Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4368, del 30-10-2002 (2002/11206)

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2002, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, D/Cº, entre el apoyo nº 99 de la línea Vergel-Teulada-Benidorm y la ST Calpe, en el término municipal de Calpe (Alicante), se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4368

Fecha DOGV
:   30-10-2002

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2002/11533


Organismo emisor
:   Conselleria de Industria, Comercio y Energía

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2002, del Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, D/Cº, entre el apoyo nº 99 de la línea Vergel-Teulada-Benidorm y la ST Calpe, en el término municipal de Calpe (Alicante), se aprueba su proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. [2002/11745]
  
Visto el expediente JUEXPR/2001/3, ATLINE/2001/26, incoado en este Servicio Territorial de Industria y Energía a instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, relativo a la autorización y declaración en concreto de la utilidad pública para la construcción de la línea eléctrica a 132 kV, D/Cº, entre el apoyo nº 99 de la línea Vergel-Teulada-Benidorm y la ST Calpe, en la provincia de Alicante.
  
Resultando que en el período de información pública a que fue sometida la solicitud mediante anuncio en el Butlletí Oficial de la Província de Alicante del día 4 de octubre de 2001, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del día 17 de octubre de 2001 y en el periódico Información el día 15 de agosto de 2001, y exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Calpe, no se presentaron alegaciones.
  
Resultando que se tramitaron las preceptivas separatas a los organismos afectados, Ayuntamiento de Calpe, Telefónica, SA, Ministerio de Fomento y Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana para su consulta, dichos organismos emitieron los correspondientes condicionados técnicos.
  
Considerando que la solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública ha seguido los trámites establecidos en el título VII del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27 de diciembre de 2000) por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental.
  
Considerando que con fecha 6 de junio de 2.002 la Conselleria de Medio Ambiente formuló declaración de impacto ambiental y las prescripciones que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.
  
Considerando que no se cumple ninguno de los supuestos establecidos en la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, de 27 de noviembre de 1997 (BOE de 28 de noviembre de 1997) en su artículo 40 para la denegación de la autorización.
  
Este Servicio Territorial de Industria y Energía resuelve:
  
Primero
  
Autorizar administrativamente la instalación eléctrica cuyas características principales son:
  
- Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.
  
- Emplazamiento: término municipal de Calpe.
  
- Características principales:
  
Línea aérea de doble circuito entre el apoyo nº 99 de la línea Vergel-Teulada-Benidorm y la Subestación de Calpe.
  
Tensión: 132 kV.
  
Longitud: 0,204 km de doble circuito.
  
Nº apoyos: 2 metálicos.
  
Conductores: cables de aluminio acero de 281,1 mm² de sección, tipo Hawk.
  
Aislamiento: cadena de composite tipo U120AB132.
  
Origen y final: origen en el apoyo nº 99 de la línea Vergel-Teulada-Benidorm, autorizada por el Ministerio de Industria el 17 de junio de 1972, y final en el apoyo nº 1 de la subestación de Calpe.
  
La línea está formada por dos alineaciones que son:
  
- Alineación nº 1: tiene una longitud de 0'146 km. Arranca en el apoyo nº 99 de la línea Vergel-Teulada-Benidorm un ángulo de 265,32 g con la alineación anterior, termina en el apoyo nº 1. Discurre por el término municipal de Calpe.
  
- Alineación nº 2: tiene una longitud de 0'058 km. Arranca con el apoyo nº 1 formando un ángulo de 164'076 g con la alineación anterior. Termina en el pórtico de ST Calpe, discurre por el término municipal de Calpe.
  
Segundo
  
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se autoriza, de acuerdo con el Real Decreto 1.955/2000, sometiéndolo a las siguientes condiciones:
  
Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
  
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente resolución.
  
El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la autorización de explotación.
  
La Administración, dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
  
Condiciones de orden medioambiental:
  
Se procederá a la señalización de los cables de tierra mediante la instalación de salvapájaros en ambos conductores. Los elementos a emplear serán tiras en ?X- de 5x35 o espirales de 30 cm de diámetro y 1 m de longitud. Se dispondrán al tresbolillo cada 10 metros.
  
Para la instalación de los apoyos no se abrirán accesos. Una vez finalizada la obra se procederá a la recogida de los materiales sobrantes y a su traslado a vertedero autorizado. Se tendrá en cuenta en la instalación de los apoyos que no se debe afectar ningún ejemplar arbóreo de vegetación forestal ni en la fase de cimentación ni en la franja de seguridad. Se restaurarán todas las zonas que hayan sido alteradas por la ejecución del proyecto.
  
Se realizará un seguimiento a lo largo de la línea en un pasillo de 100 metros a ambos lados de los apoyos con el fin de garantizar la efectividad de las medidas correctoras aplicadas para evitar afección sobre las aves, o la necesidad de aplicar otras medidas. El seguimiento se efectuará dos veces al año.
  
Si del desarrollo de las obras se observasen restos de interés para el patrimonio artístico, histórico, etnológico, etc. Se comunicará de forma inmediata a la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia.
  
Se presentará en la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio la aplicación de las medidas correctoras y el resultado del seguimiento efectuado en el entorno de la línea, mediante informe y reportaje fotográfico pasados los tres primeros meses de la finalización de las obras.
  
Cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras exigidas en la subestación transformadora mediante Declaración de Impacto Ambiental y el Ayuntamiento de Calpe.
  
Tercero
  
Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en el título IX de la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico, sobre expropiación y servidumbre.
  
La declaración concreta de utilidad pública de las instalaciones lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados y dará lugar a la urgente ocupación de los mismos. Los referidos bienes y derechos son los que se relacionan en el anexo adjunto.
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Energía (c/Colón, 32 € 46885 Valencia), en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.