Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6020, del 25-05-2009 (2009/5757)

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución a Red Eléctrica de España, SAU para el cambio de conductor a Dúplex-Gull Aw de la línea eléctrica a 220 kV Escombreras - Torrente en su tramo Elche - Saladas, en el término municipal de Elche. Expediente número ATLIRE/2008/59/03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6020

Fecha DOGV
:   25-05-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/5757


Fecha del documento
:   27-02-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Elche
    * suministro de energía eléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución a Red Eléctrica de España, SAU para el cambio de conductor a Dúplex-Gull Aw de la línea eléctrica a 220 kV Escombreras - Torrente en su tramo Elche - Saladas, en el término municipal de Elche. Expediente número ATLIRE/2008/59/03. [2009/5757]  
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 28737 Alcobendas (Madrid), Paseo Conde de los Gaitanes nº 177, en fecha 1 de julio de 2008 ante el Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitando se le conceda autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para el cambio del conductor a Dúplex-Gull Aw de la línea eléctrica a 220 kV Escombreras - Torrente en su tramo Elche - Saladas, en el término municipal de Elche, provincia de Alicante.  
Al mencionado escrito se adjunta el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 21 de febrero de 2008.  
Resultando que la solicitud fue expuesta a la correspondiente información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 157, de fecha 18 de agosto de 2008 y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 5831, de fecha 20 de agosto de 2008, de conformidad con el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat; con la Ley 54/1997 de 27 de diciembre del Sector Eléctrico y con el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre que regula las instalaciones de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud.  
Resultando que conforme al mencionado Real Decreto 1955/2000 se remitió separata de la instalación proyectada al Ayuntamiento de Elche, único afectado, conteniendo las características generales de la instalación, a los efectos de establecer el oportuno condicionado técnico y simultáneamente, se dio traslado al referido Ayuntamiento, de acuerdo con los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
Por su parte, el Ayuntamiento de Elche remitió informe solicitando información complementaria y manifestando el soterramiento de la línea eléctrica en los tramos cuyo trazado discurre por suelo urbanizable, así como por terrenos de Monte Público y los incluidos en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.  
Resultando que fue remitido el informe anteriormente expuesto a la empresa peticionaria, mediante el que contestó manifestando lo siguiente:  
- Que la línea eléctrica se encuentra actualmente en servicio, realizándose la sustitución del conductor, así como el recrecido de determinados apoyos para garantizar el suministro de energía eléctrica en la zona, no variándose, en ningún caso, la ubicación de los apoyos existentes ni el trazado original de la línea, por lo que no se generan distintas servidumbres de las actuales existentes, cumpliéndose en todos los casos.   
Respecto al soterramiento planteado por el Ayuntamiento deberá estar sujeto a lo estipulado en los artículos 153 y 154 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre.  
Del referido escrito se dio nuevamente traslado al Ayuntamiento de Elche, al objeto de mostrar su conformidad u oposición con el contenido del mismo, sin que conste en el expediente manifestación posterior por parte del Ayuntamiento.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas Administraciones, Organismos y empresas de Servicio Público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana. Unidad de Carreteras de Alicante, informó contestando favorablemente a la instalación.  
- Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Servicio Territorial de Planificación y Ordenación del Territorio, solicita documentación complementaria respecto a la instalación proyectada.   
La empresa solicitante aportó la documentación requerida y el Servicio Territorial de Planificación y Ordenación del Territorio remitió la contestación informando favorablemente.   
- Telefónica de España, SAU, manifestando en su informe la conformidad con la instalación proyectada.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, emitió informe favorable respecto al cruzamiento sobre diferentes cauces públicos afectados, con los condicionantes particulares y generales que en el mismo se contienen.  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Dirección General de Obras Públicas. Servicio Territorial de Carreteras, informa favorablemente el proyecto presentado, con los condicionantes que el mismo se contienen.  
Resultando que los condicionados presentados por los Organismos referidos son conocidos y aceptados por la empresa solicitante.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto presentados, la finalidad que se persigue con el cambio de conductor existente es el reforzamiento de la seguridad en el mallado actual de la red de transporte existente, y disponer de un mayor margen de potencia para atender el aumento de la demanda actual y futura prevista en esta zona geográfica.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, con fecha 12 de febrero de 2009 se solicita por parte de esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.   
A tal efecto, con fecha 24 de febrero de 2009 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para el cambio de conductor a Dúplex Gull en el tramo Elche - Saladas de la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, Escombreras - Torrente, al considerar que se trata de una instalación de transporte secundario de titularidad del Gestor de la Red de Transporte.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.  
Resultando que Red Eléctrica de España, SAU se encuentra inscrita definitivamente en la Sección 1ª del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.   
Considerando de aplicación lo dispuesto en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.  
Considerando que el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico establece que las autorizaciones de instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica serán otorgadas por la administración competente, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre de Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero   
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para el cambio del conductor a Dúplex-Gull Aw de la Línea eléctrica a 220 kV Escombreras - Torrente en su tramo Elche - Saladas, en el término municipal de Elche, provincia de Alicante y cuyas características principales son las siguientes:  
- Origen de la línea: Pórtico de la ST Elche.  
- Fin de la línea: Pórtico de la ST Saladas.  
- Trazado: con apoyos de doble circuito, trifásico, en el tramo de entrada y salida a la ST Elche y con línea subterránea en la entrada de la ST Saladas. Toda la longitud que corresponde al resto de la línea, realiza su trazado en apoyos de simple circuito, cuyas variaciones son las que abajo se refieren, no existiendo ninguna otra, en ningún caso, con respecto al trazado actual.  
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).  
- Tipología constructiva: aérea.  
- Potencia máxima a transportar: 754 MVA por circuito.  
- Circuito: simple.  
- Número de circuitos por fase: dos.  
- Conductores: cables de aluminio-acero, tipo Duplex-Gull Aw, de 381mm² de sección total.  
- Cables de tierra: dos cables de tierra, el primero del tipo OPGW-14 y el segundo del tipo OPGW-15 con fibras ópticas en su núcleo.   
- Aislamiento: cadena de suspensión y de amarre formadas por bastones de caucho -silicona.  
- Nuevos apoyos:  
· Los apoyos identificados con los números 253, 254 y 255 son del tipo 1011+1,6 y serán recrecidos en 5 m, con base recta.  
· Los apoyos identificados con los números 257 y 258 son del tipo 1012+1,6 y serán recrecidos en 5 m, con base recta.  
- Cimentaciones: formadas por cuatro macizos independientes, de hormigón en masa de 200 kg/m³ y resistencia HM-20/P/40.  
- Tomas de tierra: pica de hierro galvanizado.  
- Longitud total: 3.216 ml.  
- Presupuesto total: 200.702 euros.  
De conformidad con el artículo 36 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 21 de febrero de 2008, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de tres meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. Con anterioridad a la finalización de dicho plazo Red Eléctrica de España SAU podrá solicitar su ampliación mediante petición motivada ante esta Dirección General de Energía.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Alicante a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. Red Eléctrica de España SAU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
Tercero   
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y con el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 27 de febrero de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.