Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5433, del 22-01-2007 (2006/13772)

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006 de la Dirección General de Energía por la que se otorga autorización administrativa a Proyectos Eólicos Valencianos SA. para la construcción de la línea eléctrica aérea-subterránea a 220 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, 2º tramo Apoyo 93 (SE Segorbe, en los términos municipales de Altura y Segorbe, en la provincia de Castellón, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (ATLINE/2003/82 y ATLINE/2003/82/12).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5433

Fecha DOGV
:   22-01-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2006/13363


Fecha del documento
:   10-11-2006

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Altura
    * Segorbe
    * empresa privada
    * energía eólica

Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/82 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía a instancia de Proyectos Eólicos Valencianos, SA., con domicilio social en Valencia, Plaza de América nº 2, planta 4ª, módulo C, relativo a la solicitud de fecha 23 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de "infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6", en los términos municipales de Barracas; Pina de Montalgrao, Benafer, Caudiel, Viver, Jérica, Altura, y Segorbe, provincia de Castellón, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero industrial D. Pablo Bernad Conde y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 21 de octubre de 2002.
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia de Castellón nº 93 de fecha 31.07.03, el Diari Oficial de la Generalitat nº 4.555 de fecha 30.07.03, el diario de prensa "el Periódico Mediterráneo" de fecha 10.07.03 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados.
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.
Resultando que, mediante Resolución de 27 de julio de 2005, la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula Declaración de Impacto Ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 6, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, incluido el sistema de evacuación eléctrica, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental, que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica.
Resultando que la modificación del proyecto inicial consiste en la variación del trazado y tipología de la línea, motivada por la necesidad de cumplir los requisitos medioambientales exigidos por la DIA.
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA citada, Proyectos Eólicos Valencianos SA. presentó con fecha 22 de septiembre de 2005 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón escrito solicitando continuar con la tramitación del expediente, al que adjunta proyecto modificado de "Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6.", iniciando nuevo expediente con referencia ATLINE/2003/82/12.
Visto. el expediente con referencia ATLINE/2003/82/12 incoado por el Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Proyectos Eólicos Valencianos, SA., relativo a la solicitud de fecha 22 de septiembre de 2005, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de "Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6, línea eléctrica aérea a 220 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe", en los términos municipales de Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Viver, Jérica, Altura y Segorbe, provincia de Castellón, a la que se adjuntaba proyecto modificado de "Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6." firmado por el ingeniero industrial D. David Gavín Asso y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 19 de septiembre de 2005.
Resultando que el citado proyecto modificado fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 137 del día 15 de noviembre de 2005, el Diari Oficial de la Generalitat nº 5.128 del 4 de noviembre de 2005, en el diario de prensa "el Periódico Mediterráneo" del día 8 de noviembre de 2005, y mediante exposición en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afectados, Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Viver, Jérica, Altura y Segorbe.
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón afectados por el proyecto modificado, Barracas, Pina de Montalgrao, Benafer, Viver, Jérica, Altura y Segorbe, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, habiendo informado los ayuntamientos de Altura, Jérica y Barracas en los siguientes términos:
Ayuntamiento de Altura: a través de escrito del Sr. Alcalde, informa que el nuevo trazado propuesto perjudica, no solamente al futuro desarrollo urbanístico, sino también a la zona comprendida entre la Cartuja de Vall de Cristo y la Masía de San Juan (ambas construcciones declaradas Bien de Interés Cultural).
Ayuntamiento de Jérica: a través de informe del técnico municipal indica que la línea discurre por terrenos clasificados como suelo no urbanizable, común y protegido área forestal (área de interés medioambiental), en la Normas Subsidiarias. Manifiesta que la "distribución de energía eléctrica" es un uso incompatible dentro del Area de Interés Medioambiental.
Ayuntamiento de Barracas: se informa favorablemente.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió asimismo separata del proyecto técnico modificado de la línea eléctrica proyectada a:
Ministerio de Fomento, Unidad de Carreteras de Castellón
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras
Conselleria de Territorio y Vivienda, Servicio Territorial de Medio Ambiente
Telefónica de España SA.
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF
Diputación Provincial de Castellón, Servicio de Carreteras
Iberdrola Distribución Eléctrica SA.U.
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar
Al objeto de que emitieran, el condicionado técnico procedente, resultando todos ellos favorables o condicionados aceptados por el solicitante, sin que en ningún caso se observe impedimento para la realización de la instalación objeto de autorización.
Resultando, que se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo contestado los ayuntamientos de Altura, Jérica y Barracas, en los mismos términos indicados anteriormente.
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.
Resultando que por Resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte de 3 de marzo de 2006 se ha formalizado la aprobación del Plan Energético de la zona 6 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 10 de marzo de 2006 se ha otorgado autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública para la construcción de la línea eléctrica aérea a 220 kV, simple/triple circuito, SE El Campo (SE Segorbe, 1º tramo SE El Campo (apoyo 93.
Resultando que con objeto de atender las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Altura, Proyectos Eólicos Valencianos SA. presentó con fecha 28 de febrero de 2006 propuesta de modificación del trazado de la línea eléctrica objeto de autorización en la que se mantiene el primer tramo SE El Campo -Apoyo 93, solicitando la autorización parcial de este tramo.
Resultando que como consecuencia de lo indicado anteriormente, Proyectos Eólicos Valencianos SA. presentó con fecha 22 de mayo de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de la línea eléctrica aérea-subterránea a 220/30 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, 2º tramo Apoyo 93 (SE Segorbe a la que adjunta proyecto modificado II de "Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6.", continuando con el expediente con referencia ATLINE/2003/82/12.
Visto. el expediente con referencia ATLINE/2003/82/12 (proyecto modificado II) incoado por el Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Proyectos Eólicos Valencianos, SA., relativo a la solicitud de fecha 22 de mayo de 2006, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de "línea eléctrica aérea-subterránea a 220/30 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, 2º tramo Apoyo 93 (SE Segorbe", en los términos municipales de Altura y Segorbe, provincia de Castellón, a la que se adjuntaba proyecto modificado II de "Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6." firmado por el ingeniero industrial D. David Gavín Asso y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 16 de mayo de 2006.
Resultando que, con fecha 28 de abril de 2006, la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula Resolución Complementaria a la Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental la modificación de trazado de la línea eléctrica de evacuación, de los parques eólicos de la zona 6, de 220 kV de simple circuito, desde el apoyo 93 hasta la ST Segorbe, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada Resolución Complementaria.
Resultando que el citado proyecto modificado II fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº 87 del día 22 de julio de 2006, el Diari Oficial de la Generalitat nº 5.318 del 4 de agosto de 2006, en el diario de prensa "el Periódico Mediterráneo" del día 13 de julio de 2006, y mediante exposición en el tablón de edictos de los Ayuntamientos afectados, Altura y Segorbe.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón afectados por el proyecto modificado, Altura y Segorbe, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, habiendo transcurrido el plazo establecido sin presentación de informe alguno por lo que se entiende la conformidad con la solicitud de autorización de la instalación.
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió asimismo separata del proyecto técnico modificado de la línea eléctrica proyectada a:
Ministerio de Fomento, Unidad de Carreteras de Castellón
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras
Conselleria de Territorio y Vivienda, Servicio Territorial de Medio Ambiente
Telefónica de España SA.
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF
Gas Natural Distribución SDG
Iberdrola Distribución Eléctrica SA.U.
Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar
Al objeto de que presenten su conformidad u oposición a la instalación solicitada, resultando todos los informes favorables o condicionados aceptados por el solicitante, sin que en ningún caso se observe impedimento para la realización de la instalación objeto de autorización.
Resultando, que se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo transcurrido el plazo establecido sin presentación de informe alguno por lo que se entiende evacuado en sentido favorable.
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.
Resultando que la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía producida en los parques eólicos de la zona 6 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y reforzar el sistema eléctrico.
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente con fecha 7 de junio de 2006 al proyecto modificado II de línea eléctrica aérea/subterránea/aérea de 220 kV, simple circuito entre apoyo nº 93 y STE Segorbe.
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c), el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico corresponde a la administración autonómica las autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en relación este último con la Disposición Transitoria que contiene.
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al artículo articulo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y al artículo 16 del Decreto 182/2004 de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
Primero. Otorgar a Proyectos Eólicos Valencianos, SA. autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea-subterránea a 220/30 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, segundo tramo apoyo 93 - SE Segorbe, que discurre por los términos municipales de Altura y Segorbe en la provincia de Castellón y cuyas características principales son las siguientes:
- Origen de la línea: Apoyo 93
- Fin de la línea: circuito SE Segorbe
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).
- Tipología constructiva: aérea - subterránea.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Número de circuitos : uno de 220 KV
- Conductores: tramo aéreo: uno de aluminio-acero, tipo LA-455, de 454,5 mm² de sección total. Tramo subterráneo: tres, cable aislado de potencia de 127/220, (245) kV XLPE 1x1200 mm² AL H200.
- Cables de tierra: uno compuesto, fibra óptica, tipo OPGW 39F47z, de 74,90 mm² de sección.
- Aislamiento: constituido por un aislador de vidrio templado, tipo U160BS
- Apoyos: metálicos de celosía, de perfiles angulares totalmente atornillados.
- Puesta a tierra: de electrodo de difusión y de anillo difusor.
- Número de apoyos : 24
Término Municipal Nº Apoyo
Altura 93 al 102
Segorbe 103 al SE Segorbe
- Longitud total de la línea Apoyo 93 - SE Segorbe: tramo aéreo 6.664,76 m, tramo subterráneo 498 m.
- Presupuesto total de la línea Apoyo 93 - SE Segorbe: 1.990.963,81 Euros.
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Segundo. Aprobar el proyecto de ejecución firmado por el ingeniero industrial D. David Gavín Asso y visado por la demarcación de Castellón del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 16 de mayo de 2006, "Infraestructura de evacuación de energía parques eólicos zona 6 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana", que corresponde a la línea eléctrica aérea-subterránea a 220/30 kV, simple/triple circuito, SE El Campo - SE Segorbe, segundo tramo Apoyo 93 - SE Segorbe", objeto de autorización administrativa, con las siguientes condiciones:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
2. El plazo de ejecución de la obra será de nueve meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo Proyectos Eólicos Valencianos SA. podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón, a los efectos de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y al proyecto de ejecución aprobado.
4. Proyectos Eólicos Valencianos SA. deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.
Igualmente, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 27 de julio de 2005 y en la Resolución complementaria de 28 de abril de 2006 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Tercero. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la parte dispositiva de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Cuarto. Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 10 de noviembre de 2006. El Director General de Energía. Antonio Cejalvo Lapeña.