Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6992, del 27-03-2013 (2013/2883)

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2013, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes a la línea eléctrica aérea-subterránea «Modificación en un tramo de la LAMT 20 KV D/C, denominada Altet-Aviación», en el término municipal de Elche, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2012/22/03.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6992

Fecha DOGV
:   27-03-2013

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2013/2883


Fecha del documento
:   21-02-2013

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2013, del Servicio Territorial de Energía de Alicante, por la que se otorga autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes a la línea eléctrica aérea-subterránea «Modificación en un tramo de la LAMT 20 KV D/C, denominada Altet-Aviación», en el término municipal de Elche, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente número ATLINE/2012/22/03. [2013/2883]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2012/22/03 incoado ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a instancia de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, relativo a la solicitud, de fecha 6 de febrero de 2012, de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto, de utilidad pública para la construcción de las instalaciones correspondientes a la línea eléctrica aérea-subterránea «Modificación en un tramo de la LAMT 20 KV D/C, denominada, Altet - Aviación», con motivos de posibilitar su realimentación desde la nueva ST Altet, a través del CTR Aeroplano, en el término municipal de Elche, en la provincia de Alicante, adjuntándose ejemplar del proyecto técnico de ejecución firmado por técnico competente.  
Resultando que la solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, ha sido sometida a información pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, mediante anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 8 de noviembre de 2012, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 9 de noviembre de 2012, en el diario de prensa Información de 16 de noviembre de 2012, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Elche, sin que se hayan recibido alegaciones.  
Resultando que en aplicación del artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, se ha remitido separata del proyecto al Ayuntamiento de Elche, solicitándose la conformidad, oposición o reparo a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes y derechos a su cargo, y en su caso, el condicionado técnico procedente. Se recibe del Ayuntamiento de Elche, informe favorable condicionado. De dicho informe se da traslado al peticionario que manifiesta su conformidad al condicionado establecido.  
Resultando que, de la documentación que obra en el expediente, no existe afección al resto de administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.  
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentado, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación, es la de establecer la posibilidad de una realimentación a la línea eléctrica Aviación-Altet, desde la nueva ST Altet, a través del CTR Aeroplano, con el fin de tener asegurado el suministro al aeropuerto, así como mantener un nivel óptimo de calidad de suministro, en las condiciones técnicas reglamentarias de calidad y seguridad exigibles.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando al Servicio Territorial de Energía de Alicante competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 188/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y lo establecido en el artículo 4.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Este Servicio Territorial de Energía resuelve:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la línea eléctrica aérea-subterránea «Modificación en un tramo de la LAMT 20 KV D/C, denominada Altet-Aviación», con motivos de posibilitar su realimentación desde la nueva ST Altet, a través del CTR Aeroplano, en el término municipal de Elche, en la provincia de Alicante, cuyas características generales son:  
Características principales:  
- Origen y final: la línea proyectada tiene su origen en el apoyo existente denominado MT-28 y como final el apoyo existente MT-30 de la LAMT 20 kV D/C denominada Altet-Aviación.  
- Conductores: para el tramo aéreo del tipo LA-100 (AL1/17-ST1A) en doble circuito, con un conductor por fase y sección de 116,7 m m² y para el tramo subterráneo será del tipo HEPRZ-1, con un conductor por fase y sección de 400 m m².  
- Tensión nominal: 20 kV.  
- Longitud tramo aéreo: 170 metros.  
- Longitud tramo subterráneo: 50 metros.  
- Presupuesto: 42.526 euros.  
La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso y se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de este u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.   
La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por técnico competente, con declaración responsable del técnico proyectista, para la construcción de las instalaciones correspondientes a la línea eléctrica aérea-subterránea «Modificación en un tramo de la LAMT 20 KV D/C, denominada Altet-Aviación».  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación de los reglamentos técnicos aplicables a este tipo de instalaciones y, en particular, con lo establecido en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Asimismo, la construcción de las instalaciones autorizadas por el presente acto administrativo deberá ajustarse al resto de normativas técnicas de calidad y seguridad industriales derivadas de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y su desarrollo reglamentario.   
2. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante, a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, presentando el oportuno certificado de dirección y final de obra, suscrito por técnico competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
3. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. El plazo para la ejecución de las obras será de seis meses a partir de la fecha de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante este Servicio Territorial de Energía.   
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva   
  
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005 de 29 de abril del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Energía (c/ Colón, 32, 46293, Valencia), en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   
  
Alicante, 21 de febrero de 2013.- El director territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo: Rafael Muñoz Gómez.  
RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DE BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE MODIFICACIÓ EN UN TRAM DE LA LAMT 20 KV D/C,   
DENOMINADA ALTET-AVIACIÓ, PER TAL DE POSSIBILITAR-NE LA REALIMENTACIÓ DES DE LA NOVA ST ALTET, A TRAVÉS DEL CTR AEROPLÀ   
  
  
  
  
  
  
\* \* \* \* \*  
  
  
  
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO: «MODIFICACIÓN EN UN TRAMO DE LA LAMT 20 KV D/C,   
DENOMINADA ALTET-AVIACIÓN CON MOTIVOS DE POSIBILITAR SU REALIMENTACIÓN DESDE LA NUEVA ST ALTET, A TRAVÉS DEL CTR AEROPLANO.   
  
  
