Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6317, del 23-07-2010 (2010/7989)

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Red Eléctrica de España, SAU para la repotenciación de la línea eléctrica de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, simple circuito, de la línea aérea a 132 kV, simple circuito, ST Alzira-ST Valldigna, en los términos municipales de Alzira, Benifairó de la Valldigna y Tavernes de la Valldigna, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente ATLINE/2009/153/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6317

Fecha DOGV
:   23-07-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/7989


Fecha del documento
:   21-06-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Red Eléctrica de España, SAU para la repotenciación de la línea eléctrica de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, simple circuito, de la línea aérea a 132 kV, simple circuito, ST Alzira-ST Valldigna, en los términos municipales de Alzira, Benifairó de la Valldigna y Tavernes de la Valldigna, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente ATLINE/2009/153/46. [2010/7989]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2009/153/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Red Eléctrica de España, SAU, con domicilio a efectos de notificaciones en 48157 Erandio, Vizcaya, Ribera de Axpe, 5, relativo a la solicitud de 6 de marzo de 2009, sobre autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública, para la repotenciación de la línea eléctrica de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, simple circuito, de la línea aérea a 132 kV, simple circuito, ST Alzira-ST Valldigna, en los términos municipales de Alzira, Benifairó de la Valldigna y Tavernes de la Valldigna, en la provincia de Valencia.  
Al mencionado escrito se adjunta el proyecto técnico para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en fecha 9 de febrero de 2009.  
Resultando que conforme a lo previsto en el artículo 3.3., apartado c, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, tras su nueva redacción dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, con relación a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la citada Ley, fue solicitado por esta Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el informe pertinente a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.  
A tal efecto, con fecha 18 de mayo de 2009 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la repotenciación de la línea eléctrica ST Alzira-ST Valldigna a 220 kV, que está incluida en la Planificación de los Sectores de Gas y Electricidad -Revisión 2008-2016-, considerando que se trata de una instalación de transporte secundario de titularidad del Gestor de la Red de Transporte.  
Resultando que consta en el expediente resolución de 18 de septiembre de 2008 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ante la consulta efectuada a este respecto, mediante la que se considera que el proyecto propuesto consistente en repotenciar a 220 kV la actual línea eléctrica a 132 kV, simple circuito, ST Alzira-ST Gandia y la línea E/S a 132 kV en la nueva ST Valldigna no tiene efectos significativos sobre el medio y no requiere la evaluación de impacto ambiental previa, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de aplicación, y con el condicionado que en la parte resolutiva de la presente se transcribe.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en los artículos 52 y 53 de la Ley 54/1997, de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico, relativos a la declaración en concreto de utilidad pública a efectos expropiatorios y de imposición de servidumbres de paso, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana del día 8 de septiembre de 2009, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia del día 27 de agosto de 2009, en el diario ABC de fecha 11 de septiembre de 2009 y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos afectados por la instalación.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, han sido presentados los escritos de alegaciones siguientes:  
1. Presentado por la empresa Sucesores de Vicente Sos Romeo, SL, indicando en su escrito, como preliminar, que la empresa es promotora del proyecto Sector Finca Sos, que abarca el área del Plan Parcial de Mejora a desarrollar a través de Programa de Actuación Integrada y que en fecha 19 de diciembre de 2007 el Ayuntamiento de Alzira aprobó provisionalmente el citado Plan Parcial de Mejora, la alternativa técnica y la proposición jurídico-económica, acordando la remisión a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, iniciándose la tramitación del oportuno expediente para la Declaración de Impacto Ambiental del referido PAI, así como para la Declaración de Interés Comunitario (DIC) de la instalación del Campo de Golf en ese mismo término. Durante la tramitación, fue recibido escrito de Iberdrola en fecha 11 de marzo de 2009 en el que se relacionan, entre las actuaciones eléctricas a realizar, el soterramiento de la línea a 132 kV que sobrevuela los terrenos del PAI, habiendo sido presentado ante la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 1. Que la instalación solicitada por parte de Red Eléctrica de España, SA implica para la alegante la asunción en un futuro y tras la aprobación definitiva del PAI y la DIC un mayor coste de soterrar la línea de 132 kV a 220 kV, que el previsto en la situación actual. 2. Que presenta la proposición de un primer trazado alternativo, grafiado y consistente en el desvío aéreo a través de la Sierra de las Agujas, Solución Norte, con una longitud de 3.732 m en suelo protegido propiedad de la empresa alegante, o al otro lado de la carretera CV-50, cediendo los terrenos gratuitamente siempre que Red Eléctrica aceptase las condiciones que expone en su escrito. 3. Subsidiariamente y como segunda alternativa, señala que la administración acuerde exigir a Red Eléctrica de España, SA que en el futuro se le indemnice por el sobrecoste que suponga soterrar una línea de 220 kV con respecto a la actual de 132 kV tras la aprobación definitiva del PAI y DIC por parte de la Conselleria de Medio Ambiente.  
2. Presentado por José Escandell Fillol, manifestando que solicita información sobre las actuaciones a llevar a cabo en la finca del proyecto nº 152 en el término de Alzira, respecto de la ocupación temporal que se señala en la misma, indicando que pese a ser el titular catastral, la propietaria de la referida parcela es su cónyuge, Matilde Rosalía Cucarella Montagud, justificándolo con documentación adjunta y solicitando que se entiendan con la misma igualmente las actuaciones sucesivas.  
Trasladados los referidos escritos a la empresa solicitantes, manifiesta:  
- En cuanto a la alegación 1ª: Red Eléctrica de España, SAU manifiesta que el expediente que se tramita consiste en la repotenciación de una línea eléctrica de 132 kV a 220 kV sin variación de trazado, y así únicamente es preciso el cambio de determinados elementos de la línea existente, como crucetas, refuerzos o elementos puntuales, pero no su traza actual, suponiendo para la parcela del alegante en concreto, una mínima mayor afección consistente en el engrosamiento de las cimentaciones de uno de los apoyos, pero que no precisa de la constitución de nuevas servidumbres permanentes de las ya existentes. Se indica igualmente que el proyecto de repotenciación fue puesto de manifiesto a la empresa alegante en el escrito remitido por Iberdrola, que sugirió que debía dirigirse Red Eléctrica de España, sin que conste que lo haya realizado. Por ello, y respecto de la alternativa primera, la misma supone una variación completa del trazado actual, que en su caso, debería ser objeto de petición concreta y diferenciada del presente procedimiento y que excede del objeto del mismo.  
- En cuanto a la alegación 2ª: Que la ocupación temporal que va a tener lugar en la finca del alegante y esta zona necesaria para los trabajos de ejecución, se dejará libre de todo obstáculo, por lo que será necesaria la tala de árboles que ocupen el perímetro. Que no obstante, los daños sobre márgenes, muros y demás, serán reparados por la peticionaria y repuestos a su primitivo ser y estado una vez finalizadas las obras. Por último, que los caminos que han de ser utilizados, tanto públicos, como privados, están relacionados en la relación de bienes y derechos afectados y planos del proyecto.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio traslado a los ayuntamientos afectados de la separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esos organismos, a efectos de prestar su conformidad u oposición.  
No consta en el expediente el informe solicitado al Ayuntamiento de Alzira y al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.  
- En cuanto al remitido por el Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna, en síntesis manifiesta: Que el proyecto va en perjuicio de los intereses del municipio, pues ya soporta el trazado de tres líneas eléctricas, una de 132 kV, otra de 66 kV y otra de 20 kV, en cuyo procedimiento se manifestó la oposición a su instalación, indicando que si bien el actual proyecto ha obtenido las autorizaciones necesarias, continúa sin atender al principio de prudencia que guía las decisiones de la Unión Europea, poniendo en peligro la salud, calidad de vida y patrimonio cultural y económico de La Valldigna y que manifiesta su oposición al mismo.  
Trasladado el referido escrito a la empresa solicitante, manifiesta:  
- Que en relación con el principio de precaución expuesto, se indica que el mismo debe aplicarse bajo los criterios y condiciones establecidos por la Comisión Europea y tomando en consideración el coste beneficio de la actuación, sin que exista presupuesto que justifique la aplicación de este principio de forma sistemática, dado que por una parte se descartan efectos peligrosos por debajo de determinados valores electromagnéticos y, por otra, en la evaluación científica no se ha podido determinar el riesgo con la certeza suficiente, añadiendo que respecto de los perjuicios por soportar nuevas instalaciones, debe tenerse en cuenta que la repotenciación de instalaciones existentes, como es este caso, evita la ocupación del territorio con nuevas infraestructuras.  
Trasladada la contestación de la empresa peticionaria al Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna a efectos de manifestar su conformidad o reparos con el mismo, no figura en el expediente presentación de manifestación alguna.  
Resultando que por esta Dirección General de Energía fue solicitado informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modificado por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, a los ayuntamientos afectados por la instalación, sin que figure la recepción de los correspondientes a los Ayuntamientos de Alzira y Tavernes de la Valldigna.  
- Por su parte, el Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna remite Certificación de calificación urbanística en la que se hace constar la calificación de suelo no urbanizable de protección forestal y suelo no urbanizable común del trazado de los apoyos de la línea eléctrica a repotenciar (entre los apoyos nº 43 al nº 51), señalando las ordenanzas de aplicación y los usos permitidos por estas.  
Trasladado el referido escrito a la empresa solicitante manifiesta, en síntesis:  
- Que el proyecto solicitado consiste en la repotenciación de una línea eléctrica existente y que por tanto se encuentra instalada en el territorio de Benifairó de la Valldigna; que cuenta con resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natural que considera que no tiene efectos significativos sobre el medio y no requiere la evaluación de impacto ambiental previa; que además, el hecho de que la instalación transcurra por suelo no urbanizable no supone un impedimento para su instalación a tenor de lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modificado por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, así como de lo que se establece en el artículo 17 de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat del Suelo No Urbanizable, concluyendo que aún siendo la calificación del suelo como no urbanizable, no significa que las infraestructuras declaradas de utilidad pública no puedan desarrollarse por dicho suelo.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió separata del proyecto técnico de la instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados, concretamente a los siguientes:  
- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), manifestando en su informe que la instalación proyectada cruza con el antiguo ferrocarril de Carcaixent a Dénia y que ese organismo no ha sido nunca propietario de la referida línea férrea, debiendo dirigirse a la entidad Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE).  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, indica en sendos escritos la conformidad con la instalación respecto de la afección a las líneas de 66 kV, 20kV y 380 V, habiendo comprobado que la misma no afecta a otras instalaciones de 132 kV.  
- Telefónica de España, SAU, manifestando no oponer reparo alguno a la ejecución de los trabajos, con los condicionados genéricos que se contienen en el referido escrito.  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras, remitiendo informe favorable sobre la afección a las carreteras que en el mismo se señalan, indicando que no se modificarán los apoyos existentes.  
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), remitiendo informe de conformidad con las obras proyectadas, siempre que las mismas se ajusten a lo estipulado en el Reglamento del sector ferroviario, en cuanto a distancias, alturas y condicionantes que el mismo impone, disponiendo además de la ocupación temporal de los terrenos afectados y que será compatible con posteriores actuaciones que realice ADIF en la zona.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar, solicitando documentación complementaria que fue presentada por la empresa peticionaria, emitiendo informe favorable con las condiciones específicas y genéricas que en el mismo se contienen.  
- Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), manifestando que la instalación afecta al trazado del antiguo ferrocarril Carcagente-Denia en los términos de Alzira y Tavernes de la Valldigna y que nada tiene que alegar al respecto, ya que no es titular de los terrenos, dado que los ubicados en Alzira fueron enajenados al propio Ayuntamiento de Alzira en el año 1985, y los del término municipal de Tavernes de la Valldigna, en los que se produce el cruzamiento con la línea aérea, se corresponden con la finca catastral que se enajenó a los particulares David Roselló Ciscar y José Roselló Ciscar en fecha 5 de noviembre de 2003.  
- Diputación de Valencia. Área de Carreteras, sobre afección a al carretera CV-750, manifestando no existir inconveniente con la instalación proyectada con los condicionados genéricos que en el informe remitido se contienen.  
No constan en el expediente los informes solicitados por el Servicio Territorial de Energía a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Servicio de Montes y Servicio de Vías Pecuarias  
Resultando que los condicionados presentados por los organismos referidos fueron remitidos a la empresa peticionaria, habiendo manifestado su aceptación y conformidad con los mismos, y especialmente, respecto de la contestación remitida por Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), indica Red Eléctrica de España, SAU que con respecto al cruce del ferrocarril desmantelado entre los apoyos nº 20 a nº 21 y su uso como camino municipal, el Ayuntamiento de Alzira ha sido debidamente informado en la tramitación del expediente, y que en cuanto al camino de acceso a la finca privada en el término de Tavernes de la Valldigna, significan que esta finca no se ve afectada por las actuaciones del proyecto de repotenciación.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es la alimentación a la tensión de 220 kV como consecuencia del fuerte desarrollo urbanístico y empresarial en la provincia de Valencia, a fin de garantizar la mejora de la calidad y capacidad del suministro eléctrico en la zona geográfica descrita.  
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente la solicitud.  
Resultando que la repotenciación de la línea eléctrica solicitada constituye una modificación de la línea existente a 132 kV, doble circuito, ST Alzira-ST Valldigna, manteniendo el trazado de la línea actual y aprovechando el pasillo eléctrico ya existente, y que la declaración de utilidad pública, conforme a la solicitud presentada, lo es, en concreto, para la ocupación temporal de aquellas parcelas afectadas por los accesos a la instalación que no se encuentran gravadas actualmente por la servidumbre de paso de energía eléctrica existente, así como de aquellas otras fincas que, aún soportándola, será necesaria su ocupación o servidumbre para realizar los trabajos necesarios para la repotenciación proyectada.  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1.997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.   
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero   
Autorizar administrativamente a la empresa Red Eléctrica de España, SA, la repotenciación de la línea eléctrica de alta tensión aéreo-subterránea a 220 kV, simple circuito, de la línea aérea a 132 kV, simple circuito, ST Alzira-ST Valldigna, en los términos municipales de Alzira, Benifairó de la Valldigna y Tavernes de la Valldigna, en la provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).  
- Potencia máxima a transportar: 437 MVA por circuito.  
- Número de circuitos: uno.  
- Número de conductores por fase: dos.  
- Tipología constructiva:  
1) Tramo subterráneo:  
- Inicio de la línea: edificio de celdas GIS de la Subestación Transformadora ST Alzira.  
- Final de la línea: apoyo nº 1 (nuevo) de transición aéreo subterránea.  
· Conductores: de aislamiento seco, tipo XLPE, con sección de 2000 mm²-cobre.  
· Dispone de dos cables de fibra óptica, con cubierta de fibra tipo 48 FO dieléctrico antiroedores. Los terminales unipolares son del tipo hexafluoruro de azufre (SF6) para las celdas GIS el correspondiente al interior, siendo del tipo composite para el terminal exterior.  
· Longitud: 130 ml en el interior de la subestación.  
2) Tramo aéreo:  
- Origen de la línea: apoyo nº 1 (nuevo) de transición aéreo-subterránea  
- Final de la línea: apoyo nº 55 bis de entrada hasta el pórtico de la subestación transformadora ST Valldigna.  
  
- Longitud total de la repotenciació: 18.797 m.  
- Pressupost total: 1.447.312,07 euros.  
· Conductores: cable de aluminio-acero, tipo Dúplex Hawk (LA-280), de sección total 281'1 mm² y dos conductores por fase.  
· Cables de tierra-fibra óptica: en toda su longitud lleva un cable de tierra, tipo OPGW-96 de acero galvanizado, con sección total 164 mm².  
· Aislamiento: de material composite, tipos U120AAR220+AR y C4OGL220 (compresión) de longitud total 2300 mm y 2400 mm. Las cadenas de amarre se componen de aisladores de material composite tipo U120AB220+AR.  
· Apoyos: metálicos de perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente y acero, de calidades S355J2G3 y S275JR, organizados en forma de celosía sencilla, de base cuadrada y forma tronco-piramidal desde su base al brazo inferior, prismática desde éste al superior y un castillete en la parte superior para el cable de tierra.  
La configuración de los apoyos, tanto de suspensión como de anclaje, en su configuración y refuerzos, vienen dados, finalmente, por la función de alineación o suspensión correspondiente.  
· Tomas de tierra:  
Se verificarán las existentes, procediendo ejecutar mediante sistema mixto de picas y anillos en los que pueda resultar necesario.  
· Cimentación:  
Mediante macizos de hormigón en masa «pata de elefante» troncocónicos, se realizarán los refuerzos necesarios dados los nuevos esfuerzos a que están sometidos como consecuencia de los cambios enumerados previstos.  
· Longitud: 18.667 ml.  
De acuerdo con el proyecto, los números de serie y la identificación de los apoyos correspondientes al tramo aéreo son los siguientes:  
  
- Longitud total de la repotenciación: 18.797 ml.  
- Presupuesto total: 1.447.312'07 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la modificación autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado en el Colegio Oficial correspondiente en fecha 9 de febrero de 2009, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de seis meses contados a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SA, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
6. Condiciones medioambientales recogidas en la Resolución de 18 de septiembre de 2008.  
De acuerdo con la documentación presentada, las medidas protectoras y correctoras propuestas encaminadas a prevenir y compensar los efectos negativos que la actuación pudiera causar en el medio ambiente y a sus elementos deberán ser aplicadas con rigor en todas las fases del proyecto. En especial, deben adoptarse las medidas protectoras necesarias para garantizar la mínima afección a las aves. Debe asimismo seguirse el programa de vigilancia ambiental del proyecto para garantizar el cumplimiento de las citadas medidas.  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública de los tramos de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 21 de junio de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.  
Relació dels béns i dels drets afectats - Projecte de repotenciació A 220kV (Sc-Dx) de la L/132kV (Sc-Dx) ST Alzira - ST Valldigna-  
  
  
  
  
\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*   
Relación de bienes y derechos afectados - Proyecto de repotenciación A 220kV (Sc-Dx) de la L/132kV (Sc-Dx) ST Alzira - ST Valldigna-  
  
  
  
