puga dirigir-se tant a l'EB El Campello com al sistema del cas urbà cap a Monte Orgegia.  
  
6.5. Automatismes i telecontrol  
Cada estació de bombament comptarà amb PLC de control que haurà de realitzar dues tasques bàsiques:  
- Adquisició, tractament, supervisió i maniobra del bombament, a través dels mòduls d'entrada/eixida digitals i analògics corresponents.  
  
- Comunicació amb el SCADA a instal·lar en la EDAR Alacantí Nord.  
Per a facilitar l'accés a les dades de cada bombament de forma centralitzada i senzilla, es preveu la instal·lació d'una estació remota de comunicació en cada bombament, més un sistema de gestió centralitzat en la EDAR Alacantí Nord.  
Les comunicacions seran Punt a punt, i es realitzaran mitjançant la combinació de dues (2) sistemes de comunicacions simultanis:  
- Xarxa de fibra òptica. Es planteja un anell de fibra òptica que inclourà totes les estacions de bombament de nova execució, és a dir des d'EB La Nuza fins a EB Amerador.  
- Xarxa de Radiocomunicacions WiMAX. Es planteja per als casos en què no és possible l'estesa de fibra per a connectar directament l'EB corresponent amb la EDAR. Aquest és el cas de les estacions de bombament ja en funcionament, és a dir des de Amerador fins a Enric Valor.  
  
L'EB Amerador serà l'encarregada de centralitzar les comunicacions de tot l'anell de fibra, per a realitzar l'enviament de dades cap a la EDAR.  
Per a dimensionar l'autòmat a instal·lar en cadascuna de les estacions de bombament, s'ha tingut en compte les variables que el sistema de control supervisarà en cada cas:  
Digitals  
- Funcionament Local/Remot.  
- Marxa i aturada de motors.  
- Fallada tèrmica motors.  
- Posició manual/automàtic de motors.  
- Control d'arrancadors.  
- Estat de les boies de nivell tipus flotador en el bombament.  
- Senyals d'alarma: tret de proteccions, nivell d'alleujament aconseguit, senyals cablejats del grup electrogen, detector d'intrusisme.  
Analògiques.  
- Tensió, intensitat per fase i factor de potència de la instal·lació.  
- Nivell en continu en el compartiment del bombament.  
- Control de variadors de freqüència.  
- Cabalímetres.  
- Pressió.  
- Detectors de gasos.  
A més, l'autòmat recollirà a través de les targetes de comunicació MOD BUS corresponents, totes les dades procedents tant de l'analitzador de xarxes com del grup electrogen, de manera que es podran generar alarmes i obtindre estadístiques de funcionament.  
Els equips d'automatització seleccionats es basen en controladors de la gamma Modicon M340 de Schneider Electric o equivalent. Els PLCs seran de tipus modular amb llenguatge de programació que complisca l'estàndard IEC 61653-3.  
El protocol de comunicacions local serà Modbus/TCP, i per a la comunicació amb el Centre de Control Principal serà TCP/IP.  
L'arrencada i aturada de les bombes es regirà en condicions normals pel nivell mesurat pel sensor de nivell en continu, a instal·lar en cadascun dels bombaments. Es disposarà així mateix de dues boies en cada instal·lació, per a detecció de nivells en cas de fallada del sensor analògic.  
Les estacions de bombament dissenyades comptaran amb 2 (1+1) o 3 (2+1) bombes. Les bombes treballaran alternativament, igualant les seues hores de funcionament. El variador podrà treballar amb qualsevol de les bombes, realitzant l'alternança de forma automàtica. Per a l'arrencada de les bombes en cas de fallada del variador es disposarà d'arrancadors suaus.  
Independentment del nombre de bombes que s'instal·len, el control de la bomba en funcionament es durà a terme mitjançant un variador de freqüència que serà el que assumisca les variacions de cabal, actuant sobre una bomba.  
També s'utilitzaran arrancadors per als bombaments amb funcionament 2+1, en els quals la segona s'accionarà mitjançant arrancador i treballarà a la seua freqüència nominal, realitzant-se la regulació del cabal en la primera bomba.  
A la sala de control de la EDAR Alacantí Nord s'instal·larà un PC que albergarà el programari de control SCADA específic a desenvolupar, així com la base de dades i històrics d'aquest.  
El centre de control es comunica amb els dispositius de camp i controla el procés de forma automàtica, alhora que permet la interacció amb el procés des de la pantalla de l'ordinador.  
A més de les tasques bàsiques d'adquisició de dades, supervisió de les variables de control, i control pròpiament dit, actuant bé sobre els reguladors autònoms bàsics (consignes, alarmes, menús, etc.) o directament sobre el procés; el SCADA s'encarregarà de gestionar:  
  
- La transmissió d'informació amb dispositius de camp i uns altres PC.  
- La base de dades associada al sistema.  
- La representació gràfica les dades de funcionament per a cada element del sistema.  
- L'organització de la informació per a facilitar un control estadístic, gestió de la producció i gestió administrativa i financera.  
Es desenvoluparà una interfície gràfica específica per al sistema de bombaments del Campello, representant els objectes gràfics corresponents a cadascun dels elements que componen el sistema. Les pantalles a implementar seran almenys les següents:  
- Sinòptic general de totes les EBARs.  
- Sinòptic de funcionament de cada estació de bombament.  
- Pantalles d'introducció de dades i parametrització d'estacions.  
- Sinòptic d'alarmes actives.  
- Històric d'alarmes  
- Representació gràfica de l'evolució de les diferents variables  
- Informes estadístics de les distintes variables  
- Pantalles de parametrització de les comunicacions  
- Pantalla d'assignació d'alarmes, correus electrònics, missatgeria SMS.  
- Per a la implementació del SCADA s'ha seleccionat el Programari de configuració SCADA Vijeo Citect de Schneider Electric, per la seua flexibilitat i facilitat d'integració. A més suposa un estalvi de costos en oferir una llicència de desenvolupament gratuïta i descarregable, sent necessari únicament comprar llicències runtime, que dependrà del nombre de punts a controlar. El servidor web integrat permet a l'operador del sistema accedir a tota la informació des de qualsevol dispositiu amb accés a internet.  
  
6.6. Sistema d'eliminació de sulfhídric  
El gas més problemàtic generat en aigües residuals, on es donen les circumstàncies de tindre una alta DBO, grans concentracions de sulfurs en l'aigua, altes temperatures, etc, és el sulfhídric.  
A part de ser un gas que es detecta per l'olfacte humà a baixes concentracions (0,05 ppm en l'aire), amb els problemes de rebuig per insalubritat que aquesta circumstància genera, és un gas tremendament corrosiu i perillós per a la salut humana, sense comptar amb altres problemes col·laterals de gran importància (Bacteris filamentosos, etc).  
En el cas de la xarxa projectada, a causa dels temps de retenció, la permanència de l'aigua en la xarxa i a les longituds d'impulsió, s'ha considerat important implementar la utilització d'una solució de Nitrat de Calci líquid, que inhibeix la producció de sulfhídric, tal com s'explica a continuació.  
Enfront de la naturalesa transitòria del fenomen de producció de sulfurs dissolts, és absolutament indispensable dur a terme un seguiment analític del sulfur d'hidrogen en l'aire de manera contínua i simultània en diferents punts del sistema hidràulic. D'aquesta manera es podrà comprovar l'eficàcia en l'erradicació del sulfhídric. Els mesuradors d'H2S utilitzats, registren valors cada 10 minuts en continu, amb una precisió de 0,1 ppm.  
Aquests mesuraments són molt importants per al càlcul de la dosi òptima  
El nitrat càlcic és una solució líquida que es dosa directament en l'aigua, per la qual cosa no necessita cap dilució. Tal com el producte és rebut, així es dosa.  
L'equipament standard a utilitzar en cada punt de dosatge serà el següent:  
- Un (1) depòsit de doble paret de 5.000 litres de capacitat.  
- Un (1) Controlador del dosatge  
- Dues bombes d'injecció (1+1 de reserva)  
- Vàlvula de retenció de 3 bars i filtre.  
- Armari amb panell de dosatge i portes corredisses per a instal·lació de les bombes dosificadores i conjunt de valvuleria i elements accessoris.  
- Connexions entre el depòsit i la bomba, així com des de la bomba al punt de dosatge.  
- 1 Mesurador de sulfhídric en continu.  
  
Informe de supervisió del projecte de construcció: obres de connexió del sanejament de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello amb l'EDAR Alacantí Nord (Alacant).  
Exp. 2015/CM/0056 El Campello-03: 2016SP226  
  
1. Antecedents  
El projecte que s'informa va tindre entrada en aquest servei el 26 de juny de 2017, després d'esmenar-se els aspectes assenyalats en els informes d'incidències de dates 23 de novembre de 2016 i 24 de març de 2017.  
Ha sigut redactat, al març de 2016, pels enginyers Ana María Montañés Fernández, Rafael Pérez Ochoa i María Emilia Seva Cartagena pertanyents a l'empresa Proaguas Costablanca, SA, actuant com a director del projecte per part de la EPSAR l'enginyer Carlos Aliaga Fernández. Ha sigut remés pel cap de l'Àrea Tècnica de la EPSAR, Mariano López Sánchez, en la data assenyalada.  
Els principals antecedents de l'actuació projectada són els següents:  
  
- Amb data 10 de gener de 2006 l'Entitat de Sanejament d'Aigües i l'Ajuntament del Campello van subscriure un Conveni per al cofinançament de les infraestructures de sanejament i depuració d'aigües residuals en el terme municipal del Campello.  
- Les obres van ser recollides en el «Projecte de construcció dels col·lectors i EDAR de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello (Alacant)» i contemplaven l'execució d'un sistema integral de recollida i transport d'aigua residual que substituïa a les xicotetes depuradores existents, format per un conjunt d'estacions de bombament interconnectades mitjançant una sèrie d'impulsions i col·lectors de gravetat.  
- Amb data 14 de febrer de 2008 es van adjudicar les obres a la unió temporal d'empreses BEFESA AGUA, SA, -OCIDE CONSTRUCCIÓ, SA.  
- Amb data 25 de març de 2008 es va signar l'acta de comprovació de replanteig de les obres.  
- Amb data 17 d'agost de 2009, la vicepresidenta del Consell d'Administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, va acordar la redacció de modificacions en el projecte i va acordar la suspensió temporal parcial de les obres afectades per aquestes modificacions. Es va alçar l'1 de setembre de 2009 la corresponent acta de suspensió.  
- El 30 de juliol de 2012, en la reunió del Consell d'Administració de la EPSAR, es va plantejar resoldre el contracte de les obres. A més, pel fet que la suma dels cabals previstos de la zona nord és inferior en un 57,36 % del cabal de disseny de la depuradora prevista en el projecte primitiu, es planteja un modificat amb un abast molt diferent a l'inicialment previst, deixant d'executar la depuradora projectada, i connectant els cabals de la zona nord amb la xarxa de sanejament del nucli urbà del Campello, i a través d'aquesta, amb la EDAR de Alacantí Nord.  
  
- Amb data 21 d'abril de 2015 es va acordar per part de la EPSAR la resolució del contracte d'execució d'obres, atés que l'actuació plantejada inicialment no resol de manera eficaç el sanejament de l'àrea nord del nucli urbà del Campello.  
- Atesos els antecedents citats, i atés que les obres construïdes que formaven part del «Projecte de construcció dels col·lectors i EDAR de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello (Alacant)» són clarament insuficients per a solucionar la problemàtica de sanejament, l'Entitat de Sanejament va contractar a Proaguas Costablanca, SA, la redacció del projecte objecte d'aquest informe.  
  
2. Examen del projecte  
L'objecte del projecte és el de justificar, definir i valorar les obres necessàries relatives al «Projecte de construcció de les obres de connexió del sanejament de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello amb la EDAR de Alacantí Nord (Alacant)» amb la finalitat de resoldre l'evacuació de les aigües generades en les aglomeracions urbanes al nord del nucli urbà del Campello i el seu tractament adequat d'una manera eficaç.  
Descripció de les principals actuacions projectades:  
La solució adoptada consisteix en la implantació d'una xarxa de sanejament que, a través d'un total de 12 impulsions de funcionament en sèrie, amb trams intercalats de col·lectors per gravetat, conduirà les aigües residuals de la zona nord fins a la xarxa de sanejament municipal existent, i per tant cap a la EDAR de Alacantí Nord per al seu tractament.  
Les obres a projectar s'han desenvolupat tenint en compte que part de les infraestructures necessàries es troben ja executades, pel que el condicionant principal ha sigut l'aprofitament de les instal·lacions existents. Les principals actuacions són les següents:  
- Obres hidràuliques necessàries per a la recollida i transport en alta de les aigües residuals generades en la conca de sanejament de l'àrea septentrional de la zona nord del Campello: Estacions de bombament de la La Nuza, La Mercè, Cala Baeza i Cala d'Or.  
- Interconnexió a través del paratge Lloma de Reixes-Barranc d'Aigües amb la conca de sanejament de l'àrea meridional, on es realitzaran les obres hidràuliques per a la recollida i transport de les aigües residuals generades en les àrees corresponents a les estacions de bombament av. Amèrica, Daya Nueva, av. Bèlgica, plaça D. Carlos.  
- Modificacions estructurals de la xarxa de sanejament existent per a la connexió amb el nucli urbà del Campello i el seu transport cap a la EBAR del Campello, situada en el marge dret del riu Montnegre, i actualment operativa, des d'on s'impulsaran les aigües residuals fins a la EDAR d'Alacantí Nord per al seu tractament adequat.  
  
Documentació del projecte:  
En el punt 13 de la memòria, s'inclou l'apartat accions sísmiques, sent aplicable la norma sismorresistent NCSR-02.  
L'annex núm. 1 s'inclou el resum de les característiques principals del projecte i equips electromecànics a instal·lar en les estacions de bombament.  
L'annex núm. 2 Topografia i replanteig, figuren els treballs de camp i gabinet realitzats per a l'obtenció de la cartografia i topografia. Inclou un estudi topogràfic inicial, l'aixecament del qual va ser encarregat a l'empresa Global-Mediterrània, SL, per a l'execució del «Projecte de construcció dels col·lectors i EDAR de les zones residencials al nord del nucli urbà del Campello (Alacant)». D'altra banda, un estudi topogràfic de l'ampliació de la zona Lloma de Reixes, sol·licitant l'aixecament a l'Institut Tècnic de la Construcció, SA, per a l'execució del «Projecte modificat núm.1 de construcció de col·lectors i EDAR en la zones residenciaels a el nord del nucli urbà del Campello».  
  
En l'annex núm. 3 s'inclou l'Estudi Geotècnic, les conclusions del qual són tingudes en compte en la resta del document del projecte. S'inclou tant l'estudi realitzat en el projecte de construcció de l'obra ja executada, com el realitzat per a la caracterització del terreny dels traçats que s'han vist modificats i/o incrementats per a la redacció del present projecte.  
L'annex núm. 5 de Cabals i paràmetres de disseny, on es determina el cabal d'aigua residual generat en les zones vessants a cada estació de bombament.  
L'annex núm. 6 recull els càlculs hidràulics de la xarxa de col·lectors, impulsions i bombaments, l'annex núm. 7 els càlculs mecànics de la xarxa de col·lectors i impulsions, l'annex núm. 8 els càlculs estructurals de la xarxa de col·lectors i impulsions i l'annex núm. 10 els càlculs elèctrics. Els càlculs es realitzen per l'autor del projecte aplicant la normativa vigent. No s'ha comprovat la bondat dels càlculs.  
  
En l'annex núm. 9 d'Anàlisi de riscos i emergències, es fiten els riscos susceptibles de donar-se en el sistema que es projecta, atés que es tracta d'estacions de bombament connectades en sèrie mitjançant impulsions i col·lectors de gravetat pel que el seu funcionament ha de ser coordinat, així com les mesures que es duran a terme en cas d'emergència.  
En l'annex núm. 11 s'inclou el Sistema de control i automatització del sistema, que preveu la instal·lació d'una instal·lació remota de comunicació en cada bombament, més un sistema de gestió centralitzada en la EDAR Alacantí Nord.  
L'annex núm. 12 defineix els Costos d'explotació de la xarxa de col·lectors i impulsions, on s'inclouen els costos de personal, energia elèctrica de les estacions de bombament i lus costos de manteniment.  
En l'annex núm. 13 es realitza la justificació del càlcul dels preus adoptats, així com el càlcul del coeficient de costos indirectes (6 %).  
  
L'annex núm. 14 estableix el Pla d'obra valorat, de caràcter indicatiu, amb previsió de temps i cost.  
En l'annex núm. 15, Programa de control de qualitat, que inclou tant l'obra civil com els equips electromecànics.  
L'annex núm. 16 descriu els Serveis afectats, autoritzacions, servituds i expropiacions.  
En compliment del RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s'inclou un estudi de gestió de residus, desenvolupat en l'annex núm. 17, i constant aquest dels continguts mínims establits en l'article 4, RD 105/2008. La valoració de les mesures que en ell es proposen ascendeix a la quantitat de 249.621,77 - (d'execució material), quantitat que s'incorpora en el capítol núm. 25 «Gestió de residus» del pressupost del projecte.  
  
Atenent a l'indicat en el RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s'inclou un estudi de seguretat i salut, desenvolupat en l'annex núm. 19, i constant aquest dels continguts mínims establits en l'article 5, RD 1627/97, ascendint el pressupost d'execució material de les mesures de protecció que es proposen a 51.324,09 ?, quantitat que es trasllada al capítol núm. 27, «Seguretat i salut» del pressupost del projecte.  
  
Segons s'estableix en l'article 65, TRLCSP, modificat per la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seua internacionalització, la classificació del contractista serà exigible en contractes d'obres per import igual o superior a 500.000 ?. Així, l'autor proposa que la classificació que s'haurà d'exigir al contractista adjudicatari de les obres serà:  
   
- Grup E (Hidràuliques) - Subgrup 1 (Proveïments i Sanejaments) - Categoria 5 (Anualitat mitjana entre 2.400.000 i 5.000.000 euros) - Equivalent a l'antiga categoria f (Anualitat superior a 2.400.000 euros).  
  
El termini previst de l'obra és de dotze (12) mesos.  
La fórmula de revisió de preus, serà la 561, de les aprovades pel RD 1359/2011 de materials bàsics i fórmules tipus de revisió de preus dels contractes d'obres, per al cas que es complisquen els supòsits de l'article 89, TRLCSP.  
  
3. Conclusions  
El tècnic que subscriu, informa el següent:  
1. El projecte s'ha examinat en format paper i digital, sent el projecte de construcció en format electrònic, signat digitalment pels autors, el tècnic del servei gestor i el tècnic del Servei de Supervisió de Projectes que subscriu el present informe, el vàlid amb caràcter general. L'arxiu que conté aquest projecte es troba en el repositori de documents corporatius de la Generalitat Valenciana, gestionat per la DGTI i per aquest servei, amb el nom:  
Campello\_SD\_2016SP226\_PP\_ConexNorteCascoUrbEdar\_EPSAR  
2. Consta dels documents reglamentaris i constitueix una obra completa, en el sentit exigit per l'article 125 del Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), per tant susceptible de ser entregada a l'ús general.  
3. Reuneix els requisits exigits pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic i el RGLCAP, quant a exigència de documentació tècnica.  
4. S'informa favorablement en relació ambl o especificat en els subapartats 1a, 1c i 1d de l'article 136 del RGLCAP.  
5. Les següents autoritzacions i permisos definitius a obtindre podrien donar a lloc a modificacions en el projecte posteriors a l'aprovació del mateix o modificacions en obra:  
- Autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer relativa a l'encreuament de la conducció pel llit del Barranc d'Aigües Baixes i paral·lelisme i instal·lació en zona de servitud del domini públic hidràulic en el barranc paral·lel a la N-332.  
- Autorització del Ministeri de Foment, Demarcació de carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana, en relació al paral·lelisme de les conduccions d'impulsió amb la carretera Nacional N-332.  
- Autorització de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) per a l'encreuament i paral·lelisme de la conducció amb les infraestructures d'FGV mitjançant clavament en la zona de Lloma de Reixes i la glorieta de la Mar Mediterranea, i paral·lelisme i instal·lació en zona de servitud mitjançant PHD en l'av. Central.  
- Autorització de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Servei de Patrimoni Cultural, en relació a l'actuació arqueològica.  
- Autorització de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Servei d'Ordenació i Gestió Forestal, per l'afecció a terreny forestal en la zona de Lloma de Reixes i afecció per paral·lelisme amb la via pecuària «Vereda de la Platja».  
  
- Autorització de les corporacions municipals afectades.  
- Disponibilitat dels terrenys afectats: terrenys municipals i terrenys particulars. Expropiacions, ocupacions temporals i servituds de pas.  
  
- Autoritzacions de concessionaris/propietaris, per a la reposició de serveis afectats.  
- Autorització de la Companyia Elèctrica per a escometre els entroncaments a la xarxa per a l'alimentació de les estacions de bombament.  
6. El pressupost d'execució material és de 3.360.937,16 ?, al qual afegint el 13 % de despeses generals i el 6 % de benefici industrial es converteix en un pressupost de licitació -IVA no inclòs- de tres milions nou-cents noranta-nou mil cinc-cents quinze euros amb vint-i-dos cèntims d'euro (3.999.515,22 ?). L'import del 21 % d'IVA del pressupost anterior ascendeix a la quantitat de huit-cents trenta-nou mil huit-cents noranta-huit euros amb vint cèntims d'euro (839.898,20 ?).  
  
València, 28 de juliol de 2017  
  
El tècnic de supervisió  
Adolfo Francisco Valero Llosa  
  
Per la Unitat de Supervisió de Projectes  
Luis Cartagena Rodríguez