Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9299, del 16-03-2022 (2022/2098)

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per substitució, amb ampliació de potència, del transformador de potència denominat T-3 de 75/65/22 MVA i relació 132/66/11 kV, per un transformador de potència denominat AT-9 de 80/80/25 MVA i relació 132/66/21.5 kV, i desmantellament de l'actual autotransformador denominat AT-4 de 20 MVA i relació 20.11.2010 kV de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 400/220/132/66/20 kV denominada ST Torrent, titularitat de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, Unipersonal, situada al terme municipal de Torrent, província de València. Expedient de referència ATASCT/2018/102/46 i ATRCCT/2019/10/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9299

Data del DOGV
:   16-03-2022

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2022/2098


Data del document
:   22-10-2021

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    * empresa privada

RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per substitució, amb ampliació de potència, del transformador de potència denominat T-3 de 75/65/22 MVA i relació 132/66/11 kV, per un transformador de potència denominat AT-9 de 80/80/25 MVA i relació 132/66/21.5 kV, i desmantellament de l'actual autotransformador denominat AT-4 de 20 MVA i relació 20.11.2010 kV de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 400/220/132/66/20 kV denominada ST Torrent, titularitat de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA, Unipersonal, situada al terme municipal de Torrent, província de València. Expedient de referència ATASCT/2018/102/46 i ATRCCT/2019/10/46. [2022/2098]  
  
  
Antecedents de fet  
Amb data 11 de juliol de 2018, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, a través de representant degudament acreditat, va presentar a través del registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, un imprés normalitzat en què sol·licita:  
 autorització administrativa prèvia per a la modificació per substitució, amb ampliació de potència, del transformador de potència denominat T-3 de 75/65/22 MVA i relació 132/66/11 kV, per un transformador de potència denominat AT-9 de 80/80/25 MVA i relació 132/66/21.5 kV, i el desmantellament de l'actual autotransformador AT-4 de 20 MVA i relació 20.11.2010 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 400/220/132/66/20 kV denominada ST Torrent, situada al terme municipal de Torrent, província de València, i  
 autorització administrativa de construcció de la modificación esmentada,  
Juntament amb l'escrit de presentació d'aquestes peticions s'adjunta la següent documentació:  
 projecte d'execució per a la modificació de la ST Torrent 400/220/132/66/20 kV de maig de 2018, acompanyat de declaració responsable de la persona tècnica competent projectista de 3 de juliol de 2018,  
 declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte d'acord amb el que estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i  
 «Full resum de subestacions, centres de transformació i línies de transport i distribució d'energia elèctrica», de 3 de juliol de 2017, signada per la persona tècnica competent projectista i titular de la instal·lació.  
  
Amb data 20 d'agost de 2018, el sol·licitant va acreditar en l'expedient l'abonament de les taxes administratives corresponents al tràmit sol·licitat.  
Requerida pel Servei Territorial la separata tècnica del projecte, per a l'obtenció del pertinent condicionat tècnic de l'Ajuntament de Torrent, la sol·licitant presenta telemàticament la documentació reiterades vegades.  
En atenció al requeriment realitzat per aquesta unitat administrativa en relació amb l'ús final del transformador substituït T-3 (de 75 MVA, relació 132/66/11 kV, núm. sèrie C2242 i fabricat per SAVOISIENE), així com de l'autotransformador desmantellat AT-4 (de 20 MVA, relació 20/11/3 kV, núm. sèrie 61546 i fabricat per CENEMESA), la interessada, mitjançant escrit presentat telemàticament amb data 21 de juliol de 2021, manifesta, en síntesi, que el transformador T-3 serà convertit en ferralla, ja que no es preveu la seua reutilització en una altra instal·lació i que l'autotransformador AT-4 va ser retirat de la subestació ST Torrent i instal·lat provisionalment en la subestació ST Nou Moles, per a la reposició del servei per l'avaria patida en els transformadors T1 i T2 d'aquesta subestació, segons la comunicació telemàtica realitzada al Servei Territorial amb data 2 de novembre de 2019, i haurà de romandre en aquesta subestació fins que s'instal·le un transformador definitiu. Consta en aquesta administració la instrucció de l'expedient ATRCCT/2021/1/46 mitjançant el qual, entre altres actuacions, es pretén instal·lar un transformador de potència (T-2) 66/20-11 kV de 25 MVA d'interior en la citada subestació ST Nou Moles, en substitució de l'autotransformador AT-4, i normalitzar, d'aquesta manera, la situació provisional d'aquest autotransformador. Juntament amb l'escrit anterior, la interessada aporta annex d'ampliació de l'Estudi de Gestió de Residus, ja que no s'hi incloïen les tasques de conversió en ferralla del transformador T-3 i taxa complementària relativa a l'increment del pressupost amb motiu de gestió d'aquest residu. Aquestes tasques de conversió en ferralla han sigut valorades per la interessada amb un cost de set mil nou-cents deu euros (7.910 ?) Per la qual cosa el pressupost total d'execució d'aquesta actuació ascendeix a huit-cents set mil cent dèsset euros amb quaranta-un cèntims (807.117,41 ?).  
Així mateix, en el mateix requeriment anterior es va sol·licitar que s'aclarira la discrepància que hi ha en la relació de transformació de l'autotransformador AT-4 indicada en el projecte tècnic presentat (20/11/3 kV), esquema unifilar núm. 346.010 inclòs en el projecte (20/3 MVA) i resolució emesa pel llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de València corresponent a l'expedient ATASCT/2016/993/46 (20/11 kV). Referent a això, la interessada manifesta que la relació de transformació correcta és 20.11.2010 kV en tractar-se d'un error la indicada en el projecte presentat, i aporta, per a això, esquemes unifilars actualitzats.  
  
El procediment administratiu corresponent a aquesta sol·licitud va ser inicialment obert sota l'expedient de referència ATASCT/2018/102/46, si bé, en atenció a l'abast del que s'ha sol·licitat, això és, la modificació de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica d'una subestació existent es va procedir a obrir un nou expedient sota la referència ATRCCT/2019/10/46, incoat a aquest efecte pel llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de València.  
La instal·lació de distribució d'energia elèctrica per a la qual se sol·licita autorització se situa al costat del PK 1 de la CV-36 carretera de Torrent a Albal, sentit València, al terme municipal de Torrent, concretament a l'interior de la subestació transformadora de distribució existent ST Torrent 400/220/132/66/20 kV, en la parcel·la amb referència cadastral: 92994S125827505655UY, i amb coordenades georeferenciades UTM (Fus 30, ETRS89) següents: X: 719283,2/ Y: 4367058,8», titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, com així consta en el projecte tècnic d'execució.  
  
Consta com a últim antecedent de la subestació:  
 Resolució de 27 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Indústria i Energia per la qual s'atorga autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació per substitució, amb ampliació de potència, del transformador de potència denominat T-2 de 75/65/22 MVA i relació 132/66/11 kV, per un autotransformador de potència, denominat AT-8 de 80/64 MVA (ONAF/ONAN) - 25 MVA (del terciari compensador) i relació 132/66/21,5 kV (terciari compensador), i l'adequació dels sistemes de protecció en la posició existent del sistema de 66 kV per al nou autotransformador AT-8, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 400/220/132/66/20 kV denominada ST Torrent, titularitat d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal, situada al terme municipal de Torrent, província de València [Expedient ATASCT/2017/80/46].  
  
 Resolució de 18 de desembre de 2018, del llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia per la qual s'atorga autorització d'explotació a la instal·lació de substitució del transformador de potència denominat T-2 per l'autotransformador denominat AT-8 i del sistema de protecció de 66 kV en ST Torrent, autoritzades mitjançant la resolució precitada instruïda sota l'expedient de referència ATASCT/2017/80/46.  
  
Amb data 9 de juliol de 2019, ha sigut publicat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (núm. 129), la inscripció del canvi de denominació social d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal per la denominació I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal».  
  
En el mateix sentit, a data de la present, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, es troba inscrita en el Registre Administratiu de Distribuïdors amb el número de registre R1-001, (registre accessible des del lloc web del Ministeri per a la Transició Ecològica), inscripció per a la qual és necessari acreditar el compliment de les capacitats citades en els articles 37 i 121.3 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
La sol·licitud d'autorització administrativa ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, durant el termini de 20 dies en:  
  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 7 d'agost de 2019, (DOGV 8608),  
Així mateix, el projecte ha sigut exposat per a consulta pública en la següent adreça electrònica http://www.indi.gva.es/va/web/energia, en castellà i http://www.indi.gva.es/va/web/energia/valencia, en valencià, en l'apartat d'Informació pública.  
D'acord amb la documentació que hi ha en l'expedient, no han sigut presentades al·legacions.  
D'acord amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies, donaren la conformitat o s'oposaren a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, les oportunes condicions tècniques al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, referida a la corresponent part de la instal·lació, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o els drets a càrrec seu dels quals puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de Torrent. Hi ha en l'expedient notificació d'aquest ajuntament, en el qual es transcriu l'informe emés per l'enginyer tècnic industrial municipal, de 17.09.2019, en el qual es conclou que no hi ha oposició a l'ampliació plantejada en realitzar-se sobre sòl de domini privat, i establir, en cas d'afectar sòl de domini públic, el compliment de les especificacions tècniques de l'ordenança municipal reguladora de rases, cales en la via pública d'aquest Ajuntament.  
  
De conformitat amb l'Informe sobre projectes de reforma en subestacions, de 22 d'agost de 2017, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, la modificació objecte d'aquesta autorització no requereix avaluació d'impacte ambiental, en estimar que les modificacions consistents en la substitució d'equips o aparellatge existent per altres anàlegs, no tindran efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris indicats en l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental.  
La modificació plantejada en el projecte tècnic presentat de la ST Torrent relatiu a la present resolució té per objecte, en síntesi, en:  
  
- modificació per renovació de 3 autovàlvules de 132 kV en la posició de l'actual T-3 132/66/21.5 Kv.  
- desmantellament i conversió en ferralla del transformador T-3, de 75/65/22 MVA i relació 132/66/11 kV  
- desmantellament de l'autotransformador de potència (denominat AT-4), de 20 MVA i relació 20.11.2010 kV, i  
- instal·lació d'un transformador (denominat AT-9), de 80/80/25 MVA (ONAF/ONAN) i relació 132/66/21.5 kV, en la posició i bancada que ocupava el T-3, fins i tot adequació de la bancada, i no es preveu cap modificació en la resta de les instal·lacions.  
La necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i a avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, està determinada, entre altres motius: per l'antiguitat del transformador T-3 i aquesta és, segons els antecedents, de 61 anys des de la seua posada en servei en aquesta subestació; per l'ampliació de potència d'injecció des de la xarxa de 132 kV a la xarxa de 66 kV, i és des d'aquesta última on es realitza la distribució a la gran majoria de clients industrials i per a atendre el creixement vegetatiu de la zona de Torrent i noves demandes d'energia d'aquesta zona. Pel que respecta a l'ampliació de potència en 5 MVA, aquesta està determinada per les potències normalitzades actuals, en la qual no es preveuen transformadors de 75 MVA, per la qual cosa es requereix l'immediat superior que és de 80 MVA.  
A l'efecte de la seua justificació ha d'indicar-se que la modificació de la subestació de transformació ST Torrent, objecte de la present resolució, ha sigut prevista en els plans d'Inversió triennals presentats per I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, destacant concretament:  
 En el Pla d'inversió triennal 2017-2019, amb informe favorable d'aquesta direcció general, es va recollir l'actuació denominada Torrent ST. Substituir TRAFO 3 132/66 kV - 75 MVA (sic) en la subestació ST Torrent, com a inversió prevista per a 2019, codi d'obra 205856281 i inversió bruta de 823.938,77 ?, no havent-hi informació relativa a la participació de tercers en aquesta actuació.  
 En el Pla d'inversió triennal 2020-2022, s'actualitza la inversió bruta de la citada actuació a 984.672 - i es manté la data prevista de posada en servei per a 2019, i  
 En el Pla d'inversió triennal 2022-2024, es manté la inversió bruta de l'anterior pla triennal, actualitzant la data de posada en servei per a l'any 2021.  
Ha de considerar-se que la modificació sol·licitada no genera incidències negatives en el sistema, ja que es tracta una renovació, duta a terme al parc de distribució, existent i en servei, de la ST Torrent.  
  
Consta en l'expedient proposta del Servei d'Energia, la qual ha sigut elevada per la Subdirecció General d'Energia i Mines a aquest centre directiu per a la seua resolució.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte d'aquest situada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les previstes en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que són competència de l'Administració general de l'Estat.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 13 del Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, desenvolupat mitjançant l'Ordre 1/2021, de 6 d'abril, i de conformitat amb el títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment.  
D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i amb l'article 38.1 de la Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, la instal·lació elèctrica objecte de la sol·licitud constitueix part de les xarxes de distribució.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, l'article 37 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de distribució d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten, tot això sense perjudici del que es preveu en aquest últim en relació amb l'exempció d'acreditació d'aquestes capacitats que potestativament puga atorgar l'Administració per als que exercisquen l'activitat.  
D'acord amb els articles 39 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 7.1.a i b del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció, inclosa la seua modificació, d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de distribució requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció (d'acord amb la nova terminologia introduïda per la citada Llei 24/2013).  
  
De conformitat amb l'article 7.2.c de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'estableix que no serà objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada, les modificacions de les característiques d'un projecte consignat en l'annex I o en l'annex II, diferents de les modificacions descrites en l'article 7.1.c ja autoritzats, executats o en procés d'execució, quan valorades per l'òrgan ambiental competent no tinguen efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris de valoració definits en el citat article 7.2.c. En relació amb aquest pronunciament, s'ha tingut en consideració l'Informe sobre projectes de reforma en subestacions, de 22 d'agost de 2017, dictat per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental al qual ens remetem per precisió i per a evitar reproduccions innecessàries (accessible en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, seguint la ruta: Avaluació Ambiental - Avaluació d'Impacte Ambiental (Tramitació NO telemàtica) - Procediment de tramitació i aprovació de projectes).  
D'acord amb l'incís a de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en estar emplaçada dins d'una subestació de transformació amb tensió en algun dels seus costats igual o superior a 36 kV.  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4 de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se d'acord amb els reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas, el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries.  
De conformitat amb el que es disposa de la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en aquest decret llei en tràmit a la seua entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguen presentar una nova sol·licitud.  
  
D'acord amb l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicable, resolc:  
  
  
Primer  
Atorgar autorització administrativa prèvia a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal per a la modificació per substitució, amb ampliació de potència, del transformador de potència denominat T-3 de 75/65/22 MVA i relació 132/66/11 kV, per un transformador de potència denominat AT-9 de 80/80/25 MVA i relació 132/66/21.5 kV, i desmantellament de l'actual autotransformador denominat AT-4 de 20 MVA i relació 20.11.2010 kV, de les instal·lacions de distribució d'energia elèctrica de la subestació transformadora de 400/220/132/66/20 kV denominada ST Torrent, situada al terme municipal de Torrent, província de València (coordenades UTM (Fus 30, ETRS89): X: 719283,2/ Y: 4367058,8), amb l'abast que s'esmenta a continuació:  
  
- desmantellament de l'autotransformador de potència (denominat AT-4), de 20 MVA i relació 20.11.2010 kV, amb núm. sèrie 61186 i fabricat per CENEMESA,  
- desmantellament i conversió en ferralla del transformador T-3, de 75/65/22 MVA i relació 132/66/11 kV, amb núm. sèrie C2242 i fabricat per SAVOISIENE,  
- instal·lació d'un (1) transformador de potència, denominat AT-9, amb les següents característiques:  
· en bany d'oli.  
· potència nominal: 80/80/25 MVA  
· relació de transformació: 132/66/21,5 kV, proveït de canviador de preses en càrrega en el costat d'alta tensió (tensions 132 ±9 x 1,467/ 66 kV amb tensió per escaló 1.467 V i 19 posicions en servei),  
· tensió de curtcircuit per a relació 132/66 kV: 11,5 %.  
· i grup de connexió YNa0(d11),  
en la posició i bancada que ocupava el transformador T-3 retirat, fins i tot adequació de la bancada i sistema de terres a les necessitats de l- AT-9,  
S'inclou l'adequació d'estructura metàl·lica, la renovació de cablejat i actualització de quadres de control i protecció, i substitució de tres autovàlvules (parallamps) de 132 kV en la posició de l'actual T-3 132/66/21.5 kV.  
El pressupost total del projecte de modificació de la instal·lació objecte de la present autorització és de huit-cents set mil cent dèsset euros, amb quaranta-un cèntims (807.117,41 ?), valor al qual ascendeix el projecte d'execució, i sense perjudici del valor d'inversió bruta (984.672 ?) consignat en el Pla d'inversió triennal 2020-2022, tal com s'ha indicat en els antecedents.  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades que siguen necessàries obtindre per part d'I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que siguen aplicables i, especialment, les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VII de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal haurà d'observar els preceptes, mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupòsits que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Atorgar autorització administrativa de construcció dels elements i/o parts de la instal·lació del projecte tècnic d'execució de maig de 2018, redactat per persona tècnica titulada competent i acompanyat de declaració responsable de 3 de juliol de 2018, presentat per a la construcció de la modificació de la instal·lació corresponent descrita en el punt primer d'aquesta resolució, i habilitar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, para la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les següents condicions:  
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb les condicions tècniques establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que fora necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i aprovada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta direcció general la corresponent autorització.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de sis (6) mesos des de l'endemà de la seua notificació. No obstant això, abans de la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat.  
El transformador de potència autoritzat per la present haurà de complir les prescripcions del Reglament (UE) núm. 548/2014 de la Comissió de 21 de maig de 2014, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als transformadors de potència xicotets, mitjans i grans (DOUE L 152/1, del 25.5.2014), havent d'aportar la documentació acreditativa corresponent en sol·licitar l'autorització d'explotació davant el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València.  
4. El titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta direcció general com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València.  
5. Així mateix, el titular de la present resolució estarà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
6. Sense perjudici del que estableix l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta Direcció General o del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
7. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, en el termini màxim de deu dies hàbils ho comunicarà al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta comunicació s'adjuntarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent en què acredite que és conforme als reglaments tècnics en la matèria, segons s'estableix en la normativa vigent per als projectes d'instal·lacions elèctriques i igualment respecte a la present autorització administrativa i aprovació de projecte d'execució. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no estiga visat pel corresponent col·legi professional, s'adjuntarà l'oportuna declaració responsable d'acord amb el que s'indica en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV núm. 6389 de 3 de novembre de 2010.  
  
8. Una vegada atorgada l'autorització d'explotació de la instal·lació interessada en el present procediment, en el termini màxim de 10 dies, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de València ho comunicarà a aquesta direcció general.  
9. Aquesta direcció general, amb el tràmit previ de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present autorització en el moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions que s'hi imposen.  
  
Tercer  
Ordenar  
 La publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
 La notificació de la present resolució a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, a totes les administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut o pogut intervindre en el procediment d'autorització, les que han emés o hagueren d'emetre les condicions tècniques al projecte d'execució.  
Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat.  
  
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta Conselleria en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 22 d'octubre de 2021.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: M.ª Empar Martínez Bonafé.