Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4841, del 14-09-2004 (2004/8965)

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2004, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la modificación de las líneas eléctricas denominadas L/132 kV Alzira-Gandia y L/66 kV Alzira-Gandia y la construcción de la nueva línea de doble circuito, diseñada para funcionar a 132 kV, con origen definitivo en la primera y provisional en la segunda para efectuar la entrada y salida en la nueva subestación designada como ST La Casella, todas ellas en el término municipal de Alzira, se aprueba el proyecto de ejecución de las mismas y se declara en concreto su utilidad pública.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4841

Fecha DOGV
:   14-09-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2004/8965


Fecha del documento
:   26-07-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Alzira
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2004, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la modificación de las líneas eléctricas denominadas L/132 kV Alzira-Gandia y L/66 kV Alzira-Gandia y la construcción de la nueva línea de doble circuito, diseñada para funcionar a 132 kV, con origen definitivo en la primera y provisional en la segunda para efectuar la entrada y salida en la nueva subestación designada como ST La Casella, todas ellas en el término municipal de Alzira, se aprueba el proyecto de ejecución de las mismas y se declara en concreto su utilidad pública. [2004/A8965]
  
Visto el expediente de referencia ATLINE/2003/719 incoado por el Servicio Territorial de Industria de Valencia de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de Iberdrola Ingeniería y Consultoría, SA, en representación de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (en adelante, Iberdrola), con domicilio en la avenida de Burgos, número 8 de Madrid, relativo a la solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de una nueva línea de doble circuito a 132 kV, de entrada y salida desde el nuevo apoyo 15 bis de la línea eléctrica existente Alzira-Gandia en la nueva subestación denominada ST La Casella en el término municipal de Alzira.
  
Resultando que en el periodo de información pública a que fue sometida la solicitud mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del día 24 de diciembre de 2003, el Boletín Oficial del Estado del 22 de diciembre de 2003, el diario de prensa Levante del 19 de enero de 2004 y la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), se han presentado las siguientes alegaciones:
  
Emilio Cucarella Carbonell, titular del terrenos de naranjos sobre los que está previsto el vuelo de los conductores de la línea en trámite, se opone a la construcción de ésta por los perjuicios que su implantación causaría a la cosecha de tal cultivo, así como por la privación de construir cualquier inmueble en el futuro debajo del tendido.
  
Mª del Carmen Buchón López e Inmaculada Buchón López, propietarias proindiviso de un huerto de naranjos afectado por el proyecto, manifiestan que en el expediente expuesto al público, y que han examinado, no consta el plano del apoyo número 2 (serie 12E140) que está previsto ubicar en su terreno. Además, ni de la relación de interesados, bienes y derechos afectados ni de la documentación técnica consultada es posible conocer la superficie y altura del citado apoyo. Asimismo señalan que en los planos no se han grafiado las edificaciones existentes, lo que les impide conocer la distancia de éstas a la línea proyectada, y en especial al mencionado apoyo. Finalmente señalan su disposición a aceptar la realización de la instalación por razones de utilidad pública, siempre que el apoyo número 2 se desplace al extremo de la finca a una posición que indican en plano adjunto a sus alegatos.
  
Rosa María Furió y otros, copropietarios de los terrenos afectados por el proyecto del que se solicita autorización, expresan su no conformidad con éste porque tras haber consultado la documentación expuesta a información pública no queda clara la ubicación sobre el terreno de los apoyos de la línea eléctrica, aparentemente un total de cinco, solicitando se defina de forma exacta su emplazamiento. Posteriormente, en escrito aparte, estos mismos alegantes hicieron constar que el paso de la línea proyectada entraña peligro porque en la parcela de la que son propietarios existe una serie de edificaciones e instalaciones muy próximas a ella.
  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió separata del proyecto técnico de la línea eléctrica al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados. De los recibidos, realizadas las reiteraciones reglamentarias, el Servicio Territorial de Carreteras de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte comunicó, como consecuencia del cruzamiento de la línea con la carretera CV-50, PK 17,790, la necesidad de presentación de documentación adicional para continuar la tramitación del expediente.
  
Resultando que, remitidas al solicitante las alegaciones expresadas y los condicionados presentados para que prestase su conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, manifestó, en síntesis, que:
  
Los perjuicios a particulares que la construcción de una línea eléctrica puede conllevar deberán ser indemnizados conforme establece, y prevé, la Ley de Expropiación Forzosa.
  
Se asume la falta de información alegada por Mª del Carmen Buchón López y Inmaculada Buchón López, aportándola y dando cumplimiento así a uno de los fines perseguidos por la información pública. Asimismo se toma nota de las edificaciones que según las interesadas no constan en los planos del proyecto, señalando que en todo caso se cumplirán las distancias reglamentarias previstas por la normativa vigente. En cuanto al cambio de ubicación del apoyo número 2 que reclaman, Iberdrola señala la imposibilidad técnica de efectuarlo porque los vanos que resultarían quedarían descompensados e implicaría que los postes adyacentes, además del número 2 que reclaman, fueran de mayor envergadura, de lo que se derivaría una mayor afección global.
  
En contra de lo manifestado por Rosa María Furió y otros, sobre los terrenos de su propiedad no está proyectada la implantación de ningún apoyo sólo el vuelo de la línea en una longitud de 5 metros lineales.
  
Que en el trazado se respetarán las prescripciones que sobre distancias de seguridad a edificaciones e instalaciones establecen el Reglamento Técnicas de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por el Decreto 3.151/1968, de 28 de noviembre y el artículo 162 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre.
  
Las expectativas de construcción señaladas por Emilio Cucarella Carbonell, no son tales a la fecha de hoy, ya que el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira califica el suelo de su parcela como no urbanizable.
  
Se acepta el condicionado técnico formulado por Telefónica de España, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Diputación Provincial de Valencia.
  
El Servicio Territorial de Carreteras de Valencia realiza un planteamiento no acorde con lo previsto en el procedimiento sustantivo para la autorización de instalaciones eléctricas que no responde al concepto y objeto de un condicionado técnico del proyecto.
  
Por todo lo cual solicita se continúe el trámite para acceder a la solicitud planteada, ya que las alegaciones presentadas no desvirtúan la solicitud inicial al no haberse acreditado alguna de las causas contempladas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para denegarla.
  
Resultando que de acuerdo con el proyecto presentado, por cuestiones de explotación de la red, se hace necesario conectar provisionalmente la nueva línea de entrada/salida para alimentar la subestación ST La Casella a 66 kV mediante una T desde la línea de dicha tensión denominada Alzira-Gandia, si bien el diseño y ejecución prevista de la misma se hace para la tensión de 132 kV a la que funcionará finalmente una vez conectada a la línea L/132 kV Alzira-Gandia.
  
Resultando que con fecha 31 de mayo de 2004 el director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales, el proyecto de Línea aérea de alta tensión a 132 kV a la nueva ST. La Casella, cuyo promotor es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con la documentación presentada y con los condicionantes establecidos en el apartado segundo de la parte en que se formula la citada DIA.
  
Resultando que con fecha 18 de septiembre de 2003 Iberdrola ha solicitado a la Generalitat Valenciana autorización administrativa para la construcción de una nueva subestación eléctrica transformadora denominada ST La Casella.
  
Resultando que, de acuerdo con el proyecto firmado por el ingeniero Javier Arroyo Caballero y visado por la demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete con fecha 3 de septiembre de 2003, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es aumentar la potencia y la calidad de servicio en la provincia de Valencia.
  
Resultando que con fecha 15 de junio de 2004 la Unidad Territorial de Energía de Valencia, encargada de la instrucción del expediente, informó favorablemente la solicitud.
  
Resultando que Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
  
Considerando que de acuerdo con el punto 1 del artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la construcción de instalaciones de distribución de energía eléctrica está sometida a autorización administrativa, con independencia de su destino o uso.
  
Considerando que el punto 3 del artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Considerando que el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de distribución, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
  
Resultando que la solicitud ha seguido la tramitación establecida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 1.55/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y resto de legislación aplicable a la petición presentada.
  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 114/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, la:
  
Modificación de la línea eléctrica existente denominada L/132 kV Alzira-Gandia, consistente en la sustitución del apoyo actual número 15 por otro designado como número 15 bis al objeto de ser origen definitivo de la nueva línea a 132 kV de entrada/salida en la futura subestación transformadora denominada ST La Casella.
  
Modificación de la línea eléctrica existente denominada L/66 kV Alzira-Gandia, consistente en la sustitución del apoyo actual número 989064 por otro designado como número 989064 bis, así como la construcción del tramo de enlace o T al objeto de ser origen provisional de la nueva línea a 132 kV de entrada/salida en la futura subestación transformadora denominada ST La Casella.
  
Construcción de la nueva línea a 132 kV de E/S en la futura subestación transformadora ST La Casella, desde la actual línea L/132kV Alzira-Gandia, cuyas características principales son las siguientes:
  
Origen de la línea: apoyo número 15 bis, nuevo, de la línea a 132 kV Alzira-Gandia.
  
Fin de la línea: nueva subestación eléctrica denominada ST La Casella.
  
Longitud total: 0,939 km.
  
Tensión nominal: 132 kV (1ª categoría).
  
Tipología constructiva: aérea.
  
Frecuencia: 50 Hz.
  
Potencia máxima a transportar: 262 MVA por circuito.
  
Número de circuitos: dos.
  
Conductores: aluminio-acero 281,1 mm² de sección total, dos conductores por fase, tipo LA-280 (DÚPLEX HAWK)
  
Cables de tierra: dos, uno de acero galvanizado de 50 mm² de sección, y otro tipo OPGW-15 con fibra óptica en su núcleo de 118,3 mm² de sección total.
  
Aislamiento: Cadenas de aisladores de composite formadas por elementos tipo U120AB132P, de 650 kV de tensión soportada al choque, línea de fuga 4.510 mm, 320 kV de tensión soportada a la frecuencia industrial bajo lluvia y 1.400 mm de longitud de aislante mínima.
  
Conjuntos de cadenas de suspensión y amarre: tipo C.SSD1C y C.ASD1C para el conductor, tipo C.WW8-CD 6,9 y C.GN8-XI 1,9 para el cable de tierra y C.ST2-T015 y C.AT1-T015P para la fibra óptica.
  
Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, de acero S355J2G3 y S275JR, organizados en forma de celosía sencilla, correspondientes a las series de Iberdrola designadas como 22E190 y 12E140.
  
Tomas de tierra: sistema mixto de picas y anillos. Dos montantes opuestos quedarán unidos a tierra por medio de electrodos constituidos por barras de acero cobreado, de 19 mm de diámetro y 2,00 metros de longitud, conectados a los montantes mediante cable de cobre de 50 mm² de sección. Los otros dos montantes quedarán puestos a tierra mediante un anillo formado por cable de cobre de 50 mm² de sección enterrado a una profundidad mínima de 0,7 m.
  
Amortiguadores: tipo Stockbridge de cuatro resonancias AMS-22.
  
Presupuesto total: 297.099,19 euros.
  
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero Javier Arroyo Caballero y visado por la demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y Albacete con fecha 3 de septiembre de 2003, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
El plazo de ejecución de la obra será de tres meses desde la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Iberdrola podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
  
El titular dará cuenta de la terminación de las obras a la Unidad Territorial de Energía de Valencia a los efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de puesta en marcha.
  
Iberdrola deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de distribución de energía eléctrica.
  
Además, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 31 de mayo de 2004, del director general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
Tercero
  
Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas autorizadas en el punto primero de la presente resolución y la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados que se relacionan a continuación:
  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
  
Valencia, 26 de julio de 2004.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.