Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 10225, del 28-02-2025 (2025/3465)

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2024, del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón, de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública de instalación de alta tensión, ubicada en el término municipal de L'Alcora. ATASCT/2018/47/12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   10886

Fecha DOGV
:   28-02-2025

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2025/3465

CVE
:   JYLF-J-2962-9623

Fecha del documento
:   05-11-2024

Organismo emisor
:   Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo

Tipo de documento
:   Resolución

Vista la documentación que consta en el expediente ATASCT/2018/47/12 de titular I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, tras declararse nulo de pleno derecho la resolución de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública de instalación de fecha 7 de febrero de 2023.

*Hechos*

Primero. Que, en fecha 10 de noviembre de 2022, se otorgó por este servicio territorial resolución de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública para la instalación de referencia.

Segundo. Que, en fecha 21 de diciembre de 2022, interpuso recurso de alzada (expediente RECURS/2022/207) el propietario de la parcela sita en el término municipal de Alcora (Castellón), con referencia catastral 12005AQ19000870000AW, perteneciente al polígono 19, parcela 87, resultando afectado el pleno dominio de dicha parcela, aludiendo que existe un error en la resolución que se recurre, en cuanto a la superficie de la finca, que manifiesta que son 2.611 m², y aporta documentación del catastro en la que figura dicha superficie en lugar de 1.703 m².

Tercero. Que, en fecha 7 de noviembre de 2023, el director general de Energía y Minas firmó resolución del recurso de alzada, expediente RECURS/2022/207, por la que se declara nulo de pleno derecho la resolución otorgada por este servicio territorial en fecha 7 de febrero de 2023. Debiéndose retraer las actuaciones al momento anterior a que se dictara la citada resolución, a los efectos de recoger en el nuevo pronunciamiento las superficies afectadas de las siguientes parcelas: parcela número 87 con una superficie de 2.611m², parcela 88 con una superficie de 625m² y la parcela 89 con una superficie de 820m², todas pertenecientes al polígono 19 ubicado en el término municipal de Alcora (Castellón), de conformidad con los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos.

Cuarto. Que, en fecha 20 de marzo de 2024, se pidieron aclaraciones Dirección General de Energía y Minas.

Quinto. Que, en fecha 12 de abril de 2024, la Dirección General de Energía y Minas remite aclaraciones en relación con las afecciones de terreno modificadas.

Sexto. Examinada la documentación aportada, en fecha 5 de noviembre de 2024, se emitió informe-propuesta de resolución favorable por la Sección de Energía, ya que, de acuerdo a los artículos 4, 10, 11 y 17 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, se precisa autorización administrativa previa y administrativa de construcción. En el mismo se indicó que se cumple con lo indicado en la ITC-RAT 22 del Real decreto 337/2014.

En dicho informe consta que el proyecto presentado tiene un trazado concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, reuniendo por tanto las condiciones previstas en el artículo 143 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

*Fundamentos de derecho*

Primero. La resolución de este procedimiento es competencia del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón, por la Orden 3/2024, de 16 de abril, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, mediante la que se desarrolla el Decreto 226/2023, de 19 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de dicha conselleria.

Segundo. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Tercero. Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana.

Cuarto. Real decreto 337/2014, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Por todo ello, el jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Castellón,

RESUELVE

*Primero*

La autorización administrativa previa de la instalación eléctrica de alta tensión que se describe a continuación.

Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.

Emplazamiento de la instalación: Coordenadas huso UTM:31; datum ETRS89: X= 738.685,00 Y= 4.438.921,00, término municipal de l’Alcora (Castellón).

Proyecto: Alta de la subestación transformadora ST Alcalatén, de potencia 132/20kV.

Objeto de la autorización

Relación de posiciones:

6 de 132 kV

16 de 20 kV

Detalle de las posiciones:

Sistema de 132 kV

De intemperie, tecnología HIS, configuración en simple barra compuesto por:

– Dos (2) posiciones Línea tipo HIS de intemperie, con interruptor

– Una (1) posición de transformador de potencia T-1, tipo HIS de intemperie con interruptor

– Una (1) posición de partición de barras tipo HIS de intemperie con interruptor

– Dos (2) posiciones de medida convencionales de intemperie sin interruptor

Máquinas

– Un transformador de intemperie T-1 de capacidad 40 MVA y tensiones 132/21,5 Kv

Sistema de 20 kV

Dos módulos de celdas ubicadas en el interior de un edificio, cada uno de ellos, con aislamiento en SF6, con una configuración de simple barra partida y compuesto por las siguientes posiciones:

Módulo 1

– Cuatro (4) posiciones línea

– Una (1) posición de transformador

– Una (1) posición de servicios auxiliares

– Una (1) posición de medida

– Una (1) posición de partición

– Una (1) posición de unión

Módulo 2

– Cuatro (4) posiciones línea

– Una (1) posición de medida

– Una (1) posición de partición

– Una (1) posición de unión

Sistemas auxiliares

– Un transformador de servicios auxiliares de 250 kVA, relación 21,5/0,420-0,242 kV/kV.

– Una reactancia trifásica 3537 F–55 segundos, en serie con resistencia monofásica de puesta a tierra de 303 B-26 segundos.

– Edificios: uno para control con dos salas separadas (sala de control y sala de comunicaciones) y dos edificios diáfanos, en una sola planta, prefabricados de hormigón para ubicar los módulos 1 y 2 de celdas de 20 kV.

Características principales:

– N.º de registro de subestaciones y centros de transformación: ---

– Tipo: Subestación transformadora, de tecnología HIS y aislamiento SF6.

Presupuesto: 2.721.069,37 euros.

*Segundo*

Otorgar al peticionario autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución de la instalación. En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, y, en su caso, anexos técnicos posteriores al mismo aportados.

2. El peticionario deberá tener en cuenta las prescripciones dispuestas en los reglamentos vigentes, así como los condicionados impuestos por los organismos afectados.

3. El proyecto se desarrollará de conformidad con los condicionantes ambientales que se detallan en el informe de impacto ambiental, emitido con fecha 5 de julio de 2022, por la Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació Ambiental y con referencia 121/4500-XDF.

4. El titular dará cuenta de la terminación de las obras mediante la presentación de la solicitud de autorización de explotación, en los términos establecidos en los artículos 12 ó 18 del Decreto 88/2005, según el tipo de instalación de que se trate.

5. El titular dispone de un plazo de 12 meses contados, si precisara de levantamiento de actas previa a la ocupación, desde la fecha de ésta, de lo contrario desde la recepción de esta resolución para la presentación de la solicitud de autorización de explotación, pudiendo por razones justificadas solicitar prórrogas de este plazo, según lo establecido en el artículo 11.3 del Decreto 88/2005.

6. En el caso de que, para finalizar la ejecución de la instalación objeto de proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, se procederá de acuerdo con las siguientes condiciones:

– Presentación de solicitud de finalización de ejecución, a la que se acompañará el certificado de finalización parcial de obra, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de que la parte de la instalación ya ejecutada es conforme a los reglamentos técnicos en la materia o, en su defecto, declaración responsable.

– La finalización de la ejecución se realizará bajo la misma dirección de obra que la anterior certificación, y se ajustará a las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.

– La empresa distribuidora efectuará cuantas actuaciones considere necesarias de forma que quede garantizado tanto el mantenimiento de las condiciones reglamentarias de la propia red ya existente como la no perturbación a otras instalaciones o equipos.

– Se deberá presentar en el plazo máximo de 10 días desde la completa ejecución de la instalación, la solicitud de autorización de explotación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005.

– Transcurrido un mes desde que por este Servicio Territorial se diligenció y entregó el certificado de finalización parcial de obra sin que por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión. Caso de que dicha instalación ya estuviera en tensión, el peticionario deberá proceder a su desconexión a la finalización de dicho plazo.

*Tercero*

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

*Cuarto*

Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en Decreto 88/2005, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.

*Quinto*

Publicar en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*  un extracto del contenido de la presente resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.

La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y, en especial, la relativas a la ordenación del territorio y el medio ambiente.

Podrá ser causa de revocación de esta resolución el incumplimiento de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas (C/ De La Democracia, 77 - 46959 València) en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

  

Castellón de la Plana, 5 de noviembre de 2024

Gerardo Nebot García

Jefe del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas

Esta disposición contiene anexos. Consulte la versión en PDF.