Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 2941, del 28-02-1997 (1997/872100)

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 1996, de la directora general de Calidad Ambiental, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se hace pública la siguiente declaración de impacto ambiental.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   2941

Fecha DOGV
:   28-02-1997

Sección del DOGV
:   OTRAS DISPOSICIONES

Número del documento
:   1997/872100


Fecha del documento
:   03-07-1996

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 1996, de la directora general de Calidad Ambiental, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se hace pública la siguiente declaración de impacto ambiental.   
Visto el expediente 019/96-AIA sobre el Proyecto de Central de Cogeneración con Turbogenerador a Gas Natural de 4,8 MW de Potencia, de la empresa UTE Alabe-Real Cerámica, situada en el polígono industrial Els Plans, sector 2, calle 1, número 1, del término municipal de Chilches (Plana Baixa).  
Resultando que, el 18 de enero de 1996, se recibe, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, el proyecto técnico y el estudio de Impacto Ambiental.  
Resultando que, la instalación de esta cogeneración tiene como finalidad la generación de energía eléctrica y térmica en forma de gases calientes que se utilizarán, en el proceso de atomización, para el secado de arcillas (barbotina) empleadas en la fabricación de gres y azulejos.  
Resultando que, el 31 de enero de 1996, se solicita al promotor que en el estudio de impacto ambiental se han de subsanar los siguientes aspectos:  
- Altura y cálculo justificativo de chimeneas de salida de los gases tras el secado de la arcilla en el atomizador, es decir, en funcionamiento normal de la instalación.  
- Remisión de los informes anuales, realizados por una empresa colaboradora de la administración (ECA), sobre las emisiones producidas en la central de cogeneración de Vila-Real (promotor Alabe-A La Plana), objeto del expediente 210/AIA-94, tal y como se indicó en el 5.º condicionante de la Declaración de Impacto Ambiental, notificada en fecha 21 de octubre de 1994.  
Los resultados de dichos informes se referirán igualmente a la situación de funcionamiento normal de la planta existente, esto es, tras el secado de la barbotina.  
Resultando que, el 29 de febrero y el 4 de marzo de 1996, se recibe del promotor contestación a la ampliación del estudio de impacto ambiental. El contenido de ambos escritos da a conocer:  
- Sobre la altura y cálculo justificativo de chimeneas de salida de los gases tras el secado de la arcilla en el atomizador, indican que «el atomizador no forma parte de este proyecto y es un elemento que ya estaba instalado con anterioridad y es propiedad de Real Cerámica.  
En la actualidad el atomizador se alimenta de los gases calientes que provienen de la combustión de gas natural en un quemador. Cuando en un futuro se alimente con los gases procedentes de la turbina de gas, las emisiones gaseosas serán las mismas, o incluso menores, ya que, teniendo igual demanda térmica y siendo el combustible el mismo la combustión se realizará con gran exceso de aire.  
La chimenea del atomizador tiene una altura de 32,86 metros, muy superior a la obtenida en el cálculo justificativo de la chimenea de bypass (13,2 metros) del estudio de impacto ambiental entregado.  
En cualquier caso consideramos que está claro que el atomizador es un elemento del proceso productivo de la fábrica de Real Cerámica y no de la planta de cogeneración. Por tanto no corresponde a Alabe-Real Cerámica el cálculo justificativo de la altura de la chimenea, y más teniendo en cuenta que el nivel de emisiones no empeorará respecto a la situación anterior».  
- Que el día 27 de marzo de 1996 se cumplirá el primer año de operación de la planta y se realizará entonces el control anual de los niveles y de la composición de los gases emitidos a la atmósfera por una ECA, según el Decreto 833/1975 y Ley 38/72 de Protección del Ambiente Atmosférico, remitiéndoles posteriormente los resultados.  
En cualquier caso, este control anual se realizará exclusivamente para la planta de cogeneración, es decir, para los gases que eventualmente puedan salir por la chimenea de bypass.  
Resultando que, el 7 de marzo de 1996, se le reitera de forma explicativa «que las mediciones de los gases de escape se deberán efectuar tras el secado de la barbotina en los atomizadores».  
Resultando que, el 28 de marzo de 1996, la Subdirección Territorial de Medio Ambiente en Castellón de la Plana remite el expediente instruido por el Ayuntamiento de Chilches sobre la solicitud de licencia municipal presentada por Alabe-Real Cerámica para la actividad de central de cogeneración de energía térmica y eléctrica.  
Y que, según informe técnico incluido en el expediente municipal, el emplazamiento de dicha actividad se ajusta a las normas contenidas en las ordenanzas municipales que resultan de aplicación y a las del planeamiento urbanístico vigentes en este municipio.  
Resultando que, el 8 de mayo de 1996, se recibe del promotor el informe anual sobre las emisiones producidas en la central de cogeneración (turbina número 2) de Vila-Real (expediente 210/94-AIA), realizado por Novotec Consultores, SA, entidad colaboradora con la administración en materia de medio ambiente industrial. Señalando que: «la medida de emisiones se ha realizado con el régimen normal de funcionamiento de la planta y en la chimenea de dicho atomizador».  
En los resultados de las emisiones, cuyo muestreo es del 26 de abril de 1996, presentan:  
Que el CO y el SO2 no se detecta.  
Y para el NOx, valores inferiores a los establecidos para los niveles de emisión fijados en el anexo IV, punto 27, del Real Decreto 833/1975 por el que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico.  
Resultando que, han sido expuestos al público la solicitud de autorización administrativa y el estudio de impacto ambiental, durante el plazo de 30 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, número 36, de fecha 21 de marzo de 1996, sin que se hayan presentado alegaciones a la misma, según consta en el certificado del Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, con fecha de entrada en esta Conselleria el 9 de mayo de 1996.  
Resultando que, el 29 de mayo de 1996, se recibe del promotor escrito, en respuesta a los remitidos sobre la ampliación del estudio de impacto ambiental, en el que se comunica:  
Que la medición de emisiones producidas en la central, a realizar por una ECA, se llevarán a cabo en las condiciones normales de funcionamiento, es decir, en la chimenea de gases de escape del atomizador.  
Y que la altura de la chimenea del atomizador existente es de 32,86 metros, muy superior por tanto al mínimo obtenido en el cálculo realizado en el estudio de impacto ambiental (13,2 metros).  
Resultando que, en el informe realizado por la ECA sobre las medidas de emisión de contaminantes a la atmósfera de la central de cogeneración en la Azulejera La Plana (Expediente. 210/94-AIA), solicitado en la ampliación de impacto ambiental del presente expediente, falta por presentar los resultados obtenidos de la medición de las partículas sólidas.  
Considerando que, según el estudio de impacto ambiental, los gases procedentes del atomizador, antes de evacuarse a la atmósfera por la chimenea de éste, son pasados por unos ciclones a fin de separar las partículas sólidas que puedan llevar en suspensión.  
Considerando que, la altura de la chimenea del atomizador, actualmente de 32,86 metros., se está utilizando para evacuar gases que proceden de la combustión de gas natural en un quemador.  
Considerando que el proyecto examinado constituye uno de los supuestos fácticos en los que resulta preceptiva la formulación de una declaración de impacto ambiental, previa a la resolución administrativa que se adopte para la aprobación definitiva de aquél, según se desprenden del artículo 5, de la Ley de Impacto Ambiental y concordantes de su Reglamento.  
Considerando que en el expediente se han observado los trámites previstos en el Decreto 162/1990, del 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental, en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana y en las demás disposiciones que le son de aplicación.  
Considerando que el artículo 5, del Decreto 162/1990, del 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental para la ejecución de la Ley 2/89, de Impacto Ambiental, atribuye la competencia al órgano ambiental para la declaración de impacto ambiental de los proyectos a los que se aplique esta ley.  
Considerando que el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, aprobado por Decreto 22/1996, de 5 de febrero de 1996, del Consell de la Generalitat Valenciana, atribuye a la Dirección General de Calidad Ambiental la competencia para la tramitación y formulación de la declaración de impacto ambiental.  
Por todo ello, y en uso de las facultades que tengo legalmente atribuidas, formulo la siguiente declaración de impacto ambiental:  
Primero  
Estimar aceptable, a los solos efectos ambientales, el Proyecto de Central de Cogeneración con Turbogenerador a Gas Natural de 4,8 MW de Potencia, de la empresa UTE Alabe-Real Cerámica, situada en el polígono industrial Els Plans, sector 2, calle 1, número 1, en el término municipal de Chilches (Plana Baixa), en los términos que establece el estudio de impacto ambiental, su ampliación y las siguientes condiciones:  
1) El aceite de los sistemas de lubricación, posibles derrames, baterías, filtros procedentes de los circuitos de trasiego del aceite, y en general cualquier otra sustancia que pueda ser catalogada como residuo tóxico y peligroso, será adecuadamente almacenada y etiquetada, y entregada a gestor autorizado, según lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Por ser productor de residuos tóxicos y peligrosos, la empresa estará sujeta a todo lo dispuesto en el anterior real decreto, así como a la Ley 20/1986, de 14 de mayo.  
2) La presente actividad, considerada con la clasificación de grupo B del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que se indica en el anexo II del Decreto 833/1975, deberá estar a todo lo dispuesto para tales actividades en el título VI del mencionado decreto (régimen especial de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera) y en la Orden, de 18 de octubre de 1976, sobre Prevención y Corrección de la Contaminación Industrial de la Atmósfera.  
3) La chimenea de bypass y la del atomizador, evacuadoras de gases a la atmósfera, deberán disponer de los adecuados orificios para la realización de las tomas de muestras a fin de efectuar mediciones de las emisiones de control y autocontrol indicadas en el Decreto 833/1975 y Orden 18 de octubre de 1976. Y dispondrán de las infraestructuras fijas y seguras que permitan el acceso a los orificios de toma de muestras sin ningún otro preparativo adicional.  
4) Los niveles máximos de emisión que se garantizarán de no superar, serán los establecidos en el apartado 27, del anexo IV, del Decreto 833/1975, y para el caso del dióxido de azufre se aconseja tomar como referencia la no superación de 850 mg/Nm3 (apartado 2 del citado decreto).  
Igualmente, se ha de garantizar que los niveles de inmisión no superen lo establecido en el anexo I del Decreto 833/1975.  
5) Se realizará un control anual de los niveles de emisión de los gases considerados como contaminantes de la atmósfera, por una empresa colaboradora con la administración, remitiendo los resultados a esta Dirección General. Este control cumplirá los requisitos exigidos en el Decreto 833/1975, siendo de especial interés que dichas mediciones o tomas de muestras se efectúen sin dilución con aire.  
Los parámetros a considerar, serán al menos: partículas sólidas, CO, SO2, NOx (medido como NO2), opacidad y temperatura de los gases.  
6) Se incorporarán los silenciadores y equipos necesarios para la reducción de los niveles sonoros, de forma que no se trasmita a posibles viviendas, casas de campo y en general cualquier edificación próxima, más de 40 dB(A) diurnos (de 08.00 horas a 22.00 horas) ni más de 30 dB(A) nocturnos (de 22.00 horas a 08.00 horas).  
7) Se presentará, en esta Dirección General, los resultados obtenidos de la medición de las partículas sólidas que complete los parámetros correspondientes al informe de la ECA sobre las emisiones contaminantes a la atmósfera de la central de cogeneración que fue objeto del expediente 210/94-AIA.  
Segundo  
Notificar a las personas interesadas que contra la presente resolución, por ser un acto de trámite que no pone fin al procedimiento ni produce indefensión, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de utilizar los medios que en defensa de su derecho estimen pertinentes.  
Tercero  
Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la presente declaración de impacto ambiental.  
Valencia, 3 de julio de 1996.- La directora general de Calidad Ambiental: Gloria Arnandis Boix.