Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5947, del 04-02-2009 (2009/986)

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la dirección general para el Cambio Climático, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Generación, SAU, la autorización ambiental integrada para los grupos 3 y 4 de la central térmica de Castellón en el término municipal de Castellón de la Plana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5947

Fecha DOGV
:   04-02-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/986


Fecha del documento
:   29-04-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Castellón de la Plana
    * empresa privada
    * industria eléctrica
    * energía térmica

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la dirección general para el Cambio Climático, por la que se otorga a la empresa Iberdrola Generación, SAU, la autorización ambiental integrada para los grupos 3 y 4 de la central térmica de Castellón en el término municipal de Castellón de la Plana. [2009/986]  
Vistos los documentos obrantes en el expediente 041/07 IPPC, instruido a instancia de la empresa Iberdrola Generación, SA.U., con el fin de obtener la Autorización Ambiental Integrada para la instalación de una central de producción de energía eléctrica con dos grupos de ciclo combinado de gas natural (grupos 3 y 4) de 800 MW y aproximadamente 850 MW respectivamente, se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes de hecho  
Primero.Con fecha 21 de diciembre de 2006, Luis Federico de la Hoz García, en representación de la empresa Iberdrola Generación, SA.U., con C.I.F. A-95075586 y domicilio a efectos de notificación en C/ Tomás Redondo nº 1 de Madrid, presenta en la Conselleria de Territorio y Vivienda, solicitud de Autorización Ambiental Integrada para la instalación de una central de producción de energía eléctrica constituida por el grupo 2 de fuel-oil de 541,7 MW de potencia y los grupos 3 y 4 de ciclo combinado de gas natural, de 800 MW y 850 MW aproximadamente, ubicados en los terrenos de la Central Térmica de su propiedad, en Castellón de la Plana, cuya descripción se detalla en el Anexo I.  
A la solicitud acompaña del informe urbanístico favorable emitido por el Ayuntamiento de Castellón con fecha 16 de octubre de 2003.  
Segundo. Con fecha 28 de febrero de 2007 se requiere a la empresa para que aporte documentación necesaria a efectos de admitir a trámite su solicitud. Una vez subsanada la misma, la Conselleria remite la documentación a todas aquellas administraciones públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada, con el fin de que informen sobre la suficiencia de la documentación aportada.   
Tercero. Previamente al inicio del trámite del procedimiento para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada, se realizan las siguientes actuaciones:  
El Grupo 4 cuenta con Autorización Ambiental Integrada emitida el 16 de mayo de 2006, estando condicionada su puesta en funcionamiento al otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada del conjunto de la Central.  
Con fecha 18 de abril de 2005 Iberdrola Generación, SA.U.. solicita a la Dirección General de Política Energética y Minas, el cierre del grupo 1, encontrándose inoperativo desde diciembre de 2001, motivo por el cual no se incluye dentro de la presente solicitud.  
La instalación se encuentra sometida a autorización administrativa previa, según lo establecido en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
En relación con ese trámite, con fecha de 27 de septiembre de 2000 la Dirección General de Política Energética y Minas emitió resolución por la que se autorizaba a Iberdrola Generación, SA.U. la instalación del Grupo 3 de ciclo combinado de 800 MW, en el término municipal de Castellón y asimismo, en fecha 10 de agosto de 2006 Iberdrola Generación, SA.U.. presentó la solicitud de la autorización administrativa para el Grupo 4 del ciclo combinado.  
El Ayuntamiento de Castellón concedió Licencia de Actividad para el Grupo 3 en noviembre de 2002 y para el Grupo 4 en agosto de 2006.  
Por otra parte, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, formuló la Declaración de Impacto Ambiental favorable para el Grupo 3 de ciclo combinado para gas natural de 800 MW en fecha 17 de mayo de 2000 (BOE nº 197 de 17 de agosto de 2000), y el 22 de diciembre de 2004 para el Grupo 4 de ciclo combinado para gas natural de aproximadamente 850 MW (B.O.E nº 30 de 4 de febrero de 2006)   
Cuarto.Con fecha 4 de junio de 2007 se recibe informe del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico en materia de contaminación acústica, en el que se solicita la presentación de documentación complementaria.   
Posteriormente, con fecha 18 de septiembre se recibe informe del Servicio de Residuos Urbanos en el que se solicita documentación complementaria más detallada para completar el informe preliminar de situación de suelos.  
Consecuentemente, esta Conselleria, oficia un requerimiento de documentación a la empresa, en materia de contaminación acústica y residuos, que la misma subsana en fecha 16 de octubre de 2007.  
Quinto.En fecha 12 de diciembre de 2007, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, resuelve autorizar a Iberdrola Generación SA.U. el cierre de los grupos 1 y 2 de la Central Térmica de Castellón, por lo que no se incluye el Grupo 2 en la presente autorización.  
Sexto.Con fecha 28 de septiembre de 2007 se somete a información pública el expediente de referencia, durante un periodo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 5.608), y constando en el expediente el certificado de la información pública practicada en el Ayuntamiento de Castellón.  
Durante el mismo se presentan en esta Conselleria 176 alegaciones, que responden básicamente a 3 modelos, a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada, habiendo sido transmitidas al interesado y tenidas en cuenta en el presente trámite.  
Séptimo.Transcurrido el plazo de información pública, se solicita nuevo informe a todas aquellas Administraciones Públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada sobre la adecuación del proyecto a todos aquellos aspectos que sean de su competencia.  
Octavo.Con fecha de 28 de abril de 2008 se realiza el trámite de audiencia al interesado.  
Noveno.Con fecha 29 de abril de 2008, la Comisión de Análisis Ambiental Integrado celebra una sesión ordinaria y aprueba la propuesta de resolución del Exp. 041/07 IPPC de solicitud de Autorización Ambiental Integrada, promovido por Iberdrola Generación, SA.U.  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,  
Fundamentos de derecho  
Primero. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental, por la que se desarrolla en el ámbito de la Comunidad Valenciana la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, las actividades que aparecen en el Anejo 1 de dicha Ley, están sujetas a autorización ambiental integrada.  
La instalación de referencia está incluida en el epígrafe 1.1.a del Anexo I de la Ley 2/2006.   
Segundo. La tramitación del expediente se ha realizado según lo previsto en los artículos 27 y siguientes de la Ley 2/2006, de 5 de mayo de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
Tercero. El vertido en dominio público marítimo-terrestre se estima comprendido en la vigente Ley 22/1988 de Costas, y traspasadas las funciones a esta Comunidad Autónoma, se pueden considerar de conveniencia pública, siempre que se adapten a las condiciones y prescripciones que se estipulan.  
Cuarto. En la Comunidad Valenciana el órgano competente para otorgar la Autorización Ambiental Integrada es la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 7/2007, de 28 de junio, del Presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se determinan las Consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat.  
Por otro lado, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, corresponde a la Dirección General para el Cambio Climático, ejercer las competencias en materia de control integrado de la contaminación.  
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Control Integrado de la Contaminación, con el visto bueno del Jefe de Área de Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, resuelvo:  
Primero  
Conceder a Iberdrola Generación, SA.U., la Autorización Ambiental Integrada para los Grupos de ciclo combinado de gas natural 3 y 4, situados en los terrenos de la Central Térmica de su propiedad ubicada en Castellón de la Plana, próximo a los grupos 1 y 2, en proceso de cierre, de acuerdo con el Proyecto Básico de Autorización Ambiental Integrada de la Central Térmica de Castellón, Grupos 2, 3 y 4, realizado en fecha de 15 de diciembre de 2006, y resto de documentación complementaria aportada a lo largo del procedimiento, quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana con el número 186-08/AAI/CV, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
1.Emisiones atmosféricas.  
1.1.Emisiones canalizadas   
Se incluyen en la presente autorización los siguientes focos de emisión, cuya nomenclatura será en adelante la utilizada para el mejor control y comunicación de las emisiones.  
Cada uno de los focos estará convenientemente identificado in situ, de acuerdo a esta nomenclatura:  
Nº Foco Denominación  
F-001 Turbina 1 del grupo 3  
F-002 Turbina 2 del grupo 3  
F-003 Caldera auxiliar del grupo 3  
F-004 Turbina 1 del grupo 4  
F-005 Turbina 2 del grupo 4  
F-006 Caldera auxiliar del grupo 4  
1.2.Valores límite  
Para el funcionamiento por encima del 70% de carga de la Central y una vez estabilizada la combustión, se deberán respetar los siguientes valores límite de emisión, y estar a lo dispuesto en el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.  
Se considerará que se han respetado, para las horas de funcionamiento dentro de un año natural, los valores límite de emisión, si se siguen las condiciones del artículo 14, apartado 3, del RD 430/2004.  
En el caso de que hubieran otros focos de emisión que no cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 42.2, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por le que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, se considerarán como focos de contaminación no sistemática.  
En dichos focos no existirá la obligación de realizar mediciones periódicas de sus emisiones contaminantes, no obstante, el titular deberá presentar, antes del 1 de marzo de cada año, un Resumen del régimen de funcionamiento de dichos focos de emisión no sistemática, es decir, aquellos en los que no se verifiquen emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año, con una duración individual superior a una hora ni con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.   
En caso de que el régimen de trabajo de dichos focos llegara a cumplir con las condiciones anteriores y, en consecuencia, pasaran a considerarse como focos emisores de contaminación sistemática, se deberá comunicar al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada y realizarse la medición de los contaminantes emitidos por una Entidad Colaboradora en Materia de Calidad Ambiental, debiendo cumplirse los valores límite establecidos en la Disposición Adicional Primera del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. En este supuesto se deberán cumplir, además, las condiciones exigidas para permitir la toma de muestras, según lo establecido en el Decreto 833/1975.  
1.2.1. Valores de emisión para el funcionamiento con gas natural.  
  
Las concentraciones de contaminantes se referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 ºK) y de presión (101,3 kPa), de gas seco y ajustándose al 15% de contenido de oxígeno.   
1.2.2. Valores de emisión para el funcionamiento con gasoil.  
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 7 del RD 430/2004, en caso de que se recurra de forma excepcional al uso de gasoil como combustible, en lugar de gas natural, la administración competente podrá autorizar una excepción de la obligación de respetar los valores límite del apartado anterior.  
La administración competente será informada inmediatamente en cada caso y la instalación no funcionará más de 5 días consecutivos ni más de 20 días al año.  
En cualquier caso, se deberán respetar los siguientes valores límite:  
  
(\*) El contenido en azufre del gasóleo que se utilice no deberá superar el 0,1% en peso.  
Las concentraciones de contaminantes se referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 ºK) y de presión (101,3 kPa), de gas seco y ajustándose al 15% de contenido de oxígeno.   
1.2.3. Niveles de calidad del aire.  
Los valores límite de inmisión para la calidad del aire serán los establecidos en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.  
1.3. Control de emisiones atmosféricas.  
La periodicidad mínima de control de las emisiones por O.C.A. en cada foco, será anual.  
Los puntos de muestreo en las chimeneas deben cumplir con los requisitos de la Orden 18/10/1976.  
Se medirán en continuo, quedando los datos a disposición de la red de vigilancia de la calidad del aire de la Generalitat Valenciana, para su captura en tiempo real, al menos, los siguientes parámetros:  
- NOx (medido como NO2)  
- CO  
- Partículas totales  
- SO2  
- Temperatura  
- Contenido de oxígeno  
- Presión  
- Caudal  
- Porcentaje de carga  
Se utilizarán las estaciones de medida automáticas y continuas de la calidad del aire, instaladas para los ciclos combinados 3 y 4, conectadas en tiempo real con el cuadro de mandos de la central y con la red de vigilancia de contaminación atmosférica de la Generalitat Valenciana.  
2. Emisiones acústicas.  
Se adoptarán las medidas necesarias en la instalación para evitar que se transmitan al entorno niveles superiores a los establecidos en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, y en el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.   
En particular, los límites sonoros externos establecidos en la Ley 7/2002 para zonas de uso industrial, son:  
Diurno Nocturno  
70 dB(A) 60 dB(A)  
   
No obstante, estos límites podrán ser modificados si en la Ordenanza Municipal sobre Ruido y Vibraciones de Castellón se fijaran unos valores más restrictivos, tras su adaptación a la Ley 7/2002 de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica y al Decreto 266/2004, de 1 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.  
A la puesta en marcha del Grupo 4 y posteriormente, con una frecuencia de al menos cada 5 años, se deberá realizar una auditoría acústica con objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro de la instalación. Dicha auditoría deberá ser realizada por una entidad colaboradora en materia de contaminación acústica de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro.  
Los certificados de los resultados obtenidos en las auditorías acústicas constituirán el Libro de Control, que deberá estar a disposición de la administración.  
3.Vertidos  
3.1 Aguas residuales   
Las aguas residuales que se producirán serán de cuatro tipos:   
- Efluentes del proceso con contenido químico: una parte de estos residuos es recogida por gestor autorizado, y el resto se almacena en la balsa general de recogida de efluentes, para pasar después a la planta de tratamiento.  
- Aguas residuales sanitarias: se conducen a una instalación de depuración con filtros biológicos y después se llevan a la balsa de recogida y a la planta de tratamiento de efluentes.  
- Aguas pluviales y de riego: se canalizan mediante red de drenajes y acequia al mar.   
- Efluentes que pueden contener residuos aceitosos: se conducen a un separador de aceites y después se llevan a la balsa general de almacenamiento y a la planta de tratamiento de efluentes.   
Los efluentes tratados en la planta, se canalizarán al mar junto con la descarga de agua de refrigeración.   
Condiciones generales de la autorización de vertido   
1ª. La presente autorización de vertido, que no implica cesión del dominio público, ni de las facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y disposiciones que la desarrollan y modifican, y en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y en las disposiciones que la desarrollan y modifican.  
2ª. No se podrán destinar los bienes de dominio público otorgados ni las instalaciones de vertido ejecutadas a usos distintos de los autorizados.  
Especialmente queda prohibido al beneficiario:  
a) Verter residuos de naturaleza diferente a la que se ha tenido en cuenta para otorgar esta autorización.  
b) Utilizar las obras autorizadas para el vertido de aguas residuales de origen urbano o industrial no autorizado.  
3ª. En caso de producirse incidencias en las obras, o modificaciones de las mismas que constituyan variación sensible de la finalidad de las obras autorizadas, se deberá comunicar a la Dirección General del Agua al objeto de valorar la modificación de la presente autorización.   
4ª. La falta de utilización, durante el periodo de un año desde el inicio del cómputo de la autorización de vertido, de la instalación de vertido y de los bienes de dominio público otorgados, será motivo de caducidad de la autorización de vertido, a no ser que obedezcan a justa causa. Corresponde a la Dirección General del Agua, en cada caso concreto, calificar las causas alegadas por el beneficiario, para justificar la no utilización de las instalaciones del vertido. A este objeto, el interesado queda obligado, antes que transcurra el año, a poner en conocimiento de la Dirección General del Agua las circunstancias que motiven la falta de utilización de las instalaciones de vertido. Si esta Administración considera inadecuadas las causas alegadas por el peticionario, incoará expediente de caducidad de la autorización del vertido.  
5ª. La Dirección General del Agua, para proteger el medio ambiente así como para dar cumplimiento a futuras leyes o normativas en materia de vertido de aguas residuales, podrá acordar, unilateralmente, en cualquier momento la modificación de las condiciones de la autorización incluidas la modificación de las conducciones de desagüe y otras obras existentes o realizadas por la empresa, sin derecho a indemnización, concediendo un plazo adecuado para su ejecución, en función de la magnitud de las mismas y su compatibilidad con la seguridad, explotación y mantenimiento de la planta.  
En estos casos el peticionario queda obligado a realizar las actuaciones correspondientes en el plazo que al efecto le señale la administración. La no-realización de las mismas en el plazo señalado, podrá considerarse causa de revocación de la autorización de vertido, previa instrucción del correspondiente expediente.  
6ª. La autorización podrá ser revocada unilateralmente por la Dirección General del Agua, en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso público.  
7ª. La Dirección General del Agua podrá modificar las condiciones de la autorización del vertido, sin derecho a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado o bien sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. Si la administración lo considera necesario podrá suspender los efectos de la autorización hasta que se cumplan las nuevas condiciones establecidas.  
En el caso de que el titular de la autorización no realice las modificaciones en el plazo que al efecto le señale la administración competente, ésta podrá declarar la caducidad de la autorización de vertido, de acuerdo con el procedimiento reglamentariamente previsto sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas.  
8ª. La extinción de la autorización de vertido, cualquiera que sea la causa, llevará implícita la de la inherente concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.  
9ª. La Dirección General del Agua, podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorización.  
10ª. El otorgamiento de esta autorización no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y resto de autorizaciones que legalmente sean procedentes.  
11ª. El peticionario vendrá obligado a satisfacer a la Generalitat Valenciana un canon de vertido según se establezca reglamentariamente, en función de la carga contaminante, en aplicación del artículo 85 de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas.  
12ª. El incumplimiento por el peticionario de cualquiera de las condiciones establecidas en la presente resolución para la autorización de vertido, será causa de caducidad de la misma.  
Prescripciones de la autorización de vertido  
1ª. El vertido deberá cumplir la normativa establecida en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE 181 de 29 de julio de 1988), el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y aplicación de la Ley 22/1988 de Costas (BOE nº 297 de 12 de diciembre de 1989), la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (BOE nº 283 de 25 de noviembre 1992), la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se establece la instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar (BOE nº 178 de 27 de julio), la Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad (DOUE L 64 de 4 de marzo de 2006), y demás normativa aplicable.  
2ª. El tipo de vertido es de origen industrial, urbano y pluvial.   
3ª. La Autorización se extiende para los vertidos que se deriven de la actividad de los Grupos 3 y 4 de ciclo combinado, una vez autorizado a Iberdrola Generación, SA.U. el cierre de los Grupos 1 y 2 mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 12 de diciembre de 2007.  
4ª. Las condiciones para la autorización del vertido al mar se establecen con arreglo a los documentos que obran en el expediente, en particular: "Proyecto Básico para la Autorización Ambiental Integrada. Grupo 2, 3 y 4 CT Castellón", de fecha 15 de diciembre de 2006, "Proyecto de Concesión de las Obras de toma y descarga de los circuitos de refrigeración de los Grupos III y IV de la Central Térmica de Castellón en terrenos de dominio público portuario", de fecha 30 de mayo de 2005 y "Efectos ambientales de la ampliación del Puerto de Castellón respecto al vertido de la Central Térmica de Castellón" de octubre de 2004.  
5ª. El vertido final de Iberdrola Generación, SA.U.. se compone de aguas de proceso, aguas potencialmente contaminadas con hidrocarburos, aguas de origen sanitario, aguas pluviales y aguas de refrigeración, estas últimas captadas a través de un circuito de agua de mar. Según la documentación, las aguas de origen sanitario y los efluentes que pueden estar contaminados son tratados en la planta de tratamiento de efluentes del Grupo 2 de la Central Térmica antes de ser evacuados al mar junto con la descarga de agua de refrigeración. Las aguas pluviales se canalizan al mar, excepto aquéllas que pudieran arrastrar residuos aceitosos.  
6ª. Las condiciones relativas al vertido de aguas residuales al mar se revisarán a los 4 años, contados a partir de la notificación de la resolución de autorización ambiental integrada. En la revisión se valorarán los resultados del Programa de Vigilancia y Control. Esta condición se establece a fin de detectar el grado de afección del vertido sobre las aguas de la zona receptora -especialmente en lo que respecta al incremento de temperatura-, al preverse una reducción de la tasa de renovación de las aguas al sur del Puerto de Castellón consecuencia de las obras de ampliación.   
7ª. Las coordenadas UTM, datum ED50 huso 30, del punto final de vertido al mar facilitadas por Iberdrola Generación SA.U. son:  
- X: 756966  
- Y: 4426688  
8ª. Los volúmenes de vertido y los parámetros de calidad/objetivos de calidad que deben cumplirse son:  
1. Límites en el efluente del agua de refrigeración:  
Ciclo combinado Grupo 3:  
- Caudal a plena carga: 18,18 m³/s  
- Volumen anual: 573 hm³  
Ciclo combinado Grupo 4:  
- Caudal a plena carga: 13 m³/s  
- Volumen anual: 410 hm³  
2. Límites en el efluente de la planta de tratamiento:  
- Volumen máximo anual de vertido: 350.000 m³  
  
(1) Para la concentración del nitrógeno total en el efluente vertido, se tendrá en cuenta la concentración de las especies químicas de nitrógeno en el agua de entrada a la planta. Para ello, la mercantil deberá aporta los datos de concentración en el agua de abastecimiento de la planta -los parámetros a analizar vienen indicados en el Programa de Vigilancia y Control-. Se presentará en el plazo de 1 mes a partir de la notificación de la resolución de autorización ambiental integrada, una propuesta de cálculo de los rendimientos netos de depuración que justifiquen los valores del contaminante en el efluente de salida.   
Los límites de vertido establecidos se mantendrán durante los cuatro primeros años hasta la revisión de la autorización. Podrán ser modificados a lo largo de ese periodo en función de los resultados arrojados por el Programa de Vigilancia y Control establecido en la prescripción 10ª.  
3. Límites en el efluente final del canal de vertido:  
Cloro residual libre < 0,5 mg/l (2)  
El salto térmico máximo entre el efluente (medido en el punto establecido en la prescripción 7ª) y el agua del medio receptor (medido en la estación de control del Programa de Vigilancia y Control) no superará los siguientes valores de temperatura:  
- Funcionamiento exclusivamente del grupo III: salto térmico inferior a 8 ºC.  
- Funcionamiento exclusivamente del grupo IV: salto térmico inferior a 10 ºC.  
- Funcionamiento conjunto de los grupos III y IV: media ponderada de ambos vertidos parciales considerando las temperaturas límites para cada uno de ellos.  
(2) Se establece el límite de cloro residual libre en 0,5 mg/l condicionado al cumplimiento de la prescripción 9ª.  
4. Objetivo de calidad en el medio receptor:  
El vertido no producirá un incremento de la temperatura del agua en el medio receptor (medido en la estación de control) de más de 3 ºC a una distancia de 200 metros del punto de vertido y a 1 metro de profundidad de la superficie (punto correspondiente a la estación nº 1 del Programa de Vigilancia y Control).  
9ª. Al objeto de reducir la concentración de cloro residual en el efluente a valores inferiores de 0,1 mg/l, en el plazo de 9 meses a contar desde la notificación de la resolución de autorización ambiental integrada la mercantil presentará ante la Dirección General del Agua para su aprobación un estudio sobre la optimización de la dosificación y mezcla de cloro en las instalaciones de captación de agua de mar. El estudio también contendrá un análisis de alternativas -en función de las mejores técnicas disponibles (MTDs)- aplicables a las instalaciones que reduzcan la cantidad de cloro dosificada y que ajuste la concentración de cloro residual libre a dosis menores de las actuales. Se condiciona la obtención valores inferiores de cloro residual libre a 0,1 mg/l con anterioridad a la primera revisión del programa, que se llevará a cabo a los 4 años contados a partir de la notificación de la resolución de autorización ambiental integrada.   
10ª. A fin de dar cumplimiento a la Directiva 2006/11/CE, artículo 6, el interesado deberá presentar ante la Dirección General del Agua un programa de reducción de la contaminación en el plazo de 4 años a contar desde la notificación de la resolución de autorización ambiental integrada. Este programa consistirá en un proceso continuado de reducción de los contaminantes detectados en el efluente de la planta de tratamiento, enfocado principalmente a la reducción de metales pesados y nutrientes, que afectan al balance de oxígeno en el medio.  
11ª. Desarrollo del Programa de Vigilancia y Control.  
A)Vigilancia ambiental  
La vigilancia ambiental se realizará mediante controles del efluente y del medio receptor efectuados conjuntamente. Salvo que se notifique lo contrario, el muestreo se realizará de una manera sistemática, con objeto de reducir lo más posible la variación entre resultados individuales, manteniendo constante los puntos de muestreo y la periodicidad.  
La toma de muestras se realizará según la Directiva del Consejo de Europa 91/271 de 21 de mayo de 1991, Anexo I. Los análisis para la determinación de las características de los vertidos se realizarán según métodos recogidos en las normas UNE o, en su defecto, según los «Standard methods for examination of water and waste water» de la American Public Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation.  
Tanto la toma de muestras como los análisis se llevarán a cabo por un organismo acreditado para tal fin.   
En caso de sobrepasarse los valores límite definidos para cada uno de los parámetros, se notificará en la presentación de los informes, a través de un apartado de incidencias a la Dirección General del Agua.  
Se dispondrá de una arqueta tomamuestras -o similar-, así como de los dispositivos específicos para un acceso fácil tanto para la obtención de muestras, como para la determinación del caudal en el momento del muestreo. Así mismo, la arqueta de control y registro de fácil acceso permitirá la extracción de muestras por parte del personal de la Dirección General del Agua.  
Control de captación  
Como mínimo, en el momento que se realicen los muestreos mensuales del efluente vertido, se procederá al muestreo del agua de entrada en la planta procedente de pozo, calculando las concentraciones de todas las especies químicas del nitrógeno: nitratos, nitritos, nitrógeno Kjeldahl, amoniaco y nitrógeno total. Los resultados obtenidos se emplearán para el cálculo de los rendimientos netos de depuración del efluente procedente de la planta de tratamiento, en los términos que se han indicado en la prescripción 8ª.  
Control del efluente vertido  
1. Efluente del agua de refrigeración.  
Para el efluente de cada uno de los grupos, se realizará una medida diaria del cloro libre residual en la descarga de los condensadores media hora después de la inyección, del caudal vertido a partir de los datos de la bomba y de la temperatura de entrada y salida de agua al condensador. Los aparatos de medida empleados para los controles continuos llevados a cabo por la mercantil, deberán estar calibrados.  
Los resultados obtenidos por el peticionario en lo que respecta a concentración de cloro y temperaturas deberán ser contrastados con mediciones llevadas a cabo por un laboratorio externo acreditado. Dichos muestreos de contraste tendrán una periodicidad mensual y las mediciones coincidirán con la fecha de muestreo mensual llevada a cabo por el titular.  
2. Efluente de la planta de tratamiento  
Se realizará un análisis mensual sobre las muestras tomadas para determinar los siguientes parámetros:  
- pH  
- Oxígeno disuelto (mg/l)  
- Sólidos en suspensión (mg/l)  
- Temperatura (ºC)  
- Conductividad (µS/cm.)  
- DBO5 (mg/l)  
- DQO (mg/l)  
- Nitrógeno total (mg/l)  
- Nitratos (mg/l)  
- Nitritos (mg/l)  
- Nitrógeno Kjeldahl (mg/l)  
- Amonio (mg/l)  
- Fósforo total (mg/l)  
- Hierro (mg/l)  
- Cromo VI (mg/l)  
- Níquel (mg/l)  
- Aceites y grasas (mg/l)  
- Hidrocarburos (mg/l)  
- Escherichia coli (ufc/100ml)  
- Enterococos intestinales (ufc/100ml)  
Además se aportarán los siguientes datos:  
- Caudal que se está vertiendo en el momento del muestreo  
- Volumen total semanal de agua vertida  
- Caudal punta semanal  
Anualmente, se realizará una analítica del vertido en el punto de evacuación del efluente al canal en la que se determinará la presencia y concentración de sustancias de la Lista I y la Lista II Anexo I de la Directiva 2006/11/CE.  
3. Efluente final del canal de vertido  
En el efluente final se medirán en continuo los siguientes parámetros: caudal, temperatura y cloro residual. Con una periodicidad mensual, se realizará un perfil continuo de temperatura, salinidad, cloro residual y oxígeno disuelto en la columna de agua.   
Anualmente, se realizará una analítica del vertido en el punto de evacuación del efluente al canal en la que se determinará la presencia y concentración de sustancias de la Lista I y la Lista II Anexo I de la Directiva 2006/11/CE.  
Control de las aguas receptoras  
Se iniciará la ejecución de este apartado tras finalizar las obras de ampliación del Puerto de Castellón. Mensualmente, se realizarán análisis de aguas sobre muestras tomadas en las estaciones cuyas coordenadas UTM, datum ED 50 huso 30, son de manera orientativa:  
 Coordenada X Coordenada Y  
Estación nº 1 045640 4426312  
Estación nº 2 179925 4425870  
Estación nº 3 954193 4425490  
Estación nº 4 481682 4425100  
Estación nº 5 215470 4424700  
Estación de control 342957 4426528  
Las muestras se tomarán a unos 30 cm de profundidad y los parámetros que se medirán son:   
- pH  
- Oxígeno disuelto (mg/l)  
- Sólidos en suspensión (mg/l)  
- Temperatura (ºC)  
- Salinidad (p.s.u.)  
- Nitrógeno total (mg/l)  
- Nitratos (mg/l)  
- Nitritos (mg/l)  
- Nitrógeno Kjeldahl (mg/l)  
- Amonio (mg/l)  
- Fósforo total (mg/l)  
- Hierro (mg/l)  
- Cromo VI (mg/l)  
- Níquel (mg/l)  
- Aceites y grasas (mg/l)  
- Hidrocarburos (mg/l)  
- Escherichia coli (ufc/100ml)  
- Enterococos intestinales (ufc/100ml)  
- Clorofila (mg/l)  
Se indicarán observaciones referentes a la climatología en el momento de la toma de muestras (viento, pluviometría, estado de la mar, etc.)  
Para el control de la temperatura de las aguas receptoras, mensualmente se realizarán perfiles continuos de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en la columna de agua en las estaciones de muestreo anteriores.   
Semestralmente, se realizarán 3 transectos con sonda multiparamétrica, empleando una embarcación y utilizando en la ayuda de la posición un GPS. Los transectos partirán del punto de vertido y seguirán radios en las direcciones principales de movimiento de la pluma térmica en función de los resultados del estudio de dispersión; tendrán una longitud suficiente hasta que se obtenga el valor de la temperatura natural del agua. La distribución vertical será: el primer punto en superficie, luego cada 5 metros de profundidad; el último punto estará situado a un metro por encima del fondo marino. A partir de los datos obtenidos y mediante el consiguiente tratamiento informático (programa SURFER u otro de características similares), se obtendrá un campo de distribución de temperaturas mediante isotermas, indicando la temperatura natural del agua en el momento del muestreo.  
Control de sedimentos  
Se realizará una prospección semestralmente en la que se tomarán cinco muestras de sedimentos para su análisis granulométrico. Para el control de sedimentos se deberá seleccionar los puntos de muestreo en el área de influencia de la conducción de desagüe, donde el sedimento tienda a acumularse, y en lugares donde se encuentren poblaciones abundantes de organismos representativos de la zona.   
Se efectuarán ensayos sobre muestras de sedimentos recogidas en cada prospección para determinar: análisis granulométrico, materia orgánica (%), pH, potencial Redox (en veinte segundos), Clostridium sulfito-reductor y Beggiatoa sp.  
Control de los organismos marinos  
Semestralmente se realizará un informe que recoja una caracterización bionómica y valoración ecológica de las comunidades planctónicas (procurando hacer coincidir un muestreo entre los meses de mayo y septiembre).  
Anualmente se realizará un reconocimiento de las comunidades bentónicas existentes en el fondo de la zona afectada, principalmente mediante el estudio de las comunidades infaunales (moluscos y poliquetos). Se emplearán especies indicadoras siempre que sea posible para detectar alteraciones ambientales significativas. Un buen indicador del aumento de la eutrofización sería la proliferación de clorofíceas en los pisos supra y mesolitoral o de rodofíceas filamentosas en el infralitoral. Junto con los informes que se generen, los resultados se representarán también de manera gráfica mediante una cartografía bionómica de las poblaciones bentónicas.  
B) Vigilancia estructural  
Como parte del Programa de Vigilancia y Control se incluirá la inspección anual de toda la longitud de la conducción hasta su desembocadura en la línea de costa y de sus principales elementos, incluyendo los sistemas de retención para las aguas pluviales.  
C) Remisión de los resultados  
Los análisis e informes que se realicen deberán estar firmados por técnico competente. Los resultados de las mediciones en continuo de los vertidos térmicos parciales y del vertido final, se remitirán con una frecuencia mensual a la Dirección General del Agua. Aquellos que se generen mensualmente se remitirán con una frecuencia trimestral. Los informes que se generen semestralmente se remitirán con una frecuencia semestral.  
Los que se realicen anualmente, se incluirán en un informe anual firmado por técnico competente e incluirá los siguientes datos:  
- Fecha, hora y circunstancia de los muestreos.  
- Resultados de las analíticas.  
- Plano con situación de los puntos de muestreo del medio receptor y de zonas exploradas en el estudio de sedimento y biocenosis marinas.  
- Resultados de la vigilancia estructural.  
- Incidencias.  
D) Modificación del programa de vigilancia y control  
Transcurridos los primeros dos años del inicio de la ejecución del Programa de Vigilancia y Control, el peticionario podrá proponer la modificación del mismo, que deberá estar debidamente justificada.  
12ª. Por el beneficiario se asumirá el compromiso de corregir el sistema de depuración de las aguas vertidas para el caso que la solución técnica prevista en el proyecto base de la presente autorización no consiga evitar efectos nocivos derivados de la composición de la carga contaminante. En especial, en el caso que los cálculos efectuados en la documentación presentada y los porcentajes de eficiencia indicados no se cumplieran se deberá corregir o sustituir el sistema utilizado.  
13ª. Los gastos originados por la puesta en práctica de lo especificado en las prescripciones anteriores serán por cuenta del beneficiario.  
14ª. Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno de los condicionantes establecidos en esta resolución, se deberá comunicar inmediatamente a Dirección General del Agua dicha situación para adoptar las medidas oportunas. En el plazo de 10 días el beneficiario remitirá a la Dirección General del Agua un informe detallado del accidente en el que se indicará el alcance y las medidas correctoras adoptadas.  
15ª. El incumplimiento de las prescripciones anteriores será también causa de caducidad, conforme se establece en la condición general .  
4. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.  
Se prohibe el vertido a cauce, suelo o subsuelo que pueda deteriorar la calidad de las aguas sin contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el terreno.  
Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
En este sentido, la empresa ha cumplimentado el informe preliminar de situación del suelo de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 del citado Real Decreto 9/2005, todo ello sin perjuicio de que con posterioridad puedan recabarse del titular de la actividad informes complementarios o periódicos más detallados, tal como se prevé en el artículo 3.3 y 3.4 del citado Real Decreto.  
5.Residuos  
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica al anterior.  
5.1.Producción de residuos  
Se autoriza la producción de los residuos peligrosos siguientes, siempre que su capacidad de generación de energía sea del orden de 4749 IY:  
  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
El mencionado centro productivo queda inscrito en el Registro de Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Valenciana.  
Los residuos no peligrosos generados, que se detallan a continuación, se entregarán separadamente a gestor autorizado.  
Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos peligrosos que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, deberá ser comunicada.  
La empresa deberá disponer de los documentos de aceptación (originales o copias compulsadas) a su nombre de todos los residuos producidos, emitidos por gestores autorizados, en los que deben coincidir la codificación y deben estar sellados por el gestor, y deben estar vigentes.  
Los residuos sólidos asimilables a urbanos se almacenarán en contenedores distribuidos por la central y periódicamente serán retirados por los servicios municipales.  
Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, y en el caso de residuos no peligrosos podrán almacenarse por un periodo de un año cuando el destino final sea la eliminación y de dos años cuando su destino final sea la valorización, debiendo ser entregados a gestor autorizado. Este almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizará segregado por tipo de residuo, deberá estar convenientemente señalizado y se realizará en lugar techado, con suelo impermeable y sistemas de recogida de derrames accidentales, tales como arqueta ciega no conectada a la red de alcantarillado y bandejas de recogida. Asimismo la zona de almacenamiento deberá estar incluida en el sistema general de protección contra incendios de la industria.  
Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su alto contenido líquido puedan generar vertidos, se contará con cubetos o recipientes de recogida de posibles derrames, que deben tener como mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total (la mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de residuos cuya mezcla, en caso de derrame, suponga aumento de su peligrosidad o dificulte su gestión.  
Se contará con la adecuada cantidad de absorbente no inflamable para solventar los posibles derrames accidentales durante la manipulación de los diversos residuos líquidos. El absorbente contaminado se gestionará como residuo peligroso o no peligroso en función de la naturaleza del contaminante recogido.  
El envasado y etiquetado de los residuos será conforme a lo expuesto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Asimismo dispondrá de un registro donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.  
Entregará los residuos peligrosos a gestores que dispongan de la correspondiente autorización administrativa para la gestión de estos residuos.  
Asimismo cumplimentará la declaración anual de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitida a la Dirección General para el Cambio Climático antes del 1 de marzo de cada año, de acuerdo al modelo establecido en el Anexo lll del Real Decreto 833/88.  
Cada cuatro años se deberá elaborar un Plan de Prevención y Reducción de Residuos que se presentará en la Dirección General para el Cambio Climático  
6. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.  
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.  
No obstante, si se produjese algún incidente en las instalaciones que conllevara su funcionamiento anómalo y de ello pudiera resultar el incumplimiento de los límites impuestos, deberá comunicar inmediatamente dicha situación a Protección Civil, al Ayuntamiento y a la Dirección General para el Cambio Climático.  
Una vez producida la situación de emergencia, la mercantil utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos sobre el medio ambiente.  
En el plazo máximo de siete días tras la incidencia, la mercantil deberá remitir al Ayuntamiento y a la Dirección General para el Cambio Climático un informe detallado, en el que junto a los datos de identificación, deberán figurar los siguientes:  
- Causas del incidente.   
- Hora en que se produjo y duración del mismo.   
- Características de la emisión o vertido.   
- Medidas correctoras adoptadas.   
- Hora y forma en que se comunicó el suceso.   
En relación con el posible daño ambiental ocasionado por la actividad, será de aplicación la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en cuyo ámbito de aplicación se incluyen las actividades sujetas a Autorización Ambiental Integrada. Según la misma, la actividad deberá disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad, en las modalidades previstas de seguro, aval o reserva técnica, y con las posibles exenciones derivadas de la magnitud del daño potencial o de la adhesión con carácter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14196:1996.  
Asimismo, cuando se determine el cese de alguna de las unidades, se procederá al desmantelamiento, de las instalaciones, de acuerdo a la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y su entorno.  
7. Otras condiciones  
7.1.Condiciones de explotación  
La instalación podrá funcionar con gasoil un máximo de 20 días al año y un máximo de 5 días consecutivos. Si bien la utilización de gasóleo será mínima y se reducirá a situaciones eventuales en las que se produzca fallo en el suministro de gas natural, con el fin de minimizar el impacto atmosférico se utilizará un tipo de gasóleo cuyo porcentaje de azufre en peso no supere el 0,1%.  
La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico presentado autorizado o en sus reformados posteriores también autorizados en los aspectos no fijados en esta resolución.  
Se comprobará en el control inicial que se han realizado las medidas previstas en el Proyecto.  
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la protección de la salud de las personas.  
7.2 Declaración de Impacto Ambiental.  
Se cumplirán las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente.  
8. Obligación de suministro de información.  
Antes del 1 de marzo de cada año deberá notificar a la Dirección General para el Cambio Climático de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002, los datos sobre las emisiones de la instalación relativos al año anterior, específicamente los que figuran en el artículo 3 del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.   
Segundo  
La Autorización Ambiental Integrada concedida para las instalaciones relativas al «Proyecto de Central Térmica de Castellón, grupo IV, ciclo combinado» quedará extinguida una vez sea otorgada la presente Autorización Ambiental Integrada correspondiente a toda la Central (Ciclos combinados 3 y 4).  
Tercero  
La Autorización Ambiental Integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 26 de la Ley 16/2002.  
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la Autorización Ambiental Integrada.  
Cuarto  
Con carácter previo a la puesta en marcha de la ampliación, el titular deberá obtener la autorización de inicio de la actividad por parte de esta Conselleria, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las licencias de obras que resulten necesarias de conformidad con la normativa municipal.  
En todo caso, el titular dispone de un plazo máximo de tres años para presentar a la Dirección General para el Cambio Climático la solicitud de autorización de inicio, que deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  
- Certificación visada del Técnico director de la ejecución del proyecto, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado, y al resto de documentación técnica presentada.  
- Certificados técnicos exigidos por las normativas sectoriales aplicables según el tipo de actividad.  
- Informe y certificado emitidos por una Entidad Colaboradora acreditada para el control integrado de la contaminación según el Decreto 29/2007, de 9 de marzo, de modificación del Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro, en el que se acredite el cumplimiento del contenido de la autorización ambiental integrada.  
Quinto  
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.  
Sexto  
El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 16/2002, deberá:  
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia Autorización Ambiental Integrada.  
2. Comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.  
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.  
Séptimo  
En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 29 de abril de 2008.- El director general para el Cambio Climático: Jorge Lamparero Lázaro.  
ANEXO I  
Descripción del proyecto  
La Central Térmica de Castellón, propiedad de Iberdrola Generación, SA.U., está ubicada en el Polígono Industrial El Serrallo de Castellón de la Plana, en suelo destinado al uso de industria pesada, según el PGOU vigente, y a 2 km al sur del puerto. La actividad que desarrolla es la producción de energía eléctrica.  
Inicialmente la central estaba compuesta por dos grupos (1 y 2) que funcionaban con fueloil como combustible, representando una potencia total instalada de 1.083 MWe. Posteriormente, la central fue ampliada mediante la construcción de un ciclo combinado (grupo 3) que incrementaba la potencia instalada en aproximadamente 800 MWe. Asimismo, Iberdrola solicitó Autorización Ambiental Integrada para la ampliación de la central de Castellón con un nuevo ciclo combinado con gas natural (grupo 4), de 850 MWe de potencia aproximada, para atender las necesidades de suministros eléctrico, obteniendo dicha autorización el 16 de mayo de 2006.  
Paralelamente, con fecha 18 de abril de 2005 Iberdrola Generación, SA.U. solicita a la Dirección General de Política Energética y Minas, el cierre de los dos grupos de fuel (grupos 1 y 2), autorizando dicho cierre en fecha 12 de diciembre de 2007, por lo que la Central Térmica quedará constituida únicamente por los dos grupos de ciclo combinado de gas natural 3 y 4 de similares características, para los cuales se solicita la Autorización Ambiental Integrada.  
El funcionamiento de la central térmica de ciclo combinado se basa en las turbinas de gas, que trabajan mediante la combustión de gas natural, y el posterior aprovechamiento del calor residual en un ciclo de vapor. Con este tipo de ciclo, se consigue producir energía eléctrica a un elevado rendimiento (aproximadamente del 55%). La refrigeración que requiere el proceso se realiza mediante agua de mar en circuito abierto.  
La turbina de gas funciona mediante calentamiento por combustión de aire comprimido por un compresor, acoplado a la propia turbina. Al expandirse los gases en la turbina se produce un trabajo que es convertido en energía eléctrica.  
Los gases que salen de la turbina se encuentran a temperaturas superiores a 550ºC y este calor se aprovecha en una caldera de recuperación para producir vapor, que a su vez al ser expandido en una turbina de vapor produce trabajo que se convierte en energía eléctrica.  
Los dos ciclos combinados (3 y 4) presentan configuración 2×1 (dos turbinas de gas y una de vapor), y operará con gas natural, aunque podrá funcionar con gasoil como combustible alternativo.  
La refrigeración de los grupos de ciclo combinado se realizará mediante agua de mar en circuito abierto. En condiciones normales de funcionamiento, el calor evacuado a través del sistema de refrigeración no superará los 545 MWth y el incremento de temperatura del agua no superará los 10 ºC .También se dispondrá de un suministro de agua dulce para el funcionamiento de la central, proveniente del pozo de Gumbau, con autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para un caudal de 201 l/s y volumen máximo anual de 584.000 m³.   
Las obras de ampliación del dique sur del puerto de Castellón conllevan la modificación de la infraestructura de captación actual de los grupos. Se construirá una nueva infraestructura de toma de agua de refrigeración en los terrenos de la ampliación sur del Puerto de Castellón (frente a la Central Térmica) y que dará servicio a los dos ciclos combinados 3 y 4 (la actual toma del grupo 3 quedará inutilizada con las obras de relleno portuario). Esta infraestructura consistirá en un canal de alimentación que tiene la finalidad de conducir el agua de mar desde la línea de muelles de la dársena sur hasta los puntos de toma de los circuitos de refrigeración.  
La descarga del agua de refrigeración se realiza aprovechando el canal de descarga existente de los antiguos grupos de fueloil, de forma que se aprovechará su estructura de defensa.  
Las centrales de ciclo combinado ofrecen un gran número de ventajas medioambientales, estando clasificada esta tecnología como "Mejor Técnica Disponible" para la combustión de combustibles gaseosos según el último borrador de BREF sobre Mejores técnicas Disponibles para Grandes Instalaciones de Combustión. Además, las turbinas de gas irán equipadas con quemadores de baja emisión de NOx.  
Se aprovecharán algunas de las instalaciones existentes, tales como las líneas eléctricas de 400 kV, el gasoducto de alta presión, el sistema de suministro de y almacenamiento de agua y el sistema contraincendios, así como la planta de tratamiento de efluentes, entre otras.  
Los efluentes que se producirán serán de cuatro tipos:   
- Efluentes del proceso con contenido químico: una parte de estos residuos es recogida por gestor autorizado, y el resto se almacena en la balsa general de recogida de efluentes, para pasar después a la planta de tratamiento.  
- Aguas residuales sanitarias: se conducen a una instalación de depuración con filtros biológicos y después se llevan a la balsa de recogida y a la planta de tratamiento de efluentes.  
- Aguas pluviales y de riego: se canalizan mediante red de drenajes y acequia al mar.   
- Efluentes que pueden contener residuos aceitosos: se conducen a un separador de aceites y después se llevan a la balsa general de almacenamiento y a la planta de tratamiento de efluentes.   
Los efluentes tratados en la planta, se canalizarán al mar junto con la descarga de agua de refrigeración.   
Los gases serán descargados a la atmósfera mediante dos chimeneas, ubicadas cada una en una de las calderas de recuperación, de 65 m de altura, que dispondrán de equipos de monitorización de la contaminación con control de O2, CO, NOx, SO2 y partículas.  
Se producirán residuos asimilables a urbanos (sólidos retenidos en el sistema de agua de circulación, residuos de los filtros de la turbina de gas y de la limpieza de otros equipos), y residuos peligrosos, asociados a operaciones de mantenimiento de instalaciones y equipos, así como envases que han contenido sustancias peligrosas.