Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 1844, del 14-08-1992 (1992/825688)

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 1992, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que autoriza la ampliación y modificación de la estación transformadora denominada ET San Vicente, en San Vicente del Raspeig (Alicante).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   1844

Fecha DOGV
:   14-08-1992

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1992/825688


Fecha del documento
:   13-07-1992

Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCION de 13 de julio de 1992, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que autoriza la ampliación y modificación de la estación trnasformadora denominada ET San Vicente, en San Vicente del Raspeig (Alicante).  
Visto el expediente incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a instancia de Iberdrola II, SA relativo a la ampliación y modificación de la estación transformadora denominada ET San Vicente, en San Vicente del Raspeig (Alicante).  
Considerando que la solicitud de autorización indicada ha seguido la tramitación establecida en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el Decreto 2619/1966, de esa misma fecha, sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas.  
Considerando que la finalidad que se persigue es la mejora del suministro de energía eléctrica en la zona.  
Visto el informe emitido por el órgano instructor del expediente.  
Esta dirección general resuelve:  
Primero  
Autorizar a Iberdrola II, SA la ampliación y modificación de la estación transformadora de 20/132/66/20/11 kV en San Vicente del Raspeig (Alicante), cuyas características principales son las siguientes:  
Sistema de 220 kV  
Sustitución del autotransformador de 220/138 kV, 105 MVA, con terciario de 11 kV, 30 MVA, por otro autotransformador de 225/138 kV + 10%, 150 MVA.  
Se sustituirán los embarrados principales, conexiones secundarias y material de conexión asociado con el fin de adecuarlos a las nuevas condiciones de explotación y se sustituirán también las cadenas de aisladores en servicio por otras constituidas por elementos de vidrio.  
Sistema de 132 kV  
Eliminación del autotransformador de regulación en carga de 138 + 10%, 110,5 MVA, utilizándose este mismo circuito para conectar a la salida de 138 kV del nuevo autotransformador principal.  
Montaje de un nuevo transformador 135 + 10% / 22-11 kV utilizándose una de las celdas de reserva.  
Se modificará la topología del cuadro de 132 kV, pasando el esquema a simple barra, desmontándose por tanto los seccionadores de by-pass actualmente en servicio. Con el fin de mantener las condiciones de seguridad actuales, se montarán cuchillas de puesta a tierra en los seccionadores de línea, ya que estos elementos estaban montados sobre los seccionadores de by-pass a desmontar.  
Se sustituirán los embarrados principales, conexiones secundarias y material de conexión asociado con el fin de adecuarlos a las nuevas condiciones de explotación. Así mismo, se sustituirán todas las cadenas de aisladores por otras constituidas por elementos de vidrio.  
En las celdas correspondientes a los transformadores 1, 2 y 3, se sustituyen los tres interruptores de p.v.a. por tres nuevos interruptores de corte bajo SF6 de poder de corte adecuado a las nuevas condiciones de la red. Este cambio implica también el montaje de nueve transformadores de intensidad asociados a los nuevos interruptores. Las modificaciones realizadas en estas tres celdas equivalen a la sustitución de tres posiciones antiguas por tres posiciones nuevas.  
Montaje de divisores capacitivos de tensión en las salidas de línea. Actualmente la medida de tensión se obtenía de los dispositivos BPD de los interruptores.  
Sustitución de los transformadores de tensión de barras, existentes por nuevos transformadores, debido al estado de envejecimiento de los actuales.  
Sistema de 66 kV  
El cuadro de intemperie de 66 kV va a sufrir una remodelación profunda con el fin de modernizarlo y adecuarlo a las condiciones de la red de este nivel de tensión.  
Básicamente la remodelación proyectada supone sustituir las posiciones antiguas por posiciones nuevas. Las modificaciones son:  
- Sustitución de los siete interruptores por otros de poder de corte adecuado a las nuevas condiciones de la red. Así mismo, se sustituirán los transformadores de intensidad asociados.  
- Sustitución de los seccionadores actuales por nuevos seccionadores de características adecuadas a las nuevas condiciones de explotación.  
- Sustitución de los embarrados principales, conexiones secundarias y material de conexión asociado.  
- Cambio de topología del parque eliminándose los seccionadores de by-pass actualmente instalados.  
- Sustitución de los transformadores de tensión de barras y montaje de un divisor capacitivo en la L/El Palmeral.  
Sistema de 20 kV  
Instalación de 13 celdas prefabricadas de embarrado sencillo, montaje interior, con la siguiente disposición: 8 celdas de línea, una celda de llegada del transformador de 132/20 kV, una celda de acoplamiento y remonte de barras, una celda de medida, uña celda de alimentación de un nuevo transformador de servicios auxiliares de relación 20/0,230-0,138 kV y potencia 250 kVA y una celda de batería de condensadores.  
A la salida del secundario del transformador de 138/20 kV se instalará una reactancia de puesta a tierra capaz de proporcionar una corriente de falta a tierra de 1000 A durante 10 segundos. Asimismo se montará en este nivel de tensión una batería de condensadores de 3600 kVAr, alimentada desde la celda citada anteriormente.  
Sistema de 11 kV  
Las actuales celdas de 11 kV quedan reducidas a catorce con los siguientes destinos: seis para salidas de líneas, tres de llegada desde los transformadores de potencia, una para alimentación al transformador de servicios auxiliares, una para transferencia de barras, dos celdas de medida y una para seccionamiento de barras principales.  
En este nivel de tensión se ha reducido en ocho el número de celdas y se han dejado fuera de servicio los dos compensadores síncronos de 30 MVA cada uno.  
Otros equipos  
Se montará un nuevo cuadro de control y se montarán nuevos bastidores de protecciones que alojarán los equipos de protección, relés auxiliares y elementos de control, medición y mando acordes con los criterios actuales de control y explotación.  
Asimismo, se sustituirán los actuales cables de control y servicios auxiliares por cables de aislamiento plástico adecuados a las condiciones de la instalación.  
Se montarán también nuevos cuadros de servicios auxiliares de c. a. y c. c., así como un nuevo equipo rectificador-batería con el fin de mejorar la fiabilidad en la alimentación de este servicio fundamental.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
Valencia, 13 de julio de 1992. - El Director General: Luis Doménech Bernabeu.