Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 9628, del 29-06-2023 (2023/7347)

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga a El Águila Renovables, SLU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la central fotovoltaica FV El Águila, de potencia instalada de 36,75 MW (43,407 MWp), en Ayora, incluida toda la infraestructura de evacuación de uso exclusivo y la parte de la compartida con los proyectos de las centrales fotovoltaicas denominadas FV Chambó, FV Mambar y FV Eiden, consistente en una nueva subestación SE04-GR El Águila 30/132 kV para la evacuación de todas ellas, el equipamiento de una posición de línea-transformador de 132 kV y un transformador de 132/400 kV y 200 MVA en la subestación SE2-Valle Solar 132/400 kV, y la línea aérea de 132 kV que las une, que discurrirá entre Ayora y Zarra, y se declara la utilidad pública, en concreto, de esta línea (expediente ATREGI/2020/30/46).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   9628

Fecha DOGV
:   29-06-2023

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2023/7347


Fecha del documento
:   10-05-2023

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga a El Águila Renovables, SLU, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la central fotovoltaica FV El Águila, de potencia instalada de 36,75 MW (43,407 MWp), en Ayora, incluida toda la infraestructura de evacuación de uso exclusivo y la parte de la compartida con los proyectos de las centrales fotovoltaicas denominadas FV Chambó, FV Mambar y FV Eiden, consistente en una nueva subestación SE04-GR El Águila 30/132 kV para la evacuación de todas ellas, el equipamiento de una posición de línea-transformador de 132 kV y un transformador de 132/400 kV y 200 MVA en la subestación SE2-Valle Solar 132/400 kV, y la línea aérea de 132 kV que las une, que discurrirá entre Ayora y Zarra, y se declara la utilidad pública, en concreto, de esta línea (expediente ATREGI/2020/30/46). [2023/7347]  
Antecedentes  
El Águila Renovables, SLU (NIF: J82654949), presentó instancia ante el registro telemático de la Generalitat Valenciana en fecha 07.04.2020, con núm. de registro GVRTE/2020/442098, en la que solicita autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para una central de producción eléctrica de tecnología fotovoltaica, denominada «FV El ÁGUILA», de potencia nominal 36,75 MWn y potencia de los módulos fotovoltaicos de 43,4 MWp, a ubicar en el término municipal de Ayora (Valencia), incluida su infraestructura de evacuación y la compartida con las centrales fotovoltaicas «FV Chambó, FV Mambar y FV Eiden, de los titulares Chambo Renovables, SLU (NIF: G65885378), Mambar Renovables, SLU (NIF: F74745726) y Eiden Renovables SLU (NIF: G26240209), respectivamente, en los términos municipales de Ayora y Zarra (Valencia), con conexión prevista a la red de transporte de energía eléctrica en la subestación ST Ayora 400 kV de Red Eléctrica de España, SAU, así como la evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto. Asimismo, solicita la declaración de utilidad pública, en concreto, de parte de la infraestructura de evacuación compartida.  
La central se conectará mediante líneas subterráneas de 30 kV con la subestación SE04GR El Águila 132/30 kV, compartida con las 3 plantas fotovoltaicas antes citadas, en la que se instalarán 4 transformadores de 45 MVA que elevarán la tensión a 132 kV, cada uno perteneciente a la evacuación de cada instalación. La evacuación de la energía producida por las cuatro instalaciones se realizará mediante una línea aérea de alta tensión de 132 kV que discurrirá por los términos municipales de Ayora y Zarra con una longitud de 9,51 km, que conectará con la subestación SE2Valle Solar ubicada en Zarra, que ya no es objeto de este expediente y cuya autorización es competencia de la Administración General del Estado, donde se elevará la tensión a 400 kV mediante un transformador de 200 MVA, equipo que sí es objeto de solicitud.  
  
La SE2Valle Solar es compartida con otras instalaciones fotovoltaicas y se conectará con la SE1Colectora Ayora (ubicada en Ayora) mediante una línea de 400 kV de unos 17 km que discurre por Zarra, Teresa de Cofrentes y Ayora. A su vez esta subestación colectora se conectará con la ST Ayora 400 kV de titularidad de Red Eléctrica de España, SAU (en adelante, también REE) mediante una línea de 400 kV. Sí forma parte de esta autorización la entrada de la línea de 132 kV y el transformador TP2 132/400 kV de 200 MVA en el interior de la subestación SE2Valle Solar, compartidos por las 4 instalaciones citadas.  
  
Es decir, la tramitación de la infraestructura de evacuación compartida entre las cuatro instalaciones fotovoltaicas, compuesta por la subestación SE04GR El Águila 132/30 kV con los cuatro (4) transformadores 30/132 kV de 45 MVA de cada instalación, la línea aérea de 132 kV, su entrada en la subestación SE2Valle Solar y el transformador TP2 132/400 kV de 200 MVA, se incluyen en el alcance de esta resolución.  
Dichas solicitudes han sido tramitadas por el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia (en adelante STIEMV) en el expediente ATREGI/2020/30/46.  
Las instalaciones FV Chambó, FV Mambar y FV Eiden se tramitan en los expedientes ATREGI/2020/26/46, ATREGI/2020/28/46 Y ATREGI/2020/31/46, respectivamente, no siendo objeto de esta resolución, salvo la parte de la infraestructura de evacuación compartida ya indicada.  
Consta el pago de la tasa por importe de 54.668,20 € en fecha 05.05.2020 correspondiente al presupuesto inicial de 47.214.770,38 € indicado en la solicitud, así como tasa adicional pagada el 24.02.2021 de 3.409,00 €.  
La solicitud fue subsanada inicialmente en fecha 31.07.2020 (núm. de registro GVRTE/2020/1175684), tras oportuno requerimiento efectuado por el Servicio Territorial.  
Consta Resolución, de fecha 21.12.2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acuerda admitir a trámite la solicitud de autorización administrativa previa para la instalación de producción de energía eléctrica de 43,4 MWp de potencia instalada, según definición vigente en ese momento, promovida por El Aguila Renovables, SLU, a ubicar en el municipio de Ayora en las parcelas con referencia 86560C12142690, 83916X65102613, 12953U66441867, 98850V57343169 y 77031X15632961, provincia de Valencia, a los efectos exclusivos del art. 1.1 del Real decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, en cuanto a la acreditación de hitos administrativos.  
Sin embargo, se ha detectado un error en las referencias catastrales de las parcelas indicadas en los formularios de la solicitud, así como en algunas partes de la memoria del proyecto, que fueron asimismo trasladadas en la Resolución de admisión a trámite de la misma, ya que se indica que la instalación se ubica en las parcelas con referencia 15848O74742043, 67199Q77686797, 16592F68452170, 63000M70810501 y 76714J79265898, cuando en los planos del proyecto presentado se ve claramente que la instalación (grupos generadores) se encuentra ubicada en las parcelas 92385G60249932, 75555N22152117, 85645V82270451 y 46044A04909003.  
La solicitud de autorización administrativa previa de la instalación y la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, junto los proyectos de ejecución, el estudio de impacto ambiental, así como la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, han sido objeto de información pública durante el plazo de treinta (30) días, a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como en los artículos 20 y 31 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, en los siguientes medios:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 17.05.2021, (DOGV núm. 9085).  
- El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 13.05.2021, (BOP núm. 90).  
- El diario Levante-El Mercantil Valenciano de fecha 4/6/2021, edición Comunitat Valenciana.  
El STIEMV remitió a los Ayuntamientos de Ayora y Zarra, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública mencionada, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto a los efectos de poder iniciar posteriormente el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquellos le remitiera diligencia acreditativa de la exposición una vez finalizado el plazo correspondiente, las cuales constan en el expediente.  
Asimismo, la documentación se puso a disposición del público en general en la sede electrónica de la Generalitat, en el sitio de internet https://cindi.gva.es/es/web/energia/valencia, en castellano y https://cindi.gva.es/va/web/energia/valencia, en valenciano.  
La documentación aportada, y que fue sometida a información pública, es la siguiente:  
- Proyecto de ejecución de Planta Solar Fotovoltaica El Águila de 43,4 MWp en el municipio de Ayora (Valencia). Visado núm. VA03742/20 de fecha 24.03.2020 del correspondiente colegio oficial.  
Anexo con visado VA08647/20 de fecha 30.07.2020 del correspondiente colegio oficial.  
Anexo firmado en fecha 22.02.2021.  
- Proyecto de Ejecución Subestación Transformadora en Ayora, SE4-GR El Águila 132/30 kV 4x45 MVA (infraestructura compartida con FV Mambar, FV Chambó y FV Eiden). Visado núm. VA03764/20 de fecha 24.03.2020 del correspondiente colegio oficial.  
Anexo con visado VA08732/20 de fecha 31.07.2020 del correspondiente colegio oficial.  
- Proyecto de Ejecución «Línea Aérea De Alta Tensión LAAT 1 EX5-JW El Águila - Valle Solar 132 kV DC-SX LA 380» (infraestructura compartida con FV Mambar, FV Chambó y FV Eiden). Visado núm. VA04257/20 de fecha 6/4/2020.  
Anexo con visado núm. VA08662/20 de fecha 30/7/20 del correspondiente colegio oficial.  
- Proyecto de Ejecución Entrada de Línea 132kV y Transformador TP2 400/132kV de 200 MVA en el interior de la subestación SE2-ValleSolar (infraestructura compartida con FV Mambar, FV Chambó y FV Eiden). Firmado en fecha 18.11.2020.  
- Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Solar FV El Águila de 43,4 MWp localizado en Ayora (Valencia), de fecha Marzo 2020, que incluye las infraestructuras de evacuación compartida, con los siguientes Anexos:  
Anexo núm. 1. Estudio de Integración Paisajística  
Anexo núm. 2. Estudio de Inundabilidad  
Anexo núm. 3. Arqueología  
Anexo nº4. Estudio de Avifauna  
Anexo nº5. Estudio de Sinergias  
Anexo nº6. Estudio de afección a la Red Natura 2000  
Anexo nº7. Documento de Síntesis  
- Relación de bienes y derechos afectados.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, el 15.04.2021 han sido presentadas alegaciones por parte de la Asociación Naturalista de Ayora y La Valle (ANAV) que en resumen son las siguientes:  
1. Falta de planificación en el desarrollo del sector de la producción de energía fotovoltaica, asimismo, que el Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energías Renovables que se está tramitando en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel no está aprobado todavía por lo que solicita se paralice la tramitación de la autorización hasta que no esté aprobado. Excesiva concentración de solicitudes de proyectos fotovoltaicos en la misma zona en la que ya existen varias instalaciones, entre ellas Central Nuclear de Cofrentes y parques eólicos, afecciones en el territorio, a los valores medioambientales, culturales, paisajísticos, no garantizan el carácter rural del entorno, etc.  
2. También alegan que las cuatro (4) instalaciones que comparten evacuación están en la misma zona, y por lo tanto deben tratarse y tramitarse como una unidad. Alega que no debe realizarse la evaluación ambiental de un proyecto de forma independiente del resto del territorio de la comarca, asimismo se indica la misma alegación respecto al Estudio de avifauna.  
3. Los cuatro (4) proyectos mencionados se encuentran dentro de lo que la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana identifica como Paisaje de Relevancia Regional 17 Secanos y Sierras del entorno de Carcelén y Alpera dentro del grupo de los Paisajes asociados al Corredor del Júcar (Grupo 6), refiriéndose al artículo 8.3.e del Decreto ley 14/2020 (evitar, con carácter general, la ocupación de suelo no urbanizable protegido o afectado por figuras de protección medioambiental, así como los espacios de elevado valor natural con independencia de su grado de protección legal) y los objetivos de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.  
4. Alega posibilidad de alternativas en otras ubicaciones en envolventes de edificaciones.  
5. Alega que el examen de alternativas en el Estudio de Impacto Ambiental adolece del estudio de alternativas.  
6. Presenta alegaciones medioambientales, principalmente por temas de avifauna, vías pecuarias, ocupación de terreno forestal, así como de monte de utilidad pública «Atalayas» por parte de la línea de evacuación.  
7. Pide que se aprovechen líneas existentes de evacuación de los parques eólicos.  
8. Poca generación de empleo en comparación con actividades agrícolas.  
Posteriormente, en fecha 7/7/2021 presenta alegaciones indicando que las cuatro (4) plantas son fruto de una tramitación fragmentada en proyectos de menos de 50 MW para su tramitación en sede autonómica, lo que conlleva también que la evaluación de impacto ambiental de los proyectos se haga también de forma fragmentada, cuando lo adecuado hubiera sido realizar una evaluación conjunta evaluando los impactos acumulativos y sinérgicos, así como que la competencia sería de la Administración General del Estado (AGE). Alega que al fragmentarse incluso puede conllevar la tramitación de evaluación ambiental simplificada. En el escrito indica erróneamente que las cuatro (4) plantas son promovidas por EIDEN RENOVABLES, SLU, cuando no es así. Solicita la suspensión de los procedimientos administrativos, así como la inhibición del órgano autonómico a favor de la AGE.  
Remitidos ambos escritos de alegaciones a la empresa promotora, esta respondió en los siguientes términos:  
1. La planificación eléctrica es competencia de la AGE. Respecto al Plan Especial, que abarca parte o totalmente los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, este ha ido recibiendo resoluciones favorables condicionadas de las que se ha hecho eco en la Versión Definitiva del Plan Especial que se encuentra en la última fase de tramitación, y que fue motivado por la idea de concentrar en un mismo punto del territorio actuaciones similares que pudieran beneficiarse de efectos sinérgicos positivos, como los de compartir infraestructuras de evacuación, ya que las ya existentes en la zona no presentan la capacidad de dar servicio a los proyectos que se emplazan en el ámbito del Plan Especial. Dentro del ámbito del Plan Especial no existen suelos degradados por explotaciones mineras o vertederos ni se emplean suelos no urbanizables protegidos. Los espacios con alto valor natural o cultural se han descartado.  
2. Las cuatro (4) instalaciones que compartirán la evacuación están separadas físicamente. Cabe recordar también que sus titulares son diferentes. De estas plantas se elaboró un documento, Estudio de Sinergias, con el fin de desarrollar las acciones conjuntas entre las diferentes instalaciones y señalar su asociación. Por tanto, el efecto de los parques solares ha sido evaluado en conjunto, y no puede considerarse que se ha fragmentado el proyecto a efectos de obtener una ventaja en el proceso de evaluación ambiental, cuyo procedimiento ha sido el de evaluación ordinaria y no simplificada. Dicho estudio recoge los proyectos de los que se tenía constancia a fecha de elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental de FV Cofrentes I se publicó el 14.12.2020, posteriormente a la presentación de las solicitudes de las instalaciones que comprende el Estudio de Sinergias, lo que impidió que reflejara esta instalación.  
3. Respecto a las alegaciones por temas paisajísticos, la promotora indica que, acorde a las instrucciones del PRR17:  
No se afecta a hitos paisajísticos como Pico de la Palomera, La Hunde ni Montemayor.  
No se afectan a piesdemonte ni laderas de La Palomera, Sierra del Mugrón o Montemayor.  
Se respeta la estructura parcelaria y la infraestructura verde de La Vega.  
Por otra parte, de las jornadas de participación pública realizadas en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, las dos Unidades de Paisaje que engloban este valle (La Vega Norte y La Vega Sur) obtuvieron una valoración media.  
Por último, recalca que la ocupación de estas áreas no implica su destrucción ya que, la tecnología empleada permite el desmantelamiento eficaz de las instalaciones y la restitución de los terrenos a su estado original. Por lo que no se puede hablar en términos de destrucción.  
4. La puntualización del alegante sobre la utilización de cubiertas preexistentes se hace inviable ya que la suma de las instalaciones potenciales que se podrían llevar a cabo con esta vía no produciría la potencia que ofrece el proyecto.  
5. Respecto al análisis de las alternativas, se responde que:  
«las alternativas de emplazamiento se desarrollan dentro de la zona 2 del Plan Especial dentro del cual se desarrollan los proyectos».  
«En el apartado de análisis de alternativas se explica que «[…]toda la superficie […] que sea ambientalmente apta, es decir que no tenga efectos significativos sobre el medio ambiente por no estar afectado por espacios naturales, riesgos, etc. Esta alternativa, sería el negativo de la Infraestructura Verde.» Por lo que se valora todo valor ambiental que presenta cartografía en el IDEV: reservas de fauna, espacios de la Red Natura 2000, Dominios Públicos Hidráulicos, Terreno Forestal…».  
6. Presenta respuesta a las alegaciones de tipo medioambiental y de avifauna. Hace mención también a los estudios anexos al Plan Especial, y en algunos casos remite a lo que dispongan los organismos competentes o lo estipulado por la normativa, en concreto, respecto a vías pecuarias. Respecto al terreno forestal indica que los grupos generadores no se hallan ubicados en este, solamente las líneas de evacuación y parte de la subestación, pero gran parte del tramo en zona forestal aprovecha un cortafuegos ya ejecutado y respecto a la subestación se han establecido medidas compensatorias. También justifica la no ocupación de monte público.  
1. Justifica la imposibilidad de aprovechar las líneas existentes, debido a la falta de capacidad y a que, en caso de haberla, requerirían nuevos tendidos eléctricos aéreos por la distancia a las plantas fotovoltaicas.  
2. Con respecto a la poca generación de empleo de estas instalaciones, se alega que las actividades agrícolas y ganaderas están experimentando una disminución de empleo debido a la situación político-económica y de la ausencia de relevo generacional.  
También han sido presentadas alegaciones por la mercantil Iberenova Promociones, SA (en adelante también IBERENOVA), en fecha 28.06.2021, como promotora de una planta de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica de 200 MW, denominada FV Cofrentes I (FV Cofrentes), cuyas solicitudes de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción, Declaración de Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental Ordinaria se sometieron a trámite de información pública en el BOE de fecha 14.12.2020, en las que indica que:  
El trazado de la línea de evacuación conjunta de los Proyectos FV El Águila, FV Mambar, FV Chambó y FV Eiden denominada LAAT 132kV SE4-GR El Águila a SE2-ValleSolar - sometidos a información pública con posterioridad al proyecto de Iberenova- no ha tenido en cuenta el paralelismo entre los apoyos 12 y 23 de la Línea Área de Alta Tensión (LAAT) de 132 kV desde la SET la Oliva 30/132 kV a la SET Cofrentes Renovables correspondiente al proyecto FV Cofrentes I, tal y como se representa gráficamente en el plano que se adjunta como anexo 1.  
No se ha tenido en cuenta las sinergias del proyecto de Cofrentes I en el Estudio de Impacto Ambiental.  
Remitida la alegación a la empresa promotora, esta solicita a la parte alegante:  
«que se proceda a utilizar la evacuación conjunta que se pudiera producir (sobre todo en los paralelismos de las líneas proyectadas) mediante el correspondiente acuerdo, comunicando que se han iniciado las conversaciones oportunas entre las Sociedades (Iberenova Promociones, Sa, Y El Aguila Renovables SL.U.) para perfeccionamiento de acuerdo para uso compartido de infraestructuras de evacuación.  
De no ser posible por parte del alegante la consolidación del acuerdo para el uso compartido de infraestructuras de evacuación con esta Sociedad, se comunica que se procederá a dar cumplimiento en lo establecido en la ITC-LAT-07 contenida en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Dicho cumplimiento será justificado tanto el paralelismo con la LAAT a 132 kV desde la SET la Oliva 30/132 kV a la SET Cofrentes Renovables como con el vallado de la instalación de FV Cofrentes I».  
Respecto a las alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental, el promotor indica que se estará a lo que determine el órgano ambiental.  
En fecha 14.02.2023, el promotor presenta «Acuerdo para la tramitación y cesión del derecho de uso de infraestructuras eléctricas» entre, por un lado, Iberenova Promociones, SA, en nombre de Iberdrola Renovables Energía, SAU, y PV I Ataulfo, SLU, promotores de las instalaciones en tramitación FV Cofrentes I y FV Ayora I y, por otro, los promotores de FV El Águila, FV Mambar, FV Chambó y FV Eiden, para el tramo comprendido entre los apoyos 11 a 33 del proyecto de línea de 132 kV objeto de esta resolución, trazado coincidente con el de los apoyos numerados 5 a 23 de la infraestructura tramitada por Iberenova ante la Administración General del Estado dentro del expediente PFot-235.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata del proyecto de la instalación solar fotovoltaica y la infraestructura de evacuación objeto de esta resolución, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
1) Ayuntamiento de Ayora:  
- Informe favorable de compatibilidad urbanística, de fecha 20.04.2021, en las parcelas correspondientes a los grupos generadores 48144C85071478, 99794U10976797 y 04982V17397843 (expediente 449/2021 (relacionado con el 951/20)).  
- Informe favorable, de fecha 03.11.2021 (Expediente núm.: 1038/2021), correspondiente a los proyectos presentados.  
2) Ayuntamiento de Zarra: informe técnico favorable, de fecha 17.02.2023 (Expte: 7//2023).   
3) Subdelegación del Gobierno en Valencia - Área Funcional de Industria: no consta contestación.  
4) Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): emite informe de fecha 12.03.2021 (Referencia 2021AZ0199). Asimismo, en el informe de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje sobre PATRICOVA, se indica que les consta informe conjunto de la CHJ sobre los Estudios de Inundabilidad de las plantas solares fotovoltaicas FV El Águila, FV Mambar, FV Chambó y FV Eiden, de fecha 15.09.2020. Para su instalación es preceptivo obtener previamente la autorización de la Confederación Hidrográfica, a tenor de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de aguas (Rdl 1/2001, de 20 de julio). Posteriormente en fecha 08.11.2021, emite informe (Referencia 2021AZ0199) en el que se reitera lo indicado anteriormente.  
5) Dirección General de Cultura y Patrimonio: informe favorable de fecha 21.12.2021 (Expte: 2021/0827-V (0202P.21/ 006P.21)) e informe favorable al proyecto de la línea de evacuación de 132 kV, de fecha 29.03.2022 (Expte: 2021-0949-V (0415p.21)). Indica que en el documento presentado se puede apreciar que la FV El Águila se ubicará sobre el mismo ámbito que fue objeto de los oportunos estudios patrimoniales e informado favorablemente con una serie de medidas preventivas por esa Unidad de Inspección del Patrimonio, en fecha 07.10.2019 (006p.19). Consta en el expediente el informe citado (firmado en fecha 19.11.2019), con referencia 2019/0160-V (0006P19), emitido para la instalación FV Valle Solar. Las medidas preventivas serán el seguimiento intensivo de todos los movimientos de tierra y cualquier hallazgo de interés relevante que se realizase durante la ejecución del proyecto deberá ser comunicado a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, o a los ayuntamientos implicados, según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano.  
6) Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental: informe de fecha 6/4/2022, respecto de la planta solar e infraestructura evacuación compartida (expte C-94/2022). Remitido el informe al promotor, este responde indicando que cumplirá una serie de condiciones recogidas en el informe.  
7) Sección Forestal del Servicio Territorial de Valencia: informe, de fecha 19.08.2021 (expte FTV-2/2021). Se informa desfavorablemente el proyecto de línea aérea de 132 kV en su paso por el término municipal de Zarra al cruzar el monte C.U.P V-31 Atalayas al discurrir por terrenos clasificados como terreno forestal estratégico, siendo favorable el resto de la instalación imponiendo ciertos condicionados.  
Sin embargo, el informe posterior del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, que consta en el expediente de evaluación ambiental del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, de fecha 27.07.2022 (859-2019-SOGF), concluye que evaluada la infraestructura de la línea eléctrica se considera aceptable, sin menoscabo de las posibles matizaciones para mitigar estos efectos que serán dictadas en el trámite de ocupación del monte de utilidad pública que deberá solicitar el promotor.  
8) Servicio Territorial de Medio Ambiente: informe favorable condicionado, de fecha 14.01.2022, sobre posibles afecciones a especies prioritarias y hábitats protegidos (Expte 10TV114/2021/3207/E). Indica que se deben redistribuir los paneles solares dentro de las parcelas según indicaciones del informe. También indica que debe estudiarse el cambio de trazado de la línea, así como la posibilidad de compartir evacuación con la planta fotovoltaica denominada «Cofrentes I».  
9) Dirección General de Política Territorial y Paisaje (Inundabilidad - PATRICOVA): informe favorable condicionado de riesgo de inundación de las plantas solares fotovoltaicas FV El Águila, FV Mambar, FV Chambó y FV Eiden en el municipio de Ayora (Valencia) de fecha 1/4/2021. (Referencia 20066\_46044R\_FTV; 20118\_46044\_R\_FTV; 20207\_46044\_R\_FTV; 20860\_46044\_R\_FTV. El promotor presenta este informe junto con declaración responsable de acuerdo con el apartado 4 del artículo 9, y apartado 2.c del artículo 11 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, en fecha 30.04.2021. Deberán disponer de un seguro específico frente a las inundaciones y un plan de emergencias, además, si se realiza un cierre perimetral de la instalación, este tendrá que ser permeable al agua.  
10) Dirección General de Política Territorial y Paisaje (Infraestructura Verde y Paisaje):  
- Informe favorable condicionado de fecha 30.03.2021 (Referencia OTP\_2020\_009).  
- En respuesta, el solicitante presenta adenda al Estudio de Integración Paisajística (de fecha 27.09.2021 pero firmada electrónicamente el 06.10.2021), en el que se incluye como Apéndice 1 el Plan de desmantelamiento de la instalación y restauración del terreno y entorno afectado del proyecto fv El Águila de 42,8 mwp en Ayora (Valencia).  
- Informe de fecha 05.11.2021 (Referencia SIVP: EP 3035-927 WBN/jms): «A la vista de todo lo anteriormente indicado, la emisión de informe favorable en materia de Infraestructura Verde y Paisaje que viabilice la actuación pretendida, requerirá la subsanación de los requerimientos expuestos en este informe. Además, será necesario que se haya emitido informe favorable al Estudio de Paisaje y la propuesta de IV del Plan Especial, a fin de comprobar el ajuste a la versión definitiva del mismo. Y en todo caso, el informe favorable que se emita quedará siempre condicionado a la aprobación definitiva del referido Plan Especial». En respuesta, el promotor presenta Informe de fecha 09.12.2021 (firmado electrónicamente 14.12.2021), y en el que se indica, entre otros, que se efectúa una redistribución de los módulos respecto a la distribución original, pero dentro de la zona ya prevista inicialmente. Se aporta presupuesto del Plan de desmantelamiento y restauración.  
- Informe favorable del SIVP de fecha 9/9/2022 (referencia EP-2020/198 RCH/jms) indicando:  
«En conclusión a todo lo expuesto, se informa favorablemente la planta solar fotovoltaica ‘PSF AGUILA'. Cabe realizar las siguientes advertencias: Será preceptivo la elaboración de un EIP que acompañe al proyecto de la instalación, cuyo contenido deberá ajustarse a lo señalado en el anexo II de la LOTUP. En este caso, tratándose de SNU común, una vez autorizado el proyecto por el órgano sustantivo, será el Ayuntamiento quien deberá validar el EIP, dentro del trámite de otorgamiento de la licencia de obra municipal. Así mismo, el ayuntamiento deberá comprobar que el proyecto cumple con los condicionantes que puedan establecerse en la Declaración de Impacto Ambiental, dentro del trámite de concesión de licencia de obra».  
11) Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana - Dirección General de Carreteras - Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: informe favorable de fecha 28.12.2021 (Referencia V4.20.0293) por afección a la carretera N-330.  
12) Área de Infraestructuras - Diputación de Valencia: informe favorable de fecha 31.03.2021 (Referencia DVAC21EI0061 (357/21/CAR)) por afección a las carreteras CV-441 Jarafuel - CV-440 en Zarra.  
13) Servicio de Planificación - Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible: primer informe desfavorable de fecha 13.05.2021 (Núm. INF: 59.390-6386) y con requerimiento de aportación de documentación adicional, por afección a las carreteras CV-440 CV-438. Tras documentación aportada por el promotor el 02.11.2021 (registro de entrada GVRTE/2021/2715767) se emite informe favorable condicionado de fecha 22.12.2021 (Núm. INF: 65.579-2629) indicando que debe subsanar cierta documentación. Tras presentación de la documentación requerida por el Servicio de Planificación, este emite informe favorable en fecha 17.02.2022 (Núm. INF: 51.512-4898).  
14) Servicio Territorial de Obras Públicas de Valencia - Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible: informe favorable condicionado de fecha 21.06.2021 (referencia PCAR/2021/46/78), por cruzamiento con la carretera CV-440.  
15) Servicio de Prevención de Incendios Forestales - Dirección General de Prevención de Incendios Forestales: emite informe en fecha 20.07.2021 (referencia RD.1459). Una vez trasladadas las observaciones del promotor al Servicio de Prevención de incendios Forestales, para que, en el plazo de diez días, mostrara su conformidad o reparos a dicha contestación, y transcurrido el plazo sin que emitieran nuevo escrito de reparos, se entiende la conformidad con la contestación efectuada por el promotor.  
16) Servicio Territorial de Agricultura. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana: en fecha 13.01.2023, la Dirección Territorial de Valencia emite informe, en relación con la Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, indicando que no es exigible el informe al amparo de dicha normativa (expte 46/006/22F-JV).  
17) Subdirección General de Emergencias. Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Presidencia de la Generalitat. No consta respuesta.  
18) Red Eléctrica de España, SAU: mediante escrito de fecha 8/4/2021 presta su conformidad a la instalación e indica que no existen afecciones a instalaciones de su propiedad.  
19) I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. No consta respuesta.  
20) Comunidad de Regantes de las Aguas de Fuente Redonda. No consta respuesta.  
21) Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). No consta respuesta.  
22) Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, solicitó al Ayuntamiento de Ayora, como autoridad urbanística municipal competente, que evacuara informe sobre la adaptación del proyecto de la subestación al planeamiento urbanístico que resultara de aplicación, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, este informe se debía emitirse en el plazo de un mes, pasado el cual se entendería evacuado en sentido favorable. El Ayuntamiento de Ayora ha emitido Informe favorable de compatibilidad urbanística, de fecha 20.04.2021, en la parcela correspondiente a la ubicación de la subestación (expediente 449/2021 (relacionado con el 951/20)).  
23) En fecha 19.12.2022 se publica en el DOGV la Resolución de 17/10/ 2022, del director general de Calidad y Educación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto planta solar fotovoltaica «El Águila» del término municipal de Ayora. Expediente: (2478803) 189/2021/AIA.  
Debido a los condicionantes indicados por los diferentes organismos, así como por la Declaración de Impacto Ambiental emitida, por parte de El Águila Renovables, SLU, se presenta «Proyecto Ejecución Adaptado al trámite de información y consultas a otras Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas en sus bienes y derechos, a los que el promotor ha manifestado su conformidad o reparos Planta solar fotovoltaica El Águila - 43,4 MWp» firmado el 15.11.2022, cuyas modificaciones consisten en: una redistribución de los seguidores a fin de liberar ciertos espacios según informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, ajustando el vallado debido a la no existencia de seguidores en el recinto A3, que desaparece, y se reduce el vallado del recinto A1; adaptación de la red de baja tensión a la nueva distribución y dos de los CT, el PS 1.10 y el PS 1.22 se modifica su ubicación; reducción de la separación entre ejes de seguidores a 9,2 m y ligera modificación en algunos viales.  
Se adjuntan al proyecto Informe Técnico de Verificación del proyecto adaptado a los Requerimientos y Condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental e Informe Técnico de Verificación del proyecto adaptado en el cumplimiento de las observaciones y/o condicionados técnicos a las separatas del proyecto realizados durante el trámite de información y consultas a otras Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas en sus bienes y derechos.  
La interesada presenta también «anexo al proyecto de ejecución línea aérea de alta tensión LAAT 8 LZ1-TA El Águila - Valle Solar 132 kV DC-SX LA 380» firmado el 15.11.2022. El objeto del mismo es complementar la información existente en el proyecto original con núm. de visado VA04257/20 de fecha 6/4/2020, y de esta manera aportar la información complementaria solicitada en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de fecha 17.10.2022 en relación con las Medidas de prevención de la colisión. Sin embargo, se limita a citar la normativa de aplicación (art 6 y 7 del RD 1432/2008, de 29 de agosto) sin precisar los datos especificados en el punto 8.2.e) del RD 1432/2008 respecto al proyecto concreto.  
Entre el 12.04.2023 y el 3/5/2023, previo requerimiento por parte del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, se presenta subsanación de los documentos presentados para la acreditación de la capacidad técnica, económica y legal, así como de la documentación técnica presentada, siendo esta última la siguiente:  
- «Anexo al proyecto de ejecución línea aérea de alta tensión LAAT 1 OM3-RO El Águila - Valle Solar 132 kV DC-SX LA 380» de fecha 27.04.2023, respecto a la protección de la avifauna,  
- «Anexo al proyecto ejecución adaptado planta solar fotovoltaica El Águila - 43,4 MWp Ayora (Valencia)» de fecha 19.04.2023,  
- Informe favorable condicionado del Ayuntamiento de Ayora, de fecha 25.04.2023, en el que se indica que «siempre que por parte del promotor, se obtenga las autorizaciones y licencias necesarias de construcción y uso de la planta solar pretendida, así como licencia de uso común especial de dominio público de los viales que se quieren ocupar mediante la instalación de líneas subterráneas y obtenga la autorización para la modificación del trazado del camino público denominado Camino Casa Rico, mediante Ayuntamiento de Ayora tramitación de expediente de Desafectación y Permuta de Camino Público, que permita la alteración jurídica del actual camino público, pasando de bien de dominio público a bien patrimonial. En caso de no obtenerse la autorización de la alteración jurídica del bien, deberá procederse a la reorganización de la disposición de los seguidores que forman la planta solar pretendida, de modo que estos no ocupen bienes de dominio público en ningún caso.», acompañado de declaración responsable en la que el promotor presenta su conformidad, de fecha 27.04.2023.  
Consta declaración responsable firmada por el técnico proyectista, de fecha 13.04.2023 respecto al proyecto de la FV El Águila, y de fecha 16.12.2022 para el resto de los proyectos que comprenden la evacuación compartida, de cumplimiento de la normativa que le es de aplicación, conforme el artículo 53.1 b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  
Consta garantía económica para la tramitación de la solicitud de acceso a la red de transporte, depositada en fecha 22.02.2018 en la Agencia Tributaria Valenciana con número de garantía 299281O067, para una instalación de producción denominada «El Aguila» de tecnología fotovoltaica a ubicar en el término municipal de Ayora y de 50 MW instalados, por importe de quinientos mil euros (500.000,00 €) correspondientes a una cuantía equivalente a 10 €/kW instalados (según normativa vigente en el momento de constitución de la garantía, tanto por la cuantía como por la definición de potencia instalada), en virtud del artículo 59 bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Por parte de esta Dirección General fue comunicada al operador del sistema, en fecha 10.05.2018, la adecuada presentación de la citada garantía por parte del promotor, teniendo prevista su conexión a la subestación de la red de transporte ST Ayora 400 kV.  
Según la documentación aportada por el promotor, la instalación dispone de permiso de acceso según comunicación de 18.12.2018 (Ref.: DDS.DAR.18\_3636), actualizada en fechas 25.04.2019 (Ref.: DDS.DAR.19\_2197), 11.09.2019 (Ref: DDS.DAR.19\_5447) y 17.12.2019 (Ref.: DDS.DAR.19\_6923), inicialmente en la posición existente para evacuación de generación renovable en Ayora 400 kV y posteriormente, por inviabilidad técnica de acometer una solución conjunta en la posición existente en dicha subestación, en una nueva posición de la red de transporte en Ayora 400 kV que, aun no planificada de forma expresa en la planificación vigente, puede ser considerada como instalación planificada según la disposición adicional cuarta del Real Decreto ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores (en adelante también RDL 15/2018), todo ello para una instalación de potencia de 32,31 MW / 40 MWp (Pnominal/Pinstalada), según los informes del operador del sistema y gestor de la red de transporte, en virtud de la normativa vigente en el momento de la concesión. Por tanto, la capacidad de acceso otorgada, que será la máxima que podrán verter a la red, es de 32,21 MW.  
Consta en el expediente permiso de conexión concedido por la empresa transportista en fecha 29.03.2020 (código de proceso RCR\_1150\_19. Referencia DDS.DAR.20\_0832) e Informe de Cumplimiento de Condiciones Técnicas para la Conexión (ICCTC) e Informe de Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión (IVCTC), relativos a la solicitud de conexión de las instalaciones PF Chambó, PF Eiden, PF El Águila, PF Mambar, PSF Valle Solar, PSF Ayora I, PSF Elawan Ayora I, II, III y IV, PSF Cerro Gordo 1, 2 y 3, y PSF Llano Palero 1 y 2 a la SE Ayora 400 kV. A la vista del contenido y pronunciamientos de ambos informes debe considerarse que las instalaciones no generarán incidencias negativas en el Sistema.  
Posteriormente consta actualización de los permisos de acceso y conexión de fecha 21.08.2020 (Referencia DDS.DAR.19\_3214) por variación de la potencia instalada (según definición vigente en aquel momento) sin variar la potencia nominal, quedando como 32,31 MWn / 43,4 MWp. Se entiende que la potencia nominal indicada es la capacidad de acceso concedida.  
Al ser superior la potencia instalada (suma de las potencias de los inversores que configuran la instalación: 36,75 MWn) a la capacidad de acceso otorgada (32,31 MW), según se indica en la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, la instalación deberá disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación que la integran, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.  
Respecto a las infraestructuras de evacuación compartidas, por un lado, se dispone de la infraestructura compartida por las instalaciones«FV Chambó, FV Eiden, FV El Águila, FV Mambar, todas ellas de competencia autonómica e incluidas en el objeto de la presente autorización, y que consisten en una subestación eléctrica colectora, situada en la parcela 5 del polígono 50 de Ayora, que elevará la tensión a 132 kV mediante cuatro transformadores de 45 MVA (uno para cada instalación fotovoltaica), de la que partirá una línea aérea de alta tensión de doble circuito (uno de reserva) de 132 kV hasta la subestación SE2-Valle Solar 30/132/400 kV, que no es objeto de la presente resolución, salvo la posición de entrada de la línea para transformador y el transformador 132/400 kV de 200 MVA compartido por las cuatro instalaciones. La longitud de la línea de 132 kV será de 9.510 metros, discurrirá por los términos municipales de Ayora y Zarra y contará con un total de 39 apoyos.  
La subestación SE2-Valle Solar 30/132/400 kV en el término municipal de Zarra, la línea aérea de 400 kV de simple circuito que conecta la subestación SE2-Valle Solar con la subestación SE1-Colectora Ayora y que discurre por los términos municipales de Ayora, Teresa de Cofrentes y Zarra, dicha subestación SE1-Colectora Ayora en el término municipal de Ayora, y la línea aérea de conexión de simple circuito de 400 kV conjunta que conectará con la red de transporte, en la subestación ST Ayora 400 kV, titularidad de Red Eléctrica de España, SAU, de 0,18 km también en Ayora, son de competencia estatal al comprender parte de la infraestructura de evacuación de instalaciones de producción de su competencia.  
Respecto a esta infraestructura de evacuación compartida de competencia estatal, consta Resolución de 11.04.2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a SPV Genia Davinci, SL, autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Valle Solar de 300 MW de potencia pico y 250 MW de potencia instalada, la subestación transformadora 400/132/30 kV de la planta (SE2-Valle Solar), una línea de evacuación de 400 kV (entre las dos subestaciones), una subestación colectora (SE1-Colectora Ayora) y una línea de conexión de 400 kV hasta la subestación de transporte, para evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de Jarafuel, Zarra, Teresa de Cofrentes y Ayora (Valencia), publicada en el BOE núm. 99, de 26.04.2022, en la que se autoriza la siguiente infraestructura de evacuación compartida, entre otras, con la instalación objeto de esta autorización: La infraestructura de evacuación de energía eléctrica comprende la subestación transformadora 400/132/30 kV de la planta, cuyo transformador 30/400 kV será para la evacuación de la planta, y asimismo habrá dos transformadores 132/400 kV para las instalaciones GR El Águila y fotovoltaica Ayora, una línea de evacuación de 400 kV, una subestación colectora de 400 kV y una línea de conexión de 400 kV conjunta que conectará el parque fotovoltaico con la red de transporte, en la subestación Ayora 400 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU.  
Consta, por un lado, acuerdo de fecha 01.12.2020 de las mercantiles promotoras de las plantas FV Chambó, FV Eiden, FV El Águila, FV Mambar, para el uso compartido de las infraestructuras comunes de evacuación de competencia autonómica, incluidas en esta resolución, y por otro, acuerdo de fecha 24.12.2021, de SPV Genia Davinci, SL, y el resto de promotores que disponen de permisos de acceso en la SE Ayora 400 kV para el uso de la subestación SE1-Colectora Ayora de 400 kV y la línea de conexión de 400 kV conjunta que conectará el parque fotovoltaico con la red de transporte.  
Respecto a las instalaciones de conexión con la red de transporte, mediante resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha 13.06.2022, se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa de construcción para la ampliación de la subestación de Ayora 400 kV, con una nueva posición y el equipamiento de dos posiciones, en el término municipal de Ayora, provincia de Valencia.  
Según establecía el artículo de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (en adelante LOTUP), de la Comunitat Valenciana, en su versión vigente hasta el 28.08.2020, se eximirán de la declaración de interés comunitario en suelo no urbanizable común, las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica, previo informe favorable en materia de paisaje y ordenación del territorio y de consideración como interés económico estratégico por las Consellerias competentes en medio ambiente, territorio y economía. Constan al respecto los informes siguientes en el expediente:  
- Informe favorable en materia de paisaje y ordenación del territorio, emitido en fecha 30.03.2021, por la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje, condicionado al cumplimiento de los aspectos señalados en el mismo.  
- Informe de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, de fecha 17.07.2020, favorable sobre la consideración de estratégica de la planta fotovoltaica PF El Águila, en el término municipal de Ayora. En fecha 11.04.2023 se recibe informe complementario por parte de la citada Dirección General en la que se ratifica en el informe anterior, en sus propios términos, a efectos del artículo 202.4 a) 4º de la LOTUP, esto es, se informa favorablemente la consideración estratégica del proyecto, con las especificidades señaladas en el anterior informe.  
- Informe favorable, de fecha 22.01.2021, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, en el que se indica que la planta fotovoltaica PF El Águila localizada en el término municipal de Ayora (Valencia), con una potencia instalada de 43,4 MW, y ubicada en suelo no urbanizable común, puede ser considerada de interés económico estratégico.  
- Informe favorable, de fecha 01.06.2022, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, a los efectos de considerar de «interés económico estratégico», por la Conselleria competente en Economía, el proyecto de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica promovido por El Aguila Renovables, SLU, en término municipal de Ayora (Valencia).  
En respuesta a estos informes, el promotor presenta escritos en fecha 7/7/2022 (registro de entrada GVRTE/2022/2177782), en el que, entre otras cuestiones, indica que existe una errata en la potencia unitaria de los módulos fotovoltaicos que se indica en el informe de la Conselleria competente en Economía, siendo estos 375 Wp, de cuyo producto resultan los 43,4 MWp de potencia pico tramitados desde un inicio, y no 450 kWp como se indica en el informe.  
Mediante resolución de 27.07.2022, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, se declara de prioridad energética el ámbito territorial de suelo no urbanizable común de la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora, publicada en el DOGV Núm. 9411 de fecha 24.08.2022 (https://dogv.gva.es/datos/2022/08/24/pdf/2022\_7718.pdf), conforme a lo dispuesto en el artículo 3.5 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto de Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, según redacción dada por el artículo 10 del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, previa propuesta de las de las Consellerias competentes en materia de energía y cambio climático. La declaración de interés prioritario implica la tramitación de urgencia de los proyectos de construcción de las instalaciones, la compatibilidad territorial y urbanística y la exención de la ocupación del territorio prevista en el artículo 7.7 del Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la LOTUP. Sin perjuicio de ello, las autorizaciones de los proyectos en el ámbito declarado de interés prioritario, requerirán los siguientes informes sectoriales: ambiental y agrológico, de ordenación del territorio y paisaje respecto a inundaciones, riesgos naturales o inducidos en el territorio, la afección a los conectores territoriales definidos en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, y sobre paisajes de relevancia regional o unidades de paisaje a las cuales se les haya reconocido previamente un valor alto o muy alto, tal y como establece el citado artículo 3.5 del Decreto ley 14/2020.  
Consta informe de compatibilidad urbanística municipal favorable emitido el 20.04.2021 por el Ayuntamiento de Ayora, en virtud del artículo 22 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. Según este, los grupos generadores de la instalación objeto de esta resolución se ubican en suelo no urbanizable común, en concreto en el polígono 50 parcela 5 y el polígono 49 parcelas 7 y 8 del término municipal de Ayora, el cual pertenece a la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora. (expediente 449/2021 (relacionado con el 951/20)). Este informe no incluye la compatibilidad del proyecto fotovoltaico respecto al camino público denominado «Camino Casa Rico», parcela 9003, del polígono 49.  
Consta informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, de fecha 09.09.2022 (EP2020/198 RCH/jms), sobre la posible afección a conectores territoriales, y afecciones que puedan existir sobre paisajes de relevancia nacional o unidades de paisaje con un valor alto o muy alto reconocido previamente, en el que se informa favorablemente a los efectos derivados de su localización en un ámbito declarado de prioridad energética.  
Por otro lado, en los municipios de Jarafuel, Zarra y Ayora se está tramitando un instrumento de planeamiento urbanístico, el Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía Solar Fotovoltaica en los Municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel, que tiene como objetivo la identificación de las zonas aptas para la implantación de infraestructuras de generación de energía solar fotovoltaica en suelo no urbanizable, actualmente en fase de tramitación, habiéndose emitido Declaración Ambiental y Territorial Estratégica del Plan Especial, en fecha 29.07.2022, así como Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Aprobación Definitiva, de fecha 15.03.2023, supeditando la eficacia de este acuerdo a que se incorporen a la documentación del Plan Especial las correcciones en materia de ocupación de suelo y de afectación a las zonas de protección de las carreteras, en los términos recogidos en su Fundamento de Derecho Sexto.  
Al tratarse de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, con su construcción y puesta en marcha se contribuirá al cumplimiento de los objetivos energéticos y medioambientales, regionales (Estrategia Valenciana de Energía y Clima 2030) y nacionales (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030), relativos al mayor aprovechamiento de los recursos energéticos locales, al aumento del nivel de autoabastecimiento y la eliminación de las emisiones atmosféricas procedentes de centrales de generación eléctrica convencional equivalentes a las interesadas en el presente procedimiento.  
Respecto a la declaración de utilidad pública, en concreto, se han presentado acuerdos con algunas de las personas propietarias de parcelas incluidas en la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto presentadas inicialmente, por lo que procede excluirlas de la citada declaración.  
El solicitante ha acreditado debidamente su capacidad legal, técnica y económica, así como las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y del equipo asociado, el adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente y las características del emplazamiento de la instalación.  
Consta en el expediente propuesta de resolución del Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia, órgano encargado de la instrucción del expediente. A la vista de la misma, la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo ha elevado propuesta en los términos que se recogen en la presente.  
  
Fundamentos de Derecho  
La instrucción y Resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto de este radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el Decreto 175/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, desarrollado en la Orden 10/2022, de 26 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a esta Dirección General la resolución del presente procedimiento.  
Según la disposición transitoria primera del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, los procedimientos regulados en este decreto ley en trámite a su entrada en vigor se regirán por la normativa anterior. Por tanto, al procedimiento objeto de la presente le es de aplicación el Decreto 88/2005, de 29 de abril en su redacción original.  
De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.  
Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, pudiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera consecutiva, coetánea o conjunta. De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Por incluir el presente procedimiento la autorización administrativa de una subestación de transformación eléctrica con alguna de las tensiones igual o superior a 132 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la citada Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, en el seno del procedimiento de autorización se solicitará informe a la administración urbanística competente sobre la adaptación del proyecto de la subestación al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, y conforme al punto 3 de dicho artículo 75, la emisión de este informe municipal supone que la construcción de la subestación no queda sometida a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas. El informe se emitirá en el plazo de un mes, pasado el cual se entenderá evacuado en sentido favorable.  
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria.  
Conforme el artículo 36 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución por la totalidad de la potencia de la instalación, sin perjuicio de que el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dispone que las autorizaciones administrativas de instalaciones de generación se podrán otorgar por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso.  
De acuerdo con la redacción vigente en el momento de presentación de la solicitud del artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada era la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuraran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente. Dicho artículo se modificó mediante el Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, quedando la definición de potencia instalada como la menor de entre la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente y la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de los inversores que configuran dicha instalación. Según la disposición transitoria quinta del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, esta nueva definición de potencia instalada tendrá efectos para aquellas instalaciones que, habiendo iniciado su tramitación, aún no hayan obtenido la autorización de explotación definitiva.  
La disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, establece que las instalaciones de generación de electricidad cuya potencia total instalada supere la capacidad de acceso otorgada en su permiso de acceso deberán disponer de un sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación e instalaciones de almacenamiento que la integren, que impida que la potencia activa que esta pueda inyectar a la red supere dicha capacidad de acceso.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
Las líneas aéreas se encuentran dentro de una zona definida como área prioritaria de reproducción, alimentación y dispersión de las aves, en virtud de la Resolución de 06.07.2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se amplían las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución (DOGV Núm. 9138 / 29.07.2021), por lo que se encuentra en zona de protección de avifauna según artículo 4.1.c del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, siéndole por tanto aplicables las prescripciones técnicas establecidas en este real decreto.  
De acuerdo con los artículos 200 y 202 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, vigente durante su tramitación, concordantes con los artículos 214 y 216 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje la instalación en cuestión requiere Declaración de Interés Comunitario.  
Según establecía el artículo 202.4 a) 4º de la Ley 5/2014, de 25 de julio, en su versión vigente hasta el 28.08.2020, se eximirán de la declaración de interés comunitario en suelo no urbanizable común, las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica, previo informe favorable en materia de paisaje y ordenación del territorio y de consideración como interés económico estratégico por las Consellerias competentes en medio ambiente, territorio y economía.   
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.5 del Decreto ley 14/2020, de 7 de agosto de Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, según redacción dada por el artículo 10 del Decreto ley 1/2022, de 22 de abril, previa propuesta de las Consellerias competentes en materia de energía o cambio climático, el conseller o consellera competente en materia de territorio y urbanismo podrá declarar un determinado ámbito territorial o un proyecto concreto, situado en suelo no urbanizable común, como prioritario energético. Cualquiera de estas declaraciones implicará la tramitación de urgencia de los proyectos de construcción de las instalaciones, la compatibilidad territorial y urbanística, y la exención de la ocupación del territorio prevista en el artículo 7.7 del texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Serán necesarios para su autorización los informes sectoriales ambientales y agrológicos, y el informe de ordenación del territorio y paisaje favorables respecto a inundaciones, sobre riesgos naturales o inducidos en el territorio, sobre la afección a los conectores territoriales definidos en la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, y sobre paisajes de relevancia nacional o unidades de paisaje a las cuales se les haya reconocido previamente un valor alto o muy alto. Las declaraciones de ámbito territorial o proyecto prioritario energético comportan la obligación de compensación a los municipios en los términos establecidos en el artículo 38 del DL 14/2020, mediante un canon por uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable con destino municipal.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de generación de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de parte de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En virtud de los dispuesto en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en lo que resulte de aplicación del artículo 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo comprenderá, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan, así como la servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable. Comprenderá igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones.  
Que en relación con la utilidad pública resulta aplicable el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y de las secciones 2ª y 3ª del Capítulo V del Título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, estas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  
La eficacia de los actos administrativos quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior, según lo estipulado en el artículo 39 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, y en concreto acorde a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, al Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y el Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, de 29 de abril en la redacción vigente en el momento de la solicitud.  
Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas, resuelve:  
  
Primero  
Corrección de errores en la resolución, de 21.12.2020, de este centro directivo, de admisión a trámite de la solicitud de autorización administrativa.  
Advertidos errores materiales en las referencias catastrales de las parcelas del municipio de Ayora (Valencia) donde se proyecta la central eléctrica relacionadas en la parte expositiva (bloque de Antecedentes) de la resolución, de 21.12.2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acuerda admitir a trámite la solicitud de autorización administrativa previa para la instalación de producción de energía eléctrica de 43,4 MWp de potencia instalada promovida por El Aguila Renovables, SLU, donde dice:  
Emplazamiento/Ubicación: 96420K26440745, 73895U42156743, 79801N12797328, 37088J08724035 y 66815Z15374416  
d  
ebe decir:  
Emplazamiento/Ubicación (grupos generadores): 62966N04954082, 59609I12245140, 13798Z86710784 y 46044A04909003.  
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
Esta corrección de errores deberá anexarse a la citada resolución, 21.12.2020.  
  
Segundo  
Autorizaciones administrativas previa del proyecto de central fotovoltaica FV El Águila, incluida la parte de su infraestructura de evacuación exclusiva de esta, así como la parte de la infraestructura que es común y compartida con los proyectos de otras tres centrales fotovoltaicas FV Chambó, FV Mambar y FV Eiden que llega hasta la subestación denominada SE2-Valle Solar 132/400 kV, con el fin de poder inyectar la producción eléctrica de todas ellas a la misma posición de 400 kV de la subestación de transporte, ST Ayora 400, titularidad de Red Eléctrica de España, SAU.  
Otorgar autorización administrativa previa a:  
  
1. La mercantil El Águila Renovables, SLU (R15592010) para la instalación de una central fotovoltaica, y de parte de su infraestructura de evacuación exclusiva o no compartida con otras centrales eléctricas, que a continuación se detalla:  
  
Datos Generales de la central eléctrica autorizada y su acceso a la red  
  
FV El Águila  
El Águila Renovables, SLU.  
Fotovoltaica  
Ayora (Valencia)  
Ayora, Zarra y Teresa de Cofrentes (Valencia)  
36,750  
43,407  
36,750  
32,310  
Sí, por ser inferior la capacidad de acceso concedida a la potencia instalada  
Transporte  
ST Ayora 400 kV, titularidad de Red Eléctrica de España, SAU.  
  
  
  
En el anexo I se encuentra plano en el que se refleja la zona delimitada por el vallado de la instalación, la disposición de los módulos de los grupos conversores de energía solar a eléctrica de la central FV El Águila y su infraestructura de evacuación hasta la subestación «SE04-GR El Águila», así como las coordenadas geográficas que definen el vallado.  
1. Las mercantiles  
«El Águila Renovables, SLU» (Y87398750),  
«Chambo Renovables, SLU» (X90612208),  
«Mambar Renovables, SLU» (W26043841) y  
«Eiden Renovables SLU» (Q65401449),  
en calidad de cotitulares, excepto para las partes de uso exclusivo de cada una de ellas, para la instalación de la parte de la infraestructura eléctrica de evacuación común y compartida de las centrales fotovoltaicas denominadas  
«FV El Águila»,  
FV Chambó,  
FV Mambar y  
FV Eiden  
que comprende:  
la subestación «SE04-GR El Águila» 30/132 kV,  
la línea aérea de 132 kV, con origen en la subestación anterior y final la subestación 132/400 kV «SE2Valle Solar» que discurre por Ayora y Zarra (Valencia), y  
la posición de 400 kV y transformador de potencia 132/400 kV, y 200 MVA, en dicha subestación «SE2VALLE SOLAR»,  
con el siguiente detalle de cada una de estas:  
Subestación «SE04-GR El Águila»  
  
  
La autorización referida a los elementos para uso exclusivo de cada una las instalaciones fotovoltaicas FV Chambó, FV Mambar y FV Eiden, y que han sido tramitados en el procedimiento al que se refiere el presente acto administrativo, se otorgan condicionados a que la obtención de las correspondientes autorizaciones de las referidas instalaciones, demorándose la eficacia de la presente para estos elementos a la consecución de dichas autorizaciones.  
  
Línea aérea 132 kV entre las subestaciones SE04-GR El Águila y SE2-Valle Solar  
  
En el anexo II se incluye plano en planta del trazado de esta línea incluyendo el vallado y líneas de evacuación de la FV El Águila, así como las coordenadas UTM de los 39 apoyos autorizados (incluyendo los pórticos de origen y fin).  
  
Subestación SE2-Valle Solar  
De esta subestación solo se autorizan los equipos a instalar dentro de esta subestación cuya autorización corresponde a la Administración General del Estado, de modo que la eficacia de la presente está condicionada a la obtención de la autorización de la subestación.  
El resto de la infraestructura de evacuación compartida se encuentra autorizada mediante resolución de 11.04.2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a SPV Genia Davinci, SL, autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Valle Solar de 300 MW de potencia pico y 250 MW de potencia instalada, la subestación transformadora 400/132/30 kV de la planta SE2-Valle Solar, una línea de evacuación de 400 kV (entre las dos subestaciones), una subestación colectora SE1-Colectora Ayora y una línea de conexión de 400 kV hasta la subestación de transporte, para evacuación de energía eléctrica, en los términos municipales de Jarafuel, Zarra, Teresa de Cofrentes y Ayora (Valencia), publicada en el BOE núm. 99, de 26.04.2022.  
Presupuesto  
Presupuesto global de las instalaciones autorizadas: 75.545.271,21 €.  
Presupuesto plan desmantelamiento: 1.191.300,15 €.  
Las referidas autorizaciones se otorgan condicionadas al cumplimiento de las determinaciones reflejadas en los condicionados impuestos por las diferentes Administraciones y Organismos, y que han sido aceptadas por los titulares de la presente autorización.  
El 17.10.2022 se emite Declaración de Impacto Ambiental por la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Energética, en la que se estima aceptable a los solos efectos ambientales el proyecto de planta solar y las instalaciones eléctricas de evacuación de la energía (subestación y línea) siempre que se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el estudio ambiental y resto de documentación técnica y de conformidad con las siguientes condiciones:  
La ocupación del monte de utilidad pública Monte Atalaya por parte de la infraestructura de evacuación, en el término municipal de Zarra, requerirá la preceptiva autorización regulada por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana y el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, así como por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.  
Resultan de aplicación al tramo aéreo de la línea de evacuación las prescripciones de Rd 1432/2008, de 29 de agosto, para prevenir el riesgo de colisión y electrocución de la avifauna.  
Previo al comienzo de las obras se deberá comprobar la inexistencia de nidos o camadas de especies protegidas mediante prospecciones llevadas a cabo por técnicos especializados. En caso de detectar la existencia de nidos o camadas, se pararán las actividades y se informará al agente medioambiental de la zona para que disponga las actuaciones necesarias para su mejor conservación.  
Durante las fases de construcción y funcionamiento, y al realizar las tareas de mantenimiento, se deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, para prevenir incendios forestales durante la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  
Se ejecutarán las medidas de integración paisajísticas desarrolladas en el estudio de integración, incluyendo las propuestas de reubicación de los seguidores solares.  
Si durante la ejecución de las obras se encontraran restos paleontológicos, arqueológicos o etnográficos, el promotor tendrá que poner el hecho en conocimiento de la Conselleria de Cultura de manera inmediata, adoptando las medidas pertinentes para su protección y conservación, en conformidad con aquello previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano.  
En los puntos en los que la línea de evacuación cruza en aéreo las vías pecuarias Vereda de las Pasaderas y Vereda del Saltador se situarán los apoyos respetando el ancho legal de ambas vías.  
Se dispondrá de zonas impermeabilizadas y de un sistema de recogida de posibles fugas de aceites y combustibles, procedentes de la maquinaria y de las estructuras que se generen durante la ejecución de la obra. Los residuos que se generen en cualquiera de las fases del proyecto deberán ser gestionados conforme a su naturaleza y peligrosidad por empresas autorizadas. Se establecerán zonas de acopio temporal para los materiales provenientes de los movimientos de tierra y desbroce, excluyendo para ello las zonas con riesgo de inundación y evitando el aumento de las pendientes del terreno.  
Durante la fase de explotación se deberá llevar un control adecuado del consumo de agua empleada para la limpieza de los módulos. Este uso quedará condicionado a que se disponga de suministro por una empresa autorizada o concesión del organismo de cuenca. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá incluir el registro de estos consumos, indicando la frecuencia de limpieza y la procedencia de este recurso.  
  
No podrán utilizarse herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas u otros productosquímicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna. Tampoco se utilizará en el proceso de limpieza de los módulos fotovoltaicos ningún tipo de jabón, disolvente o sustancia que pueda contaminar el suelo o el acuífero.  
Se llevará a cabo un plan de seguimiento especifico de la avifauna durante la vida útil de la instalación. En concreto se analizará el uso del espacio por las grandes águilas presentes en la zona (águila perdicera y águila real) y por las aves esteparias protegidas presentes en la zona.  
Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia. La documentación estará a disposición de las autoridades competentes.  
Finalizada la vida útil de la instalación fotovoltaica, la emisión de la autorización administrativa de cierre definitivo de la central obligará al promotor al desmantelamiento de esta.  
Respecto al cumplimiento en el tramo aéreo de la línea de evacuación de las prescripciones del Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, para prevenir el riesgo de colisión y electrocución de la avifauna, al estar catalogada la línea de 132 kV como de primera categoría, no le son de aplicación las prescripciones del artículo 6, sin embargo, respecto a las prescripciones del artículo 7, se colocarán salvapájaros o señalizadores visuales en los cables de tierra, ya que estos son de un diámetro inferior a 20 mm. En Anexo al proyecto de la línea, de fecha 27.04.2023, se indican las características de los dispositivos salvapájaros a instalar y la ubicación de los mismos, que se instalarán cada 10 m en el cable de protección, así como las medidas anticolisión y las medidas antinidificación en las líneas.  
Asimismo, se ejecutarán las medidas de protección que eviten la electrocución de la avifauna en la fase de funcionamiento de la subestación propuestas por el promotor y que consisten en: instalación de dispositivos antiposada y/o aisladores en soporte de barras, bornes de seccionadores y/o bases portafusibles (así como aisladores) a base de protectores a base de silicona, así como se instalarán salvapájaros en los vanos flojos o tense reducido que conectan la línea y el pórtico de entrada de la línea (en respuesta a la medida 11 del informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valencia).  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario, y en particular los establecidos en los artículos 6 y 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. En todo caso, el titular deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte del titular, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.  
Las instalaciones de producción de energía eléctrica autorizadas deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.  
  
Tercero  
Autorizaciones administrativas de construcción de las instalaciones autorizadas en el punto Segundo,  
Otorgar las autorizaciones administrativas de construcción para las instalaciones descritas en el punto Segundo de esta resolución, en base a los proyectos de ejecución, y anexos a estos que se relacionan  
a continuación, y constan en el expediente instruido, así como en base a las declaraciones responsables suscritas en fecha 22.11.2022, conforme a lo indicado en la Resolución de 22.10.2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389 de fecha 03.11.2010, para los proyectos arriba relacionados, firmadas por la persona proyectista:  
Proyectos de ejecución y anexos:  
- Proyecto de ejecución de Planta Solar Fotovoltaica El Águila» de 43,4 MWp en el municipio de Ayora (Valencia). Visado núm. VA03742/20 de fecha 24.03.2020 del correspondiente colegio oficial.  
Anexo con visado VA08647/20 de fecha 30.07.2020 del correspondiente colegio oficial.  
Anexo firmado en fecha 22.02.2021.  
Planta solar fotovoltaica El Águila - 43,4 MWp (proyecto de ejecución adaptado al resultado del trámite de información pública y consultas a otras Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas en sus bienes y derechos, a los que el solicitante ha manifestado su conformidad o reparos). Firmado el 15.11.2022.  
Anexo al proyecto ejecución adaptado, de fecha 19.04.2023.  
Nuevo anexo al proyecto de ejecución adaptado, de fecha 2/5/2023.  
Proyecto de Ejecución Subestación Transformadora en Ayora, SE4-GR El Águila 132/30 kV 4x45 MVA. Visado núm. VA03764/20 de fecha 24.03.2020.  
Anexo con visado VA08732/20 de fecha 31.07.2020 del correspondiente colegio oficial.  
Proyecto de Ejecución Línea Aérea de Alta Tensión LAAT 2 HA2-KU El Águila - Valle Solar 132 kV DC-SX LA 380, con visado núm. VA04257/20 de fecha 6/4/2020, con los anexos:   
Anexo con visado núm. VA08662/20 de fecha 30.07.2020.  
Anexo firmado en fecha 27.04.2023 sobre cumplimiento prescripciones avifauna.  
Proyecto de Ejecución Entrada de Línea 132kV y Transformador TP2 400/132kV de 200 MVA en el interior de la subestación SE2-ValleSolar (infraestructura compartida con FV Mambar, FV Chambó y FV Eiden). Firmado en fecha 18.11.2020.  
Habilitando a los titulares de la presente a la construcción de estas instalaciones, siempre y cuando cumplan los requisitos técnicos exigibles, y de acuerdo con las siguientes condiciones:  
Las instalaciones deberán ejecutarse según se establece en la presente resolución y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por las presentes instalaciones y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones en la instalación autorizada respecto de la documentación presentada, el titular de la presente resolución deberá solicitar, previamente a su ejecución, la correspondiente autorización, salvo que se trate de modificaciones no sustanciales, en cuyo caso al solicitar la correspondiente autorización de explotación se acompañara la documentación técnica preceptiva que acredite que las modificaciones no son sustanciales y que cumplen con los requisitos de seguridad exigibles y el condicionado impuesto en los informes emitidos en el seno de procedimiento del presente acto administrativo.  
En el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución se presentarán los proyectos de ejecución refundidos de la planta fotovoltaica y de la evacuación compartida, incorporando en el presupuesto todas partidas necesarias, como aquellas correspondientes al cumplimiento de protección de la avifauna, medidas de integración paisajística, etc. En caso de ser superior el presupuesto al correspondiente a las tasas ya abonadas, se deberá abonar la tasa complementaria correspondiente. A los proyectos se acompañará la declaración responsable establecida en el artículo 53.1 b) de la Ley del Sector Eléctrico, así como, en caso de que no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22.10.2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389 de fecha 03.11.2010.  
La eficacia de la autorización administrativa de construcción queda condicionada a la presentación de los proyectos indicados en el párrafo anterior, y el promotor no podrá iniciar la construcción de las instalaciones hasta haber presentado los mismos.  
Las instalaciones a ejecutar cumplirán, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Asimismo, el Real decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, debido a que se localiza en zona de protección de la avifauna.  
Puesto que en la central fotovoltaica FV El Águila la potencia total a instalar (36,75 MWn) es superior a la capacidad de acceso a la red concedida (32,31 MW) deberá instalarse el sistema de control, coordinado para todos los módulos de generación autorizados por la presente que la integran, que impida que la potencia activa que la instalación pueda inyectar a la red supere la citada capacidad de acceso), en cumplimiento de lo indicado en la disposición adicional primera del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.  
Con la solicitud de autorización de explotación provisional será requisito imprescindible para otorgar esta que la titular de la instalación presente, junto con el resto de documentación preceptiva, un certificado acreditativo de la instalación del referido sistema de control, acompañado de la documentación justificativa del fabricante de las características del citado sistema y del cumplimiento por este de la funcionalidad limitadora de que en ningún régimen de funcionamiento de la central se inyectará una potencia activa a la red eléctrica superior a la capacidad de acceso otorgada.  
La central eléctrica objeto de esta resolución, de acuerdo a la potencia instalada de esta, deberá cumplir las prescripciones técnicas y equipamiento que al respecto establece el artículo 7 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, y demás normativa de desarrollo, sobre requisitos de respuesta frente a huecos de tensión, adscripción a un centro de control de generación, telemedida en tiempo real y resto de obligaciones establecidas por la regulación del sector eléctrico para el tipo de instalaciones en que se encuadran las presentes.  
Acorde al artículo 131.10 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, el período de ejecución de las instalaciones no será superior a veinticuatro (24) meses, el cual se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
Las prórrogas de fechas o ampliaciones de plazos se otorgarán cuando estén debidamente motivados tanto los retrasos incurridos, siempre que no sean imputables al titular de la autorización, como las nuevas fechas o plazos que se soliciten, y no se perjudique a terceros.  
En ningún caso podrán otorgarse prórrogas o ampliaciones de plazo que vayan más allá de las fechas de caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red, de las declaraciones o informes de impacto ambiental para el inicio de las obras o impuestas por actos de selección en los distintos procedimientos en concurrencia competitiva establecidos en la regulación del sector eléctrico. Tampoco cabrá otorgarlas cuando el peticionario pretenda demorar la presentación del proyecto técnico o la ejecución y puesta en marcha de este por no haber dispuesto o mantenido la capacidad económico-financiera exigida para su realización, o porque la entrada en funcionamiento de la instalación se considere no debe aplazarse por afectar a la garantía de suministro, a las necesidades de los consumidores o al correcto funcionamiento del sistema eléctrico.  
La caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red supondrá la caducidad de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación del sector eléctrico que hubieran sido otorgadas, y la necesidad de obtener otras nuevas para las mismas instalaciones, sin perjuicio de que puedan convalidarse ciertos trámites, las cuales solo podrán volver a ser otorgadas tras la obtención de los nuevos permisos de acceso y conexión por parte de los gestores y titulares, respectivamente, de las redes.  
Las autorizaciones administrativas caducarán cuando lo hagan las habilitaciones de cualquier tipo o denominación vinculadas a la ocupación del suelo o edificaciones.  
En todo caso, se deberá cumplir con el plazo establecido para la acreditación de la obtención de la autorización de explotación definitiva establecido en el artículo 1 del Real decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.  
En virtud del artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. Igualmente, se dará cuenta a esta dirección general y al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia. Esta comunicación se realizará por escrito.  
El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por el registro electrónico y con la adecuada diligencia, las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas de Valencia.  
El titular de la presente Resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o al servicio territorial podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta Resolución.  
Finalizadas las obras de construcción de las instalaciones, la persona titular de la presente resolución, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles solicitará la autorización de explotación provisional para pruebas conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en los términos establecidos en el artículo 12 del Decreto 88/2005, según el tipo de instalación de que se trate.  
A dicha solicitud se acompañarán los certificados de dirección y final de obra, suscritos por persona facultativa competente, acreditando que son conformes a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa previa y autorización de construcción. Cuando los mencionados certificados de dirección y final de obra no vengan visados por el correspondiente colegio profesional, se acompañarán de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22.10.2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389 de fecha 03.11.2010.  
Igualmente se acompañará la documentación requerida conforme a la ITC-LAT 04 del Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, la ITC RAT-22 del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Asimismo, se presentará la cartografía de la instalación efectivamente ejecutada, georreferenciada al sistema oficial vigente y en un sistema de datos abiertos compatible con la cartografía del Institut Cartogràfic Valencià y según el formato establecido por el órgano sustantivo.  
Se justificará documentalmente que el proyecto ejecutado se ajusta a los condicionados impuestos en esta resolución y los indicados en la Declaración de Impacto Ambiental. Antes de emitir el informe previo a la autorización de explotación, el Servicio Territorial solicitará de las Administraciones y organismos que han emitidos aquellos su conformidad de la obra ejecutada respecto a los mismos.  
La autorización de explotación provisional no podrá concederse si la totalidad de las instalaciones de evacuación, incluidas las compartidas, así como las instalaciones de conexión a la red de transporte, no se encontraran finalizadas y con autorización de explotación, de modo que la entrada en servicio de la central eléctrica pueda ser efectiva.  
Los titulares de la presente autorización podrán solicitar la autorización de explotación por fases. Para ello, en la solicitud se justificará este hecho, delimitando los elementos del proyecto original de los cuales se solicita la puesta en servicio y se acompañará el certificado de obra parcial correspondiente a esta fase, junto con la documentación técnica correspondiente a la misma, siendo igualmente de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.  
Una vez obtenida la autorización de explotación provisional, el titular solicitará la inscripción previa en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, acompañando la documentación pertinente según los artículos 37 y 39 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio. Se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 41 en cuanto a la caducidad y cancelación de dicha inscripción.  
Conforme a lo indicado en artículo 39.6 del citado Real decreto 413/2014, la inscripción de la instalación en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica con carácter previo permitirá el funcionamiento en pruebas de la misma.  
Finalizadas las pruebas de las instalaciones con resultado favorable, el titular, en el plazo máximo de diez días hábiles solicitará la autorización de explotación definitiva conforme al Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y según en el Decreto 88/2005, de 29 de abril. Se adjuntarán los certificados pertinentes según lo ya indicado en los puntos anteriores.  
Una vez obtenida la autorización de explotación definitiva, el titular solicitará la inscripción definitiva en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, acompañando la documentación pertinente según el artículo 40 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio.  
Los titulares de las autorizaciones administrativas de construcción tendrán la obligación de proceder al desmantelamiento de la instalación y a la restitución de los terrenos y el entorno afectado tras el cierre definitivo. Deberá obtener autorización de cierre definitivo de la instalación, conforme a lo indicado en el artículo 53.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como para el cierre temporal.  
La transmisión de la titularidad solo podrá llevarse a cabo una vez se haya finalizado su construcción y haya obtenido la autorización de explotación definitiva. No se admitirán a trámite las solicitudes que pretendan el cambio de titularidad o transmisión de cualquiera de las autorizaciones administrativas (previa o de construcción), sin que la instalación a la que se refieran dichas autorizaciones esté en funcionamiento de forma reglamentaria.  
Se informa que la transmisión o cambio de titularidad de la instalación autorizada por la presente resolución requiere autorización administrativa previa conforme a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Según lo establecido en el artículo 26 del Real decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los permisos de acceso y de conexión de instalaciones construidas y en servicio, caducarán cuando, por causas imputables a la titular de la instalación distintas del cierre temporal, cese el vertido de energía a la red por un periodo superior a tres años.  
  
Cuarto  
Declaración de utilidad pública, en concreto, de la línea aérea de 132 kV, que discurrirá entre las subestaciones SE4-GR El Águila 132/30 kV y SE2-Valle Solar 400/132 kV, como infraestructura de evacuación compartida de las centrales fotovoltaicas FV El Águila, FV Chambó, FV Mambar y FV Eiden.  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea aérea de evacuación, de 132 kV, autorizada en los puntos Segundo y Tercero de la presente resolución, que parte de la subestación SE4-GR El Águila 132/30 kV hasta la subestación SE2-Valle Solar 400/132 kV.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de urgente ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo la titular la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación que figura en el anexo, con el alcance y los efectos previstos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de estos y zonas de servidumbre pública.  
Se incluye en el anexo III a la resolución la relación de bienes y derechos afectados.  
  
Quinto  
Publicaciones, notificaciones y comunicaciones a realizar de la presente Resolución.  
Ordenar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell y con en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de notificación de la presente Resolución a las personas titulares desconocidas o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
- la notificación o comunicación, según corresponda, de la presente Resolución a los titulares y a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicios públicos o servicios de interés general que han intervenido, o debido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, a las personas titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente.  
- la publicación de la presente resolución en la sede electrónica de este Departamento en el Área denominada de Energía y Minas, de conformidad con el artículo 48.4 de Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.  
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 53.6 de Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte del solicitante para la ejecución y puesta en marcha de la instalación de la que se refiere la presente resolución, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. En todo caso, esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a salvo los derechos particulares.  
Será causa de revocación de esta resolución, previo trámite del oportuno procedimiento, el incumplimiento o inobservancia de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada o el incumplimiento o no mantenimiento de los presupuestos o requisitos esenciales o indispensables, legales o reglamentarios, que han sido tenidos en cuenta para su otorgamiento, así como cualquier otra causa que debida y motivadamente lo justifique. En particular, la caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ineficacia de las autorizaciones que se otorgan en esta resolución.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.  
  
València, 10 de mayo de 2023.- La directora general de Industria, energía y Minas: Silvia Cerdà Alfonso.