Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 3800, del 25-07-2000 (2000/5748)

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito ES La Punta-L/ Fuente San Luis-Grao y se declara en concreto la utilidad pública.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   3800

Fecha DOGV
:   25-07-2000

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2000/5748


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2000, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se autoriza la línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito ES La Punta-L/ Fuente San Luis-Grao y se declara en concreto la utilidad pública. [2000/X5748]
  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a instancia de Iberdrola, SA, relativo a la autorización y solicitud en concreto de utilidad pública de la línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito ES La Punta-L/ Fuente San Luis-Grao.
  
Resultando que durante el período de información pública a que fue sometido el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental se han remitido los siguientes informes, alegaciones o condicionados, que en síntesis, exponen:
  
1. Comisión Territorial de Urbanismo:
  
«... todo ello resulta compatible con el uso de huerta previsto en el planeamiento, ya que su incidencia se limita a la ocupación física de las torres metálicas de sustentación».
  
2. Dirección General de Patrimonio Artístico:
  
a) Unidad Técnica de Arqueología: «... que el propio Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Valencia, ya la protegía al dar a esta zona la calificación de zona de especial protección agrícola, lo cual conlleva unos usos prohibidos entre los que se encuentra su utilización industrial».
  
b) Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura de Valencia: «... en la zona de actuación no hay ningún bien inmueble afectado por el expediente de Bien de Interés Cultural».
  
3. Asociación de vecinos de La Punta La Unificadora:
  
a) Alegaciones al proyecto de línea eléctrica: retirada del proyecto del trámite de información pública al escoger la vía de estimación de impacto y no la de declaración de impacto ambiental. Instalación de un trazado de alta tensión en suelo no urbanizable de especial protección agraria. No presentación de estudios de localizaciones alternativas ni justificación de la elección del trazado. Rechazo de la posibilidad de realización de un tendido subterráneo. No se indica el impacto con elementos y procesos ambientales susceptibles de ser afectados (caso del acuífero). En las medidas correctoras se indica la inexistencia de impacto sobre el suelo.
  
b) Asimismo adjuntan los siguientes documentos: denuncia y manifiesto al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Moción presentada por el Grupo Esquerra Unida a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Denuncias ante el Juzgado de Instrucción, Ayuntamiento de Valencia, Conselleria de Medio Ambiente y servicios territoriales de Industria y Energía. Recogida de firmas de los vecinos de la pedanía de La Punta. Recortes de prensa, etc.
  
4. Telefónica:
  
No opone reparo alguno a la ejecución de los trabajos.
  
5. Dirección General de Obras Públicas:
  
El tramo de la carretera VP-1401 es competencia de la Diputación de Valencia, y el que afecta la V-15 en el p. km 3,000 es un tramo cedido al Ayuntamiento de Valencia.
  
6. Ayuntamiento de Valencia:
  
Que consultados los documentos del Plan General de Ordenación Urbana, la línea de conexión entre la ES de La Punta y la línea Fuente de San Luis-Grao no está prevista.
  
Por otra parte aportan el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, de 3 de abril de 1995, en el que manifiestan que no existe inconveniente en la concesión de la autorización de la línea eléctrica.
  
Resultando que, con fecha 6 de julio de 1995, la Conselleria de Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental en la que no se estimaba aceptable a los solos efectos ambientales el proyecto de ejecución de la línea eléctrica aérea de 132 kV cuádruple circuito, entre la ES La Punta y la L/Fuente San Luis Grao en La Punta (Valencia), en base a los motivos expuestos en dicha declaración.
  
Resultando que la Dirección General de Industria y Energía, con fecha 6 de noviembre de 1995, denegó la autorización administración de la línea eléctrica aérea de 132 kV cuádruple circuito entre la ES La Punta y la L/Fuente de San Luis a la vista del informe desfavorable emitido por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.
  
Resultando que, con fecha 21 de noviembre de 1996, se presentó escrito de Iberdrola, SA, en el que solicita la revisión de la resolución de la Dirección General por la que se denegó la autorización administrativa, fundando la pretensión en el hecho de que la resolución cuya revisión se solicita se extralimita en su contenido, ya que la fase denegatoria se ubicó en una declaración negativa de impacto, que a su vez acogió razones de carácter urbanístico, cuando en realidad la resolución debió limitarse a valorar las condiciones técnicas de la línea, dejando la valoración de las razones urbanísticas y medioambientales al juicio de los órganos competentes.
  
Resultando que, por Resolución del director general de Industria y Energía, de 12 de junio de 1997, se resolvió dejar sin efecto la Resolución de la Dirección General de 6 de noviembre de 1995, por la que se denegó la autorización de la línea de alta tensión.
  
Resultando que en la declaración de impacto ambiental del plan especial modificativo del Plan General de Valencia con expediente de homologación para desarrollo de la zona de actividades logísticas (ZAL) del puerto de Valencia, de fecha 14 de diciembre de 1999, exp. 530/99-AIA, de la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio, en su apartado 4, se indica que una vez aprobado el citado plan especial, y habida cuenta que, en fecha 28 de mayo de 1998, la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes aprobó el Plan Especial de Infraestructura Eléctrica La Punta que contaba con declaración de impacto favorable; decaen las circunstancias y prescripciones que motivaron la declaración de impacto ambiental desfavorable en el expediente 035/95 € AIA sobre proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 132 kV, cuádruple circuito ES/La Punta (Valencia), la cual queda modificada por la presente resolución, habiendo de entenderse que la misma, a partir de ese momento, es favorable a los nuevos efectos ambientales.
  
Considerando que la finalidad que se persigue con el establecimiento de la línea es la mejora del suministro de energía eléctrica en la zona.
  
Visto el informe favorable emitido por el órgano instructor del expediente.
  
Esta Dirección General de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar a Iberdrola, SA, la línea eléctrica aérea a 132 kV ES La Punta'L/Fuente San Luis-Grao, según proyecto firmado por don Emilio Palazuelos Bertó, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales con fecha 29 de noviembre de 1994, cuyas características principales son las siguientes:
  
- Tensión: 132 kV.
  
- Origen: L/Fuente San Luis-Grao.
  
- Final: ES/ La Punta.
  
- Longitud y conductor: los indicados en el proyecto y sus anexos.
  
- Apoyos estructura metálica.
  
- Dos cables de tierra, uno de acero galvanizado y otro OPGW con fibras ópticas en su núcleo.
  
- Aislamiento: cadena diez aisladores de vidrio tipo U100 BS.
  
La finalidad que se persigue es mejorar el suministro de energía eléctrica de la zona.
  
Segundo
  
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza.
  
Tercero
  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
Las condiciones medioambientales aplicables son las indicadas en la declaración de impacto ambiental de 14 de diciembre de 1999.
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el conseller de Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 19 de abril de 2000.- El director general de Industria y Energía: José Monzonís Salvia.