Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 9267, del 31-01-2022 (2022/528)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció de la instal·lació de transport secundari denominada línia elèctrica aèria/subterrània (cable) de tensió nominal 220 kV de doble circuit per a fer entrada/eixida en la nova subestació transformadora de 220/66 kV, denominada «ST el Serrallo», des de la línia 220 kV la Plana - l'Enginy, que discorre pel terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient ATLINE/2018/29/12.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   9267

Data del DOGV
:   31-01-2022

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS

Número del document
:   2022/528


Data del document
:   15-11-2021

Organisme emissor
:   Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
    * empresa privada

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorga a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció de la instal·lació de transport secundari denominada línia elèctrica aèria/subterrània (cable) de tensió nominal 220 kV de doble circuit per a fer entrada/eixida en la nova subestació transformadora de 220/66 kV, denominada «ST el Serrallo», des de la línia 220 kV la Plana - l'Enginy, que discorre pel terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló i es declara, en concret, la seua utilitat pública. Expedient ATLINE/2018/29/12. [2022/528]  
  
  
Antecedents  
Amb data 19 de març de 2018, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal (d'ara en avant, també REE), a través de representant degudament acreditat, va presentar en el registre telemàtic de la Generalitat Valenciana, un imprés normalitzat sol·licitant:  
- autorització administrativa prèvia de les instal·lacions de transport secundari denominada, línia elèctrica aèria/subterrània (cable) de tensió nominal 220 kV de doble circuit per a fer entrada/eixida en la nova subestació transformadora de 220/66 kV, denominada «ST el Serrallo», des de la línia 220 kV la Plana - l'Enginy, que discorre pel terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló.  
- autorització administrativa de construcció de la instal·lació,  
- i declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació sol·licitada.  
A l'escrit de presentació d'aquestes peticions es va adjuntar la següent documentació:  
- Projecte tècnic de «Modificació de la Línia Elèctrica a 220 kV, Doble Circuit, E/S ST el Serrallo de L/ ST la Plana - ST. L'Enginy» (sic) de data gener de 2018, per a l'execució de la citada instal·lació, acompanyat de declaració responsable de data 8 de març de 2018, i signats tots dos documents per la mateixa persona tècnica competent projectista,  
- Relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren de necessària expropiació, inclosa dins del projecte tècnic,  
- Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte tal com estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric,  
- Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic, per a ser remeses als ajuntaments, i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si escau, empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la instal·lació, i  
- Estudi d'Impacte Ambiental, Document de Síntesi i Estudi d'Integració Paisatgística, acompanyat de la sol·licitud normalitzada d'avaluació d'impacte ambiental ordinària, a fi de ser remesos a l'òrgan ambiental, per a l'obtenció del corresponent pronunciament ambiental després del tràmit d'informació pública i consultes ambientals corresponent.  
Consta en l'expedient, l'acreditació en data 9 de maig de 2018, de l'abonament de les taxes administratives associades al tràmit instat.  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds va ser tramitat amb l'expedient de referència ATLINE/2018/29/12, incoat a aquest efecte pel llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló.  
Els punts de connexió, origen i final, de la instal·lació sol·licitada són titularitat de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal. Concretament la línia de doble circuit té el seu origen en el nou suport d'entroncament número 6.1, situat sota la traça de la línia de tensió nominal 220 kV La Plana - l'Enginy a la qual fa connexió, des d'on part discorrent en aeri durant 2.227 m fins al suport de transició aeri-subterrani número 11, a partir del qual continuarà en subterrani durant altres 249 m fins a les corresponents posicions de línia del sistema GIS de 220 kV de la subestació «ST el Serrallo», executant-se tot el seu traçat pel terme municipal de Castelló de la Plana (Castelló).  
La sol·licitud d'autorització administrativa i declaració en concret d'utilitat pública de la instal·lació elèctrica va ser objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, en l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'impacte ambiental, en el Decret 32/2006, de 10 de març, pel qual es modifica el Decret 162/1990 i en l'annex II de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, durant el termini de trenta dies en:  
  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 10 de gener de 2019, (DOGV 8461).  
- el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, d'1 de gener de 2019, (BOPC número 1).  
- el diari de premsa El Periódico Mediterrani, de 17 de gener de 2019.  
Es fa constar que la informació pública realitzada en el diari de premsa citat no contenia la relació de béns i drets afectats per la línia. No obstant això, com s'indicarà més endavant, la relació de béns i drets afectats resultant de la modificació de la línia si ha sigut objecte d'informació pública completa en tots els mitjans preceptius pel termini reglamentari, per la qual cosa ha d'entendre's complit correctament aquest tràmit.  
Amb la mateixa finalitat i termini, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló d'aleshores va remetre a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica, i requeria a aquell, una vegada finalitzat el període de publicitat, que li remetera diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient.  
El projecte, així mateix, ha sigut exposat per a consulta pública en la següent adreça electrònica www.indi.gva.es/es/web/energia/inicio, en castellà i www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valencià, en l'apartat «Informació pública».  
D'acord amb la documentació que obra en l'expedient, va ser presentada la següent al·legació, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- M.C.J., en nom i representació de la mercantil Castellonenca d'Obres i Foment Industrial, SL, amb NIF 077, va presentar escrit, de data 8 de febrer de 2019, en el qual al·legava: la instrucció en un únic expedient d'expropiació de les dues parcel·les afectades (aquestes són, parcel·les 154 i 264, del polígon 155 de Castelló de la Plana); que es reserva la facultat de mesurar i comprovar les afectacions a la seua propietat; que s'hauran de garantir durant i després de l'execució de l'obra, tots els accessos i camins a les parcel·les, així com els serveis que disposa; que s'haurà de contemplar els perjudicis tant presents com els futurs de les explotacions en producció que hi ha en les parcel·les; que el trànsit s'haurà de realitzar dins de la zona d'afectació, que ha de quedar reflectit en l'acta d'ocupació els metres d'ocupació temporal usats, no autoritzant-se altres accessos; que siga l'administració expropiant la que sufrague els càrrecs dels costos de l'expedició del certificat de domini i càrregues del registre de la propietat si foren requerits; que es valora a preu d?«expropiació» els arbres que s'eliminaran i la producció present i futura o lucre cessant; i que és l'administració expropiant responsable de tota lesió o perjudici que poguera patir els béns o drets de la propietat a conseqüència del normal o anormal funcionament dels serveis i obres públiques.  
  
Cal advertir respecte a les al·legacions indicades en el paràgraf anterior, que cap parla sobre l'oposició de l'alegant a la construcció de la instal·lació objecte d'aquesta resolució, i que el procés expropiatori no s'ha sol·licitat, ni per tant iniciat, contraient-se la petició de REE a la declaració d'utilitat pública de la concreta instal·lació de transport que pretén implantar amb el traçat que afectarà l'alegant.  
Remés l'escrit d'al·legacions a la interessada, aquesta va manifestar en relació amb la tramitació d'un únic expedient per a totes dues parcel·les, que tenen referència cadastral diferents, a més d'estar dividides per la parcel·la 9004 del polígon 155, identificada com a camí municipal, per la qual cosa es tracta de finques independents, a més que la propietat no ha acreditat que es troben inscrites o foren susceptibles d'inscripció sota un mateix número, d'acord amb el que es disposa en la Llei Hipotecària, com així estableix la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa; en relació amb el mesurament de les afectacions, el manteniment dels accessos i serveis, i els perjudicis a l'explotació, manifesta que la infraestructura elèctrica que ens ocupa al seu pas per les parcel·les afectades és compatible amb l'explotació dels cultius sense que establisca barreres arquitectòniques que dividisquen les finques, sense perjudici que totes dues parcel·les, ja es troben dividides per un camí municipal; en relació amb les ocupacions temporals, aquestes seran recollides en l'acta prèvia a l'ocupació i valorades posteriorment en el moment procedimental oportú, sempre que no s'arribe a un acord amb la propietat; en relació amb l'acreditació de la propietat de les parcel·les afectades, aquesta s'haurà d'aportar previ al pagament del preu just, i no necessiten un certificat de domini, sinó que és suficient mitjançant escriptura o qualsevol mitjà fefaent que acredite la titularitat; i en relació amb la valoració de la zona d'afecció, aquesta es durà a terme durant el transcurs de l'expedient expropiatori, recordant que la infraestructura que ens ocupa és compatible amb la infraestructura elèctrica, per la qual cosa no procedeix aquest demèrit en les valoracions, i cal ajustar-se, entre altres, al que disposa l'article 156 del Reial decret 1955/2000, que transcriu, no obstant això que la propietat podrà incloure en el seu full d'apreuament el valor en què estime l'objecte que s'expropia, i es podrà adduir totes les al·legacions que estime pertinents.  
Pel que respecta a la responsabilitat de l'administració expropiant de tota lesió o perjudici que poguera patir els béns o drets de la propietat a conseqüència del normal o anormal funcionament dels serveis i obres públiques, cal indicar que, en el seu cas, s'estarà al que es disposa en la normativa legal que regula la responsabilitat patrimonial de l'administració, sense que siga el moment actual per a valorar tal demanda.  
  
Conformement amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presentaren la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o els drets de les quals, a càrrec seu, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Consta escrit del Servei d'Ordenació del Territori, de data 1 de març de 2019, en el qual reitera la compatibilitat de la instal·lació amb la normativa del PATRICOVA manifestada en el seu anterior escrit de data 16 de juliol de 2018, en el qual es va concloure que «el Projecte de modificació de línia elèctrica a 220 kv, doble circuit, e/s st el Serrallo del / st. la Plana - st. l'Enginy (sic), a Castelló de la Plana no es troba afectat per risc d'inundació i és compatible amb les determinacions normatives del Pla d'Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del Risc d'Inundació en la Comunitat Valenciana», així com escrit de conformitat de la interessada amb aquest.  
- Consta escrit de la Comunitat de Regants de Castelló, de data 11 de juny de 2018, pel qual el Sindicat de Regs acorda donar autorització per a la realització de la instal·lació en comprovar que no es veuran afectades les seues instal·lacions.  
- Consta escrit de la Societat de Foment Agrícola Castellonenc - FACSA, de data 24 de gener de 2019, pel qual manifesta la conformitat amb la instal·lació, adjuntat croquis de la zona amb les seues infraestructures i «Criteris generals per a obra amb possible afecció a la xarxa de proveïment» que s'haurà de tindre en consideració durant l'execució de les obres, així com escrit de conformitat de la interessada amb aquest.  
- Consta escrit de NEDGIA CEGAS, SA, de data 3 de gener de 2019, pel qual manifesta la conformitat amb la instal·lació, adjuntat pla de la zona amb les seues infraestructures que s'haurà de tindre en consideració durant l'execució de les obres, així com escrit de conformitat de la interessada amb aquest.  
- Consta escrit d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (actualment com a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU) de data 5 de febrer de 2019, pel qual manifesta «no trobar inconvenient per a la tramitació del projecte d'execució de la dita Línia Elèctrica a 220 kV, DC» (sic), sempre que es respecten totes les instal·lacions elèctriques actuals de la seua propietat i es mantinguen les servituds existents sobre aquestes, així com la conformitat de la interessada amb aquest.  
  
- Consta escrit del Ministeri de Foment, Demarcació de Carreteres de l'Estat, Unitat de Carreteres a Castelló, de data 25 de gener de 2019, pel qual manifesta l'afectació de la línia objecte d'autorització al traçat del nou accés de connexió de l'autovia CS-22 amb la Dàrsena Sud del Port de Castelló, així com al traçat del nou accés ferroviari a aquest port, per la qual cosa la interessada haurà d'analitzar la compatibilitat de la línia amb aquestes infraestructures, presentat la documentació resultant. Remés a la interessada, aquesta mitjançant escrit, de data 22 d'abril de 2019, manifesta que havent analitzat la compatibilitat de la línia elèctrica amb els projectes que s'indiquen, s'ha procedit a modificar tres suports (aquests són, suports número 6, 10 i 11, i per tant les seues obertures), i s'ha comunicat aquesta actuació a la Unitat de Carreteres de l'Estat a Castelló, per a això aporta justificant de presentació i còpia dels documents aportats a aquest organisme. En el mateix escrit la interessada informa aquesta administració la presentació en breu d'un annex de modificació del projecte, on es recolliran els canvis indicats. Després de la remissió de la documentació requerida i complementària al dit organisme, amb data 10 de gener de 2020, resol emetre informe favorable a la instal·lació, amb subjecció a les condicions particulars i generals que consten en ell. Remés l'informe a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
  
Segons s'estableix en l'article 75.1 de la llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, va sol·licitar en el mateix acte a l'Ajuntament de Castelló de la Plana un informe a fi de recaptar les al·legacions que siguen procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que resultara d'aplicació, així com informe prestant conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si escau, el condicionat tècnic procedent. D'igual manera, el Servei Territorial va remetre al citat Ajuntament, l'URL de consulta dels documents Estudi d'Impacte Ambiental, Document de síntesi de l'Estudi d'Impacte Ambiental i l'Estudi d'Integració Paisatgística, al costat del projecte tècnic de la instal·lació, conformement amb el procediment reglamentàriament establit en els articles 37 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i a fi que, en el termini de trenta dies, establira els condicionants ambientals procedents. En atenció als anteriors informes sol·licitats, l'ajuntament va emetre un informe conjunt, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de Castelló de la Plana. Mitjançant informe, datat l'1 de febrer de 2018, no obstant que les signatures electròniques que validen l'expedició del mateix siguen de l'1 i 4 de febrer de 2019, els serveis tècnics municipals manifesten: en relació amb la compatibilitat urbanística i una vegada analitzada l'afectació al planejament urbanístic vigent, això és a les Normes Urbanístiques Transitòries d'Urgència vigents, i a la versió inicial del Pla General Estructural i del Pla d'Ordenació Detallada, tots dos, actualment en tramitació, conclouen a estimar que el projecte és compatible sempre que l'informe previ de la conselleria competent en urbanisme acredite la inexistència de valors i es complisca l'indicat en el punt 3.2. d'aquest informe, i estableixen com condicionats l'observança del que es disposa en el planejament en tramitació respecte dels desenvolupaments industrials previstos en l'àmbit del traçat de la línia, així com la subjecció de la línia a llicència de construcció; en relació amb els aspectes ambientals. Després d'analitzar i exposar els informes emesos per les diferents administracions en el tràmit de consultes prèvies per a l'emissió del Document d'Abast Ambiental, tots aquests recollits en l'annex II de l'Estudi d'Impacte Ambiental del Projecte, manifesten una sèrie de consideracions a l'objecte que s'incorporen noves mesures d'integració paisatgística al projecte, concretament l'indicat en l'informe emés per l'òrgan competent en matèria de Patrimoni Cultural, en relació amb l'afecció al jaciment L'Alqueria dels Monges - Bé Cultural, Àrea de Vigilància Arqueològica -; finalment en relació amb els aspectes paisatgístics, i en línia amb els ambientals, estableixen com condicionats la revisió de l'Estudi d'Integració Paisatgística, que haurà d'incloure un estudi de visuals des dels principals camins que emmarquen el traçat, I es proposen mesures correctores tendents a minimitzar l'impacte visual de les torres des dels camins de major afluència, per ser part de la Infraestructura Verda municipal i en els entorns de major interés, havent d'incorporar un nou Pla de Participació Pública, si bé, es podrà fer referència al ja realitzat. S'adjunten a l'informe uns annexos amb exemples de proposta d'integració paisatgística en diferents entorns paisatgísticament sensibles de la línia.  
  
Remés informe a la interessada aquesta presenta escrit d'objeccions en el qual manifesta que: en relació amb els condicionats urbanístics, consta en l'expedient Informe del Servei Territorial d'Urbanisme, en el qual el citat òrgan va manifestar la compatibilitat de la instal·lació amb el que s'estableix en l'article 199 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, el qual preveu que en aquesta classe de sòl puguen dur-se a terme «obres públiques o construccions i instal·lacions de servei públic essencial o activitats d'interés general que requerisquen situar-se en sòl no urbanitzable». En aquest sentit, la instal·lació objecte s'emmarca dins del Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica 2015-2020, aprovat pel Consell de Ministres el 16 d'octubre de 2015, i consta informe favorable de la Direcció General de Política Energètica i Mines a aquest projecte, i es recorda tal com estableix la Llei del Sector Elèctric que corresponen als instruments d'ordenació del territori i urbanístics precisar les possibles instal·lacions i qualificar adequadament els terrenys, i establir, en tots dos casos, les reserves de sòl necessàries per a la ubicació de les noves instal·lacions i la protecció de les existents, per la qual cosa el Pla General de l'Ajuntament de Castelló, en tramitació, haurà de tindre en compte la infraestructura que ens ocupa; d'altra banda, en relació amb la subjecció de la línia a llicència d'obres, la interessada porta a col·lació l'article 72 de la Llei 16/2008, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, modificada per la Llei 16/2008, de 22 de desembre, per a justificar que el projecte objecte no està sotmés a llicència d'obres; en relació amb els condicionats paisatgístics i en concret la consideració de la revisió de l'Estudi d'Integració Paisatgística, la interessada aporta nou Estudi d'Integració Paisatgístic, el qual a més de recollir les consideracions de l'ajuntament, incorpora les modificacions sobre els suports número 6, 10 i 11, en compliment del requeriment de la Demarcació de Carreteres de l'Estat, Unitat de Carreteres a Castelló, i se sol·licita la remissió d'aquest a l'Ajuntament.  
  
Remés l'escrit d'objeccions juntament amb la documentació que l'acompanyava a l'ajuntament, aquest emet Informe Complementari, de data de signatura 28 de gener de 2020, en el qual manifesta en relació amb les objeccions als condicionats urbanístics la compatibilitat urbanística del projecte, al qual se li aplicaran totes les exempcions que procedisquen i que la Llei permeta respecte de la subjecció de la instal·lació a la llicència de construcció; en relació amb els condicionats ambientals adverteix que no observant nova documentació sobre aquest tema, cal pressuposar el compliment del que s'ha indicat en l'informe municipal; finalment en relació amb les objeccions als condicionats paisatgístics, l'organisme manifesta que les mesures d'integració paisatgístiques propostes per la interessada en el nou Estudi d'Integració Paisatgística es consideren clarament insuficients per no haver-se introduït noves mesures d'integració paisatgística que, almenys, disminuïren l'impacte visual en les àrees sensibles advertides, en el sentit en el qual es proposaven els exemples adjunts en l'apartat annexos de l'informe inicial, a més de no haver-se aportat Pla de Participació Pública. No obstant això, conclou l'ajuntament, la remissió en qualsevol cas, a les consideracions que efectue sobre l'Estudi d'integració Paisatgística la direcció general amb competències en Infraestructura Verda i Paisatge, a la qual sol·liciten que tinga en compte aquest informe municipal i l'anterior, en el sentit que en aquests s'expressa.  
Remés el mencionat Informe complementari a la interessada, aquesta mitjançant escrit, de data 18 de febrer de 2020, manifesta la conformitat amb l'informe, atés que les discrepàncies sobre aquest, això és el relatiu a l'Estudi d'Integració Paisatgística, hauran d'analitzar-se per l'òrgan competent, i sol·licitar la continuació dels tràmits tendents a l'emissió de les autoritzacions sol·licitades.  
En igual sentit, el Servei Territorial va sol·licitar en el mateix acte al Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló, informe a fi de recaptar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que resultara aplicable, així com informe prestant conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si escau, el condicionat tècnic procedent, conformement amb el text legal esmentat referent a això anteriorment, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló. Mitjançant informe, de data 28 de novembre de 2018, els serveis tècnics informen que l'actuació es considera compatible amb la normativa urbanística vigent en el municipi de Castelló de la Plana. Remés l'informe a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
Segon el procediment reglamentàriament establit i a fi que, en el termini de trenta dies, presten la seua conformitat o oposició als documents ambientals i/o establisquen els condicionants ambientals procedents, el llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, va remetre sengles escrits a les següents administracions i organismes, remetent a l'adreça d'internet de la informació pública per a la consulta dels documents presentats: Estudi d'Impacte Ambiental, Document de Síntesi de l'Estudi d'Impacte Ambiental i l'Estudi d'Integració Paisatgística, així com del projecte tècnic de la instal·lació, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Consta informe favorable del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, de la Direcció General d'Ordenació de Territori, Urbanisme i Paisatge, de data 4 de juny de 2019, sempre que es duga a terme les condicions fixades en l'Estudi d'Integració Paisatgística. Consta en el dit informe respecte de la falta de justificació dels resultats del procés de participació pública, que no serà necessària l'emissió de nou informe per part d'aquest Servei en cas de no haver-se presentat al·legacions o observacions de caràcter paisatgístic en la fase d'informació pública realitzada. Remés l'informe a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
- Consta informe de la Unitat d'Inspecció de Patrimoni Cultural Valencià, del Servei Territorial de Cultura i Esport, de data de signatura 29 de gener de 2019, que estableix com a cauteles per a l'emissió d'informe favorable, les següents: - Seguiment arqueològic presencial i a temps total de les obres del suport 2 que afecten el jaciment Camí de Vinamargo i del suport 4 que afecta el jaciment l'Alqueria de les Monges, i - Excavació de sondejos en la zona afectada pel suport 5 de la línia elèctrica, que afecta el jaciment de l'Alqueria de les Monges; així com informe favorable de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de data de signatura 19 de febrer de 2019, que estableix com a condicionants les mateixes cauteles recollides en l'informe citat anteriorment de la Unitat d'Inspecció de Patrimoni Cultural Valencià. Remesos tots dos informes a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquests.  
  
- No consten l'informe sol·licitat als efectes indicats de la Direcció General de Salut Pública.  
En atenció al requeriment de la Demarcació de Carreteres de l'Estat, Unitat de Carreteres a Castelló, pel qual la línia objecte d'aquesta autorització havia de ser compatible amb els projectes del nou accés de connexió de l'autovia CS-22 amb la Dàrsena Sud del Port de Castelló i al traçat del nou accés ferroviari a aquest port, amb data 4 de juny de 2019, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, va presentar a través del Registre Telemàtic de la Generalitat Valenciana, i a fi d'instruir en l'expedient la part modificada del traçat de la línia projectada inicialment, imprés normalitzat en què sol·licitava:  
- autorització administrativa prèvia de les instal·lacions de transport secundari per a la modificació de la línia elèctrica aeri/subterrània (cable) de tensió nominal 220 kV de doble circuit per a fer entrada/eixida en la nova subestació transformadora de 220/66 kV, denominada «ST el Serrallo», des de la línia 220 kV la Plana - l'Enginy, que discorre pel terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló.  
  
- autorització administrativa de construcció de la referida modificació, i  
- declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació modificada.  
A l'escrit de presentació d'aquestes peticions es va acompanyar la següent documentació:  
- Projecte tècnic titulat «Annex de Modificació de la Línia Elèctrica a 220 kV, Doble Circuit, E/S ST el Serrallo de L/ ST la Plana - ST. L'Enginy» (sic), de data maig de 2019, per a l'execució de la citada instal·lació, acompanyat de declaració responsable, de data 27 de maig de 2019, i signats tots dos documents per la mateixa persona tècnica competent projectista,  
Relació concreta i individualitzada de béns i drets que es consideren de necessària expropiació de la part relativa a les parcel·les i béns afectats per la modificació.  
Declaració responsable de la persona tècnica competent projectista, acreditativa del compliment de la normativa aplicable al projecte tal com estableix l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i  
Separates per a l'obtenció del condicionat tècnic, per a ser remeses als ajuntaments, i a la resta de les administracions públiques, organismes i, si escau, empreses de serveis públics o d'interés general afectats per la instal·lació.  
Posteriorment, en dates 9 i 29 d'agost de 2019, la interessada presenta en sengles lliuraments la següent documentació complementària relacionada amb la modificació sol·licitada:  
- «Full resum de subestacions, centres de transformació i línies de transport i distribució d'energia elèctrica», de data 9 d'agost de 2019, signada per la persona tècnica competent projectista i per la titular de la instal·lació.  
- Annex de modificació del document «Pressupost» del projecte inicial, on es recull l'increment de la valoració econòmica motivada per la modificació sol·licitada. En atenció a aquesta modificació, el pressupost total d'execució d'aquesta instal·lació, inclosa la modificació, ascendeix a dos milions cent seixanta-tres mil huit-cents vint-i-set euros amb huitanta-huit cèntims (2.163.827,88 ?), i  
  
- Justificant d'abonament de la taxa administrativa de la part corresponent a l'increment del pressupost d'execució material per la modificació sol·licitada.  
Posteriorment, amb data 6 de febrer de 2020, la interessada presenta aclariment respecte a la relació d'administracions i organismes afectats per la instal·lació, a l'efecte de l'obtenció de la conformitat o oposició, així com de l'establiment, si molt convé, dels condicionats tècnics de la instal·lació sol·licitada.  
Finalment, en resposta al requeriment formulat per aquesta unitat administrativa, amb data 4 de novembre de 2021, la interessada presenta escrit de la mateixa data en el qual manifesta en síntesi: en relació amb la discrepància entre el pressupost del projecte i el consignat en el Pla d'Inversió de la Xarxa de Transport (2022-2024) per la interessada, aquesta actualitza el pressupost del projecte al valor indicat en el pla d'inversió, això és al valor de 4.204.032 ?, acompanyant a l'escrit justificant de l'abonament de la taxa complementària; en relació amb la falta de conformitat de la interessada a diversos informes condicionats, aquesta adverteix que ja va ser presentada la conformitat amb l'informe condicionat, de data 2 de març de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, manifestant, no obstant això en l'escrit, la conformitat amb l'informe de 13 de gener de 2021, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni; en relació amb les longituds finals de la línia i contingut de la primera informació pública en premsa realitzada en data 17 de gener de 2019, aquesta aporta aclariments sobre aquest tema, quedant recollides al llarg de la resolució; finalment la interessada se serveix de l'escrit de resposta al requeriment per a modificar el termini d'execució material de la instal·lació, modificant el termini a 12 mesos. S'adjunta a l'escrit, a més, un pla de planta, perfil i creuaments del traçat subterrani objecte de l'annex de Modificació, també requerit.  
  
El procediment administratiu corresponent a aquestes sol·licituds ha sigut tramitat igualment amb l'expedient de referència ATLINE/2018/29/12, incoat a aquest efecte pel Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló.  
La modificació del traçat projectat és d'escassa rellevància, concretament contempla la modificació de l'altura del suport número 6, i la modificació d'altura i ubicació dels suports número 10 i número 11, de manera que es garantisca el compliment de les distàncies horitzontals mínimes al futur accés sud al port, tant al vial, com a la infraestructura ferroviària. La longitud modificada de la línia ascendeix a 693 m, dels quals 648 m, corresponen al tram aeri comprés entre els suports número 9 i 11, i els 45 m restants als primers metres del tram subterrani des del suport de transició aeri-subterrani número 11, no afectant la modificació del suport número 6 a la longitud de la línia. Fet i fet, la longitud final de la línia de doble circuit, inclòs l'abast de la modificació, és de 2.480 m, dels quals 2.231 m correspon al tram aeri i 249 m al tram subterrani.  
  
  
Consta com a antecedents rellevant i vinculat estretament a la present línia de 220 kV objecte d'aquesta autorització:  
- Resolució de 22 de març de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorguen a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció de les instal·lacions de transport secundari de la nova subestació transformadora de 220/66 kV, denominada «ST el Serrallo», a situar en el terme municipal de Castelló de la Plana i es declara, en concret, la utilitat pública d'aquestes instal·lacions [Expedients ATRCCT/2017/32/12 i ATASCT/2018/21/12], publicada en el DOGV número 9165 / 02.09.2021.  
Mitjançant aquesta resolució, es va autoritzar les instal·lacions de transport de la subestació «ST el Serrallo», a les quals fa connexió la línia objecte d'aquesta autorització.  
- Resolució de 24 de març de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'atorguen a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SA Unipersonal, autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció per a la modificació, per ampliació de la capacitat de transformació i del sistema de 66 kV i eliminació del nivell de tensió nominal de 132 kV, de les instal·lacions de distribució de la subestació transformadora, denominada «ST el Serrallo» (220/66 kV), a situar en el terme municipal de Castelló de la Plana (Castelló) i es declara, en concret, la utilitat pública d'aquestes instal·lacions [Expedients de referència ATASCT/2017/45/12 i ATRCCT/2018/29/12], publicada en el DOGV núm. 9165 / 02.09.2021.  
Mitjançant aquesta resolució, es va autoritzar les instal·lacions de distribució les quals fan connexió amb les instal·lacions de transport de la subestació.  
L'objecte per tant de la present instal·lació és connectar la nova ST el Serrallo, amb la xarxa de transport existent, de manera que aquesta, de conformitat amb el document de Planificació Energètica. Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica 2015-2020, permeta el suport a la xarxa de distribució des de la xarxa de transport, atenent així les necessitats d'energia elèctrica del municipi de Castelló de la Plana i poblacions confrontants, de manera que l'autorització sol·licitada és congruent i estrictament necessària per a la funcionalitat de la subestació.  
D'igual manera, consten com a antecedents de la línia el següent acte administratiu:  
- Resolució de 8 de novembre de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'accepta el desistiment de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, aprovació de projecte i declaració d'utilitat pública corresponent a la instal·lació de transport secundari denominada, «Línia elèctrica aeri/subterrània (cable) a 220 kV, DC, E/S en ST el Serrallo des de la L/220kV ST La Plana - ST L'Enginy», que discorre pel terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló [Expedient ATLINE/2012/109/12/E], accessible a través de l'adreça: https://www.tramita.gva.es/csv- front/index.façs'cadena=I7TF6AJP:DUHPKRDN:QLTXPCBF, CSV: I7TF6AJP:DUHPKRDN:QLTXPCBF.  
  
Mitjançant aquesta resolució es va resoldre acceptar el desistiment de la interessada al projecte inicial tramitat sota l'expedient de referència ATLINE/2012/109/12/E, per la qual cosa l'abast del projecte instruït sota l'expedient objecte d'aquesta resolució substitueix al d'aquell.  
La sol·licitud d'autorització administrativa de construcció de la modificació de la instal·lació i de reconeixement, en concret, de la seua utilitat pública, ha sigut objecte d'informació pública als efectes previstos en l'article 9 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana, en l'article 144 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, en l'article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, en els articles 20 i 31 del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, en el Decret 32/2006, de 10 de març, pel qual es modifica el Decret 162/1990, i en l'annex II de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i en el Decret 32/2006, de 10 de març, pel qual es modifica el Decret 162/1990, en la qual s'ha exposat, entre altres documents, una nova relació de béns i drets afectats completa, en la qual s'han inclòs els béns i drets afectats per la modificació i l'actualització, en el seu cas, de la seua afectació, durant el termini de trenta dies en:  
  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 13 de maig de 2020 (DOGV 8810).  
- el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, de 17 de març de 2020 (BOPC 33)  
- el diari de premsa El Periódico Mediterrani, de 22 de maig de 2020  
Amb la mateixa finalitat i termini, el llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló va remetre a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, per a la seua exposició en el tauler d'anuncis, la sol·licitud de reconeixement, en concret, d'utilitat pública de la instal·lació, juntament amb la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel procediment d'expropiació forçosa del ple domini o per a la imposició de servitud de pas d'energia elèctrica de tota la línia elèctrica, inclosa la modificació, i requeria a aquell, una vegada finalitzat el període de publicitat, que li remetera diligència acreditativa de l'exposició, la qual consta en l'expedient..  
L'annex del projecte, així mateix, ha sigut exposat per a consulta pública en la següent adreça electrònica www.indi.gva.es/es/web/energia/inicio, en castellà i www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valencià, en l'apartat «Informació pública».  
D'acord amb la documentació que apareix en l'expedient, no s'han presentat al·legacions.  
Conformement amb el procediment reglamentàriament establit, a fi que, en el termini de vint dies presenten la seua conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i emeteren, si procedia, els oportuns condicionats tècnics al projecte tècnic «Annex de Modificació de la Línia Elèctrica a 220 kV, Doble Circuit, E/S ST el Serrallo de L/ ST la Plana - ST. L'Enginy» de la instal·lació, es va remetre separata d'aquest, a les següents administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general, els béns o els drets del qual al seu càrrec, puguen ser afectats per aquesta, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Comunitat de Regants de Castelló. Sindicat de Regs. Mitjançant escrit de data 12 de març de 2020, el mencionat organisme manifesta la conformitat amb la instal·lació, i adjunta plànols amb la xarxa de canonades d'hidrants a considerar durant els treballs de construcció. Remés l'escrit a la interessada juntament amb la documentació que l'acompanya, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
- Ministeri de Foment, Demarcació de Carreteres de l'Estat, Unitat de Carreteres a Castelló. Mitjançant informe de data 15 de juny de 2020, i després d'advertir que la documentació de consulta difereix de l'analitzada en l'anterior informe de conformitat, de data 10 de gener de 2020, requereix a la interessada l'esmena de les deficiències observades en la documentació i referenciades en l'informe. Remés el dit informe a la interessada, aquesta amb data 10 de juliol de 2020, presenta escrit i adequació de la documentació. No obstant això, malgrat la remissió de la documentació requerida al mencionat organisme, aquest mitjançant informe, de data 30 de juliol de 2020, sol·licita una nova documentació complementària de detall, la qual és aportada per la interessada. Finalment, l'organisme, emet informe, de data 8 d'octubre de 2020, pel qual resol informar favorablement la instal·lació sol·licitada, amb subjecció a les condicions particulars i generals que consten en ell. Remés l'informe a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
  
- Nedgia Cegas, SA, mitjançant escrit, de data de signatura 28 de febrer de 2020, aquesta manifesta la conformitat al projecte presentat, i estableix com a condicionat tècnic, l'obligació de realitzar les comunicacions disposades en el Reial decret 919/2006. Remés l'escrit a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
- Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF). Mitjançant escrit, de data de signatura 11 de maig de 2020, els serveis tècnics manifesten la conformitat amb les obres, sempre que aquestes s'ajusten a l'estipulat en el Reial decret 2387/2004, de 30 de desembre, i s'haurà de disposar de l'ocupació temporal dels terrenys afectats, i serà necessari, a més, que els treballs i instal·lacions a executar siguen compatibles amb posteriors actuacions que puga realitzar ADIF en la zona, i prèvia autorització d'aquest òrgan. Remés l'escrit a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
- Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Mitjançant escrit, de data 3 de març de 2020, el mencionat organisme informa amb caràcter general les autoritzacions en matèria de servitud aeronàutica que són de la seua competència, d'acord amb el Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques, i és preceptiu a qualsevol construcció, instal·lació o plantació en els espais i zones afectats per servitud aeronàutica la resolució favorable d'AESA, i s'informa del procediment de sol·licitud d'autorització i els terminis de resolució. Remés l'escrit a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest, no obstant això, la instal·lació objecte d'autorització no afecta les servituds aeronàutiques.  
- No figuren en l'expedient els informes sol·licitats a la societat Fomento Agrícola Castellonense, SA, I- DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, Servei d'Ordenació del Territori (PATRICOVA), així com a Red Eléctrica de España, SAU, malgrat la reiteració efectuada pel Servei Territorial.  
Conforme al que es preveu en l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, en el si del procediment d'autorització administrativa regulat pel Decret 88/2005, de 29 d'abril, el Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, va sol·licitar a l'Ajuntament de Castelló de la Plana, com a autoritat urbanística municipal competent, en el mateix ofici en què requeria la conformitat o oposició al projecte i condicionat tècnic, que evacuara informe sobre l'adaptació del projecte de la nova subestació al planejament urbanístic que resultara d'aplicació, advertint que, de conformitat amb el que es disposa en el referit article, disposava del termini d'un mes per a l'emissió de l'informe esmentat, passat el qual s'entendria evacuat en sentit favorable. D'igual manera, el Servei Territorial va remetre al citat Ajuntament, l'URL de consulta del document revisat Estudi d'Integració Paisatgística, al costat del projecte tècnic Annex de modificació de la instal·lació, conforme al procediment reglamentàriament establit en els articles 37 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i a fi que, en el termini de trenta dies, establira els condicionants ambientals procedents. En atenció als anteriors informes sol·licitats, l'ajuntament va emetre informe, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Ajuntament de Castelló de la Plana. Mitjançant informe, amb dates de signatures 2 i 5 de març de 2020, els serveis tècnics municipals manifesten, després d'exposar com a antecedents els anteriors informes evacuats per aquest servei, que les lleugeres variacions del projecte original presentades en l'Annex al projecte, el sentit del qual és compatibilitzar el traçat proposat amb les afeccions observades per les infraestructures presents o futures, no varien les conclusions de l'últim informe de data 28 de gener de 2020, per la qual cosa es reitera el que allí es va exposar. Remés l'escrit a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
En igual sentit, el Servei Territorial va sol·licitar en el mateix acte al Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló, informe a fi de recaptar les al·legacions que foren procedents sobre l'adaptació de la instal·lació elèctrica objecte del present procediment al planejament urbanístic que resultara d'aplicació, així com informe prestant conformitat o oposició a l'autorització sol·licitada i, si escau, el condicionat tècnic procedent a l'Annex de modificació del projecte, conforme al text legal citat referent a això anteriorment, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
  
- Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló. Mitjançant informe, de data 24 de febrer de 2020, els serveis tècnics manifesta, després d'exposar la normativa d'aplicació, que l'informe previst en l'article 75.1 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, ha de sol·licitar-se en tot cas a l'Ajuntament corresponent, i que a l'actuació li aplica l'article 199 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (actualment article 213, del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge), en tractar-se d'una activitat d'interés general que s'implanta en sòl no urbanitzable, concloent en relació amb les seues competències en matèria d'urbanisme cap objecció a la instal·lació proposada. Remés l'escrit a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb aquest.  
  
Conforme al procediment reglamentàriament establit i a fi que, en el termini de trenta dies, presten la seua conformitat o oposició als documents ambientals i/o establisquen els condicionants ambientals procedents, el llavors Servei Territorial d'Indústria i Energia de Castelló, va enviar sengles escrits a les següents administracions i organismes, remetent a l'URL de la informació pública per a la consulta del document revisat Estudi d'Integració Paisatgística, així com del projecte tècnic d'Annex de modificació de la instal·lació, amb el resultat que, en síntesi, es detalla:  
- Consta informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de data de signatura 13 de gener de 2021, pel qual, després d'exposar els informes precedents, ratifica l'informe patrimonial favorable emés en data 19 de febrer de 2019, així com les condicions a les quals es va supeditar. Remés l'informe a la interessada, aquesta manifesta la conformitat amb el mateix mitjançant l'escrit de data 4 de novembre de 2021, de resposta al requeriment d'aquesta direcció general.  
- Consta informe de la Direcció General de Salut Pública, de data 2 de març de 2020, pel qual s'estableix una sèrie de consideracions en relació amb: la informació que ha de contindre el projecte respecte a la població i la seua exposició al risc ambiental que es determine; els treballs de construcció i el compliment de la normativa sectorial sobre protecció contra la contaminació acústica, la qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; la minimització, reutilització, reciclat- valorització i eliminació dels residus generats i la seua gestió; els camps magnètics i camps elèctrics i l'obligació de garantir la mínima exposició possible als camps electromagnètics de baixa freqüència en éssers humans que romanguen o residisquen en la proximitat de les línies elèctriques; i la minimització del moviment de màquines en zones pròximes a les captacions d'aigua de consum humà en les diferents fases d'instal·lació, funcionament anormal, parada o desmantellament de la instal·lació, havent de comunicar a aquesta Direcció General, qualsevol modificació significativa susceptible de generar riscos ambientals d'interés per a la salut de la població.  
  
Remés l'escrit a la interessada, aquesta presenta escrit de conformitat amb objeccions a la part relativa a la informació que ha de contindre el projecte respecte a la població i la seua exposició al risc ambiental, per a la qual la interessada manifesta que en l'Estudi d'Impacte Ambiental, es recullen diversos mesuraments de camp elèctric i camp magnètic de distints tipus de línies de transport, obtenint valors molt inferiors als establits en el Reial decret 1066/2001, de 28 de desembre, concloent que per a la línia elèctrica en projecte l'impacte d'exposició no és significatiu.  
Remés l'escrit de conformitat amb objeccions al citat organisme, i no constant resposta d'aquest en el termini establit per la regulació, conforme a aquesta, s'entén la conformitat amb la contestació efectuada per la interessada.  
- No consten l'informe sol·licitat als efectes indicats del Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge, de la Direcció General d'Ordenació de Territori, Urbanisme i Paisatge.  
Instruït el tràmit d'informació pública i consultes, d'acord amb les previsions del Decret 88/2005, de 29 d'abril, i amb la legislació en matèria d'avaluació ambiental, el Servei Territorial, va enviar a la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental els informes rebuts durant la fase de consultes, remetent a l'adreça electrònica oportuna per a la consulta dels documents tècnics i ambientals de l'expedient, a l'efecte del pronunciament ambiental de la instal·lació objecte d'aquesta autorització.  
En relació amb el pronunciament ambiental, consta en l'expedient còpia de la Declaració d'impacte Ambiental (DIA) (Exp. 104/6986-LLZ), de data 13 de juliol de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual s'estima acceptable, als sols efectes ambientals i sense perjudici de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicable, el projecte de modificació de la línia elèctrica a 220 kV, doble circuit, entrada-eixida en la ST el Serrallo des de la línia elèctrica ST La Plana-ST L'Enginy, promogut per Red Eléctrica de España, SAU, el traçat de la qual discorre pel terme municipal de Castelló de la Plana (Castelló), sempre que el mateix es desenvolupe d'acord amb l'estudi d'impacte ambiental, el projecte i la resta de la documentació presentada i amb els condicionants establits en aquesta DIA: el citat pronunciament és accessible en l'URL: https://www.tramita.gva.es/csv- front/index.façs'cadena=91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J, CSV: 91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J.  
  
En virtut de la seua condició de transportista únic, derivades de l'article 34.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, així com de l'habilitació expressa per a realitzar, en tot cas, l'activitat de transport d'energia elèctrica continguda en l'article 4.2 del citat Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, procedeix considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, disposa de la capacitat exigible per a promoure el present projecte.  
Amb data 12 de juliol de 2018, la Direcció General de Política Energètica i Mines (DGPEM), del llavors Ministeri per a la Transició Ecològica, va emetre informe favorable sol·licitat per aquesta direcció general a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del Sistema i al règim econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica, als efectes previstos en l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, l'article 114 del Reial decret 1955/2000, i de conformitat amb el Decret 88/2005, de 29 d'abril..  
Conforme al que es disposa en el referit informe de la DGPEM, la instal·lació objecte de la present resolució consta inclosa en l'últim Pla d'Inversió anual (2022) i triennal (2022-2024), sota el projecte de codi J-9556-L6878, denominat «E/S Serrallo L/Enginy-La Plana1 220kV» (sic), i amb el següent abast i inversió a retribuir:.  
?Península 220 Línia DC dx < 10 (codi d'instal·lació 015-05487-LI), amb una longitud de 2,227 km i volum previst d'inversió retribuïble (VPI) d'1.727.820 ?.  
?Península 220 Cable DC Cu 2000 mm² < 2.2 km (codi d'instal·lació 015-05607-LI), amb una longitud de 0,249 km i volum previst d'inversió retribuïble (VPI) de 2.476.212 ?.  
Respecte a la necessitat d'aquesta instal·lació, com a requisit previ a justificar pel sol·licitant i avaluar per l'òrgan competent per a la seua autorització, cal indicar que, en tractar-se d'una instal·lació de la xarxa de transport, la mateixa està inclosa en l'Annex I.1 (pàg. 24) de la «Planificació Energètica. Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica 2015-2020», de caràcter vinculant, sent la seua motivació el suport a la distribució, estant prevista la seua data de posada en servei per l'any 2018.  
Ha de considerar-se que la instal·lació de transport sol·licitada no genera incidències negatives en el Sistema, havent de remetre's al pronunciament favorable de l'informe, de 12 de juliol de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, en el qual, entre altres aspectes, s'avalua les possibles afeccions de la instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa i a la gestió tècnica del sistema.  
Consta en l'expedient proposada del Servei d'Energia, la qual ha sigut elevada per la Subdirecció General d'Energia i Mines a aquest centre directiu per a la seua resolució.  
  
Fonaments de dret  
La instrucció i resolució del present procediment administratiu correspon a la Generalitat, en estar la instal·lació elèctrica objecte del mateix radicada íntegrament en territori de la Comunitat Valenciana, i no estar enquadrada en les contemplades en l'article 3.13 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, que són competència de l'Administració General de l'Estat..  
D'acord amb el que es disposa en l'article 4.1.a i el punt 2 de la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril, regulador dels procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, concordat amb l'article 13 del Decret 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, desenvolupat mitjançant l'Ordre 1/2021, de 6 d'abril, i de conformitat amb el Títol VIII del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les Conselleries de la Generalitat, correspon a la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines d'aquest departament la resolució del present procediment, en tractar-se d'una instal·lació de transport..  
  
D'acord amb l'article 34.1 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, la instal·lació elèctrica objecte de sol·licitud constitueix part de la xarxa de transport secundari d'energia elèctrica.  
D'acord amb el que es disposa en l'article 53.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, l'article 121 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica i l'article 8 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, sense perjudici de l'exempció que contempla aquest últim per a les empreses que vagen exercint l'activitat de transport, els sol·licitants d'autoritzacions d'instal·lacions de transport d'energia elèctrica han d'acreditar la seua capacitat legal, tècnica i economicofinancera exigible per a la realització de cadascun dels projectes que presenten.  
D'acord amb els articles 35 i 53 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i l'article 7.1.a) i b) del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la construcció d'instal·lacions elèctriques pertanyents a la xarxa de transport requereix autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció..  
D'acord amb l'article 35.2 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, l'article 114 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, i l'article 9.6 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la present instal·lació requereix la sol·licitud d'informe previ a l'Administració General de l'Estat (actualment a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic), en el qual aquesta consignarà les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de desenvolupament de la xarxa (els actuals aprovats per l'Acord del Consell de Ministres, de 16 d'octubre de 2015, publicat mitjançant l'Ordre IET/2209/2015, de 21 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 d'octubre de 2015, pel qual s'aprova el document de Planificació Energètica. Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d'Energia Elèctrica 2015-2020, «BOE» núm. 254, de 23.10.2015), a la gestió tècnica del sistema i al règim econòmic regulats en la citada llei. Aquest informe haurà de tindre's en compte en l'atorgament de l'autorització.  
De conformitat amb l'article 1 de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, i el seu desenvolupament a través del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'Impacte Ambiental, modificat pel Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, en concordança amb l'article 7 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la instal·lació objecte d'aquesta autorització serà objecte d'avaluació d'impacte ambiental ordinària, en estar compresa en epígraf 2.g de l'Annex I de la citada Llei, observant els tràmits previstos en el reglament que la desenvolupa.  
Per ser el present procediment relatiu a l'autorització administrativa d'una línia elèctrica de transport amb tensió igual o superior a 132 kV, declarada en concret d'utilitat pública, d'acord amb l'article 73 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, és aplicable el capítol XX «De les infraestructures del sector energètic» d'aquesta norma legal.  
Conforme al que es disposa en l'article 75 de la Llei 16/2003, de 17 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana, i l'article 72 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, la instal·lació objecte de la present autorització, requerirà sol·licitar informe a l'administració urbanística competent sobre l'adaptació de la instal·lació al planejament urbanístic que resulte d'aplicació.  
D'acord amb l'incís a) de l'article 3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, la instal·lació està classificada dins del grup primer, en tractar-se d'una instal·lació de transport..  
Per a les sol·licituds d'autorització administrativa prèvia i autorització administrativa de construcció és aplicable el capítol II del Decret 88/2005, de 29 d'abril, per estar classificada la instal·lació elèctrica objecte del present procediment dins del grup primer.  
D'acord amb l'apartat 2.A.4) de l'article 5 del Decret 88/2005, de 29 de novembre, en la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia ha de justificar-se la necessitat de la instal·lació i que aquesta no genera incidències negatives en el sistema.  
D'acord amb el que s'estableix en l'article 130.1 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, els projectes d'execució d'instal·lacions elèctriques sotmesos a aprovació hauran d'elaborar-se conforme als reglaments tècnics en la matèria, en aquest cas, el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.  
D'acord amb l'article 54 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, les instal·lacions de transport d'energia elèctrica es declaren, amb caràcter general, d'utilitat pública, a l'efecte d'expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per al seu establiment i de la imposició i exercici de la servitud de pas. Conformement amb l'article 55.1 d'aquesta norma legal, les empreses interessades poden sol·licitar el reconeixement, en concret, de la utilitat pública de les seues instal·lacions, per a això hauran d'incloure una relació concreta i individualitzada dels béns o drets que consideren de necessària expropiació.  
Per a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació a executar són aplicables el procediment i les disposicions contingudes en el capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, segons disposa la disposició addicional primera del Decret 88/2005, de 29 d'abril..  
En virtut del que es disposa en l'article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i en el que resulte d'aplicació de l'article 159 i 162.3 del Reial decret 1955/2000, la servitud de pas subterrani comprén l'ocupació del subsòl pels cables conductors, a la profunditat i amb les altres característiques que assenyale la normativa tècnica i urbanística aplicable. La servitud de pas comprendrà igualment l'establiment dels dispositius necessaris per al suport o fixació dels conductors, així com el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys o altres béns necessaris per a l'establiment, vigilància, conservació i reparació de les corresponents instal·lacions. Per a les línies subterrànies es prohibeix la plantació d'arbres i construcció d'edificis i instal·lacions industrials, en la franja definida per la rasa on van allotjats els conductors incrementada en les distàncies mínimes de seguretat reglamentàries.  
  
D'igual manera, en virtut del que es disposa en l'article 57 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en el que resulte aplicable de l'article 158 i 162.3 del Reial decret 1955/2000, la servitud de pas aeri d'energia elèctrica tindrà la consideració de servitud legal i comprendrà: el vol sobre el predi servent, l'establiment de pals, torres o suports fixos per a la sustentació de cables conductors d'energia, tot això incrementat en les distàncies de seguretat que reglamentàriament s'establisquen, així com, el dret de pas o accés i l'ocupació temporal de terrenys o altres béns necessaris per a l'establiment, vigilància, conservació i reparació de la línia elèctrica i tall d'arbratge, si fora necessari. En tot cas, i per a les línies elèctriques aèries, queda limitada la plantació d'arbres i prohibida la construcció d'edificis i instal·lacions industrials en la franja definida per la projecció sobre el terreny dels conductors extrems en les condicions més desfavorables, incrementada amb les distàncies reglamentàries a banda i banda d'aquesta projecció  
  
De conformitat amb el que es disposa de la disposició transitòria primera del Decret llei 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, els procediments regulats en aquest decret llei en tràmit a la seua entrada en vigor, es regiran per la normativa anterior, sense perjudici que les persones interessades puguen presentar una nova sol·licitud.  
  
En consideració de l'anterior, complits els requisits i els procediments legals i reglamentaris establits en la legislació vigent aplicables, resolc:  
  
Primer   
Atorgar autorització administrativa prèvia a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, entesa com el dret a realitzar la instal·lació de transport denominada, línia elèctrica aeri/subterrània (cable) de tensió nominal 220 kV de doble circuit per a fer entrada/eixida en la nova subestació transformadora de 220/66 kV, denominada «ST el Serrallo», des de la línia 220 kV la Plana - l'Enginy, que discorre pel terme municipal de Castelló de la Plana, província de Castelló, i que les seues principals característiques són:  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS  
Tipus d'instal·lació Línia elèctrica aèria-subterrània  
Grup (segons el Decret 88/2005) Primer  
Categoria (segons el Reial decret 223/2008) Especial  
Zona aplicada A  
Sistema Corrent altern trifàsic  
Freqüència (Hz) 50  
Tensió nominal (kV eficaç) 220  
Tensió més elevada de la xarxa (kV eficaç) 245  
Nombre de circuits. 2  
Capacitat màxima de transport (MVA × circuit) 413,82  
Longitud total de la línia (m) 2.480  
Longitud tram aeri (m) 2.231  
Longitud tram subterrani (m) 249  
Municipis afectats Castelló de la Plana   
Província afectada Castelló  
  
Origen instal·lació Nou suport número 6.1, a instal·lar entre els suports número 6 i 7, sota la traça de la línia L/220 kV La Plana - l'Enginy.  
Final instal·lació Posicions de línia en el sistema GIS de 220 kV de la nova ST el Serrallo  
  
  
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES RECORREGUT AERI  
Longitud tram aeri (m) 2.231  
Inicie tram aeri Nou suport número 6.1 a instal·lar entre els suports número 6 i 7 sota la traça de la línia L/220 kV la Plana - l'Enginy.  
Final tram aeri Suport número 11 de transició aeri-subterrània  
Nombre de circuits. 2  
Nombre de conductors per fase 2 (dúplex)  
Configuració Hexàgon  
Potència màxima admissible conforme apartat 4.2.2. de la ITC-LAT 07 (MVA × circuit) 622  
Tipus de conductor de fase LA-455 (CÒNDOR AW)  
Material conductor de fase. Alumini-Acer (Al-Ac)  
Secció total conductor de fase (mm²) 454,5  
Tipus de cable terra-òptic OPGW 25kA, 48 fibres  
Tipus aïllador Bastó Tipus 11  
Tensió més elevada de la Xarxa (kV eficaços) 245  
Tensió suportada a freqüència industrial baix  
pluja (50Hz) (kV eficaços) 460  
Tensió suportada a impuls tipus vorege 1,2/50 s  
(kV cresta) 1050  
Nombre total de nous suports 12  
Tipus de suports (i núm. de cada tipus) 22D18B/B12 (1), D2A2-AC (2), D2A3-AE (1), D2A3-A0 (2), D2A2-AB (1),  
D2A3-AA (1), 22TK/B12 (1), 22TK/B10 (1), D2A3-AB (1) i D2B-AC (1)  
Forma dels suports Estan formats per un cap prismàtic, cos i trams de base troncopiramidal en doble gelosia, i banyes per a cables de terra i creueres piramidals.  
  
Material dels suports Metàl·lics, de gelosia i secció quadrada, configurats amb perfils angulars de costats iguals i xapes fabricats en acer laminat i galvanització en calenta en qualitats S355J2 i S275JR segons Norma UNE-EN 10143. Les unions es resolen amb caragols fabricats en  
acer de qualitat 5.6 i grau C.  
Fonamentació Fonamentacions tipus «pota d'elefant» monobloc i massissa de formigó en massa tipus Portland CEM II/AS 32,5, segons dimensions de projecte..  
Presa de terra. En tots els suports, segons projecte.  
  
  
  
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES RECORREGUT SUBTERRANI  
Longitud tram subterrani (m) 249  
Inicie tram subterrani Suport número 11 de transició aèria-subterrània  
Final tram subterrani Posicions de línia en el sistema GIS de 220 kV de la nova ST el Serrallo  
Nombre de circuits. 2  
Nombre de conductors per fase 1 (simplex)  
Disposició dels cables A portell  
Potència màxima admissible (MVA × circuit) 413,82  
Tipus de cable de fase. RHZ1-RA+2OL(AS) 127/220kV 1x2000mm² + T375Al  
Material del cable de fase. Coure (Cu)  
  
Material de l'aïllament. XLPE  
Tensió màxima suportada (kV) 245  
Tensió suportada a impuls tipus ratlle (kV) 1050  
Tipus de cable de fibra òptica OSGZ1 - 48FO  
Nombre cables fibra òptica comunicacions 2  
Nombre tubs comunicacions 4 bitubs de 2x40 mm  
Diàmetre bitub (mm) 40  
Tipus de terminals exteriors Unipolar tipus exterior de pas aeri a subterrani.  
Tipus de terminals interiors Unipolar tipus GIS  
Tipus de canalització. Entubada sota prisma de formigó  
número Tubs de cable de potència. 6  
Diàmetre exterior tub corrugat per a cable de potència (mm) 250  
Rasa de 1,80 m d'ample per 1,45 m de profunditat, amb formigó HM- 20/B/14/I  
Nombre d'entroncaments. No hi ha  
Sistema de posada a terra de pantalles. Single Point  
  
  
Amb independència de les característiques tècniques de la instal·lació que s'autoritza per la present disposició, detallades en les taules anteriors, i de les modificacions que eventualment pogueren ser certificades per la persona directora facultativa de l'obra a la seua finalització, i recollides en l'autorització d'explotació, es fa constar als efectes retributius que puguen correspondre que d'acord amb el pressupost material d'execució total que consta en el projecte, a l'annex de projecte de les instal·lacions objecte de la present autorització, i a l'actualització realitzada per la interessada al valor consignat en el seu Pla d'Inversió de la Xarxa de Transport (2022-2024) després de requeriment, el seu cost és de quatre milions dos-cents quatre mil trenta-dos euros (4.204.032 ?).  
D'altra banda, cal informar que la longitud de la línia elèctrica aèria-subterrània (cable) de tensió nominal 220 kV de doble circuit per a fer entrada/eixida en la nova subestació transformadora de 220/20 kV, denominada «ST el Serrallo», des de la línia 220 kV la Plana - l'Enginy, prevista en la «Planificació Energètica. Pla de desenvolupament de les xarxes de transport d'energia elèctrica 2015-2020», aprovada pel Consell de Ministres, és de 5 km de línia de doble circuit, corresponent 3 km del tram aeri i 2 km del tram subterrani, mentre que la longitud de la línia autoritzada per la present resolució és de 2,480 km, i és de 2,231 km del tram aeri i 0,249 km del tram subterrani.  
  
De conformitat amb l'últim paràgraf de l'article 53.6 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i l'article 6.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, aquesta autorització s'atorga, sense perjudici de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, tant públiques com privades, que siguen necessàries obtindre per part de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, d'acord amb altres disposicions que resulten aplicables, i especialment les relatives a l'ordenació del territori i al medi ambient.  
  
El titular de la present autorització estarà subjecte a les condicions d'ordre mediambiental establides en la Declaració d'impacte Ambiental (Exp. 104/6952-KFH), de data 13 de juliol de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, les quals s'integren en la present resolució, estant el citat pronunciament accessible en la direcció URL: https://www.tramita.gva.es/csv- front/index.façs'cadena=91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J, CSV: 91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J.  
El titular de la present autorització tindrà els drets, deures i obligacions recollits en el títol VI de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i el seu desenvolupament reglamentari. En tot cas, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, haurà d'observar els preceptes, les mesures i condicions que s'establisquen en la legislació aplicable a cada moment a l'activitat de distribució d'energia elèctrica.  
  
L'incompliment de les condicions i dels requisits establits en la present autorització o la variació substancial dels pressupostos que han determinat el seu atorgament podran donar lloc a la seua revocació.  
  
Segon  
Atorgar Autorització Administrativa de Construcció del projecte tècnic d'execució, de data gener de 2018, signat per persona tècnica competent i acompanyat de declaració responsable de data 8 de març de 2018, d'aquesta, així com del projecte «Annex de Modificació de la línia», de data maig de 2019, acompanyat de declaració responsable de data 27 de maig de 2019, i signats tots dos documents per la mateixa persona tècnica competent projectista, presentats per a la construcció de la instal·lació descrita en el punt primer d'aquesta resolució, habilitant a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcció de la instal·lació interessada complint els requisits tècnics exigibles i d'acord amb les següents condicions:  
1. La instal·lació elèctrica haurà d'executar-se segons el projecte presentat i amb els condicionats tècnics establits per les administracions, organismes i empreses de servei públic o d'interés general afectats per la present instal·lació i que han sigut acceptats pel titular d'aquesta. En cas que siga necessari introduir modificacions respecte de la documentació presentada i autoritzada, el titular de la present resolució haurà de sol·licitar prèviament a aquesta Direcció General la corresponent autorització.  
2. La instal·lació a executar complirà, en tot cas, el que s'estableix en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC- LAT 01 a 09, així com en el Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries.  
3. El termini d'execució de la instal·lació serà de dotze (12) mesos des de l'endemà de la seua notificació, havent de ser coordinada amb la construcció de la nova ST el Serrallo 220/66 kV a la qual fa connexió (Expedients: ATRCCT/2017/32/12 i ATASCT/2018/21/12, i ATASCT/2017/45/12 i ATRCCT/2018/29/12), de manera que puga produir-se de manera racional i òptima per al Sistema Elèctric la posada en servei efectiva d'aquestes instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a la seua finalització, podrà sol·licitar-se una ampliació concreta d'aquest mitjançant sol·licitud motivada davant aquest òrgan directiu, acompanyant a aquest efecte la documentació justificativa de la demora i del cronograma de treballs previstos per al nou termini sol·licitat, així com l'abonament de la taxa associat al tràmit de pròrroga.  
4. El titular de la present autorització estarà subjecte, addicionalment a les mesures adoptades en el projecte, a les condicions d'ordre mediambiental establides en la Declaració d'Impacte Ambiental (Exp. 104/0453-YXK), de data 13 de juliol de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, que es transcriuen (íntegrament accessible en https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces'cadena=91d2ylf5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J, CSV: 91D2YLF5:SV2IDMJZ:Z8UXQG5J):  
1) S'establirà l'indicat en l'informe de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, remés el 16 d'octubre de 2020, i recollit en la part expositiva de la present declaració d'impacte ambiental, quant a compliment pel promotor del condicionat establit en aquest informe.  
  
2) S'establirà un programa de vigilància ambiental a l'efecte d'acreditar l'adopció i execució de les mesures preventives i correctores proposades i la comprovació de la seua eficàcia, que abastarà almenys els paràmetres indicats en la part expositiva d'aquesta resolució. D'aquest programa es portarà un registre documentat que inclourà el resultat dels controls i autocontrols periòdics legalment exigibles.  
  
3) Qualsevol modificació del projecte serà objecte d'avaluació ambiental quan siga un supòsit exigit per la normativa sectorial d'avaluació ambiental vigent en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, aplicant el procediment d'avaluació d'impacte ambiental previst en aquesta.  
  
5. Als efectes establits en l'article 43.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, comunicarà a l'òrgan ambiental la data de començament d'execució del present projecte autoritzat. D'altra banda, conformement amb el que es disposa en l'article 52.2 del mencionat text legal, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, remetrà al servei territorial el programa de vigilància ambiental i el llistat de comprovació de les mesures prevista en ell, per a la seua publicació en la seu electrònica de l'òrgan substantiu, després de la comunicació a l'òrgan ambiental, així com informe de seguiment sobre el compliment de les condicions, o de les mesures preventives, correctores i compensatòries establides en la declaració d'impacte ambiental, el qual, a més, haurà de ser remés també a l'òrgan ambiental.  
6. El titular de la present resolució estarà obligat a comunicar per escrit amb l'adequada diligència les incidències dignes d'esment que es produïsquen durant l'execució, tant a aquesta Direcció General com al Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines de Castelló.  
7. Així mateix, el titular de la present resolució vindrà obligat a complir els deures i obligacions derivats de la legislació de prevenció de riscos laborals vigent durant la construcció.  
8. Sense perjudici del que disposa l'article 12.4 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, personal tècnic en la matèria adscrit a aquesta Direcció General o del Servei Territorial d'Indústria, Energia i Mines podran realitzar les comprovacions i les proves que consideren necessàries durant les obres i quan finalitzen aquestes en relació amb l'adequació d'aquesta a la documentació tècnica presentada i al compliment de la legislació vigent i de les condicions d'aquesta resolució.  
9. Finalitzades les obres de construcció de la instal·lació autoritzada per la present disposició, la titular d'aquesta autorització, en el termini màxim de deu dies hàbils ho comunicarà al servei territorial competent en matèria d'energia a l'efecte de la sol·licitud de l'autorització d'explotació prevista en l'article 12 del Decret 88/2005, de 29 d'abril. Amb aquesta sol·licitud s'aportarà un certificat de direcció i final d'obra, subscrit per persona facultativa competent, acreditant que és conforme als reglaments tècnics en la matèria i a la present autorització administrativa i autorització de construcció del projecte d'execució, al qual acompanyarà la resta de documentació exigida per la regulació del sector elèctric i de seguretat industrial aplicable a la instal·lació. Quan l'esmentat certificat de direcció i final d'obra no vinga visat pel corresponent col·legi professional, s'acompanyarà de l'oportuna declaració responsable tal com s'indica en la Resolució de 22 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Energia, publicada en el DOGV número 6389, de data 3 de novembre de 2010.  
  
Quan aquest centre directiu siga el competent per a autoritzar l'explotació de la instal·lació objecte d'aquesta resolució, el corresponent servei territorial realitzarà la instrucció d'aquest procediment i elevarà a aquesta Direcció General la documentació pertinent per a emetre la respectiva autorització d'explotació, juntament amb el seu informe.  
10-. Aquesta Direcció General, després del tràmit de l'oportú procediment, deixarà sense efecte la present autorització en qualsevol moment en què observe l'incompliment o inobservança de les condicions imposades en aquesta.  
  
Tercer  
Declarar, en concret, la utilitat pública per a l'establiment de la línia elèctrica de transport autoritzada en el punt primer de la present resolució, que es concretarà en una afectació a les finques particulars, incloses en la relació de l'annex I de la present resolució, amb l'abast i els efectes establits en el títol IX de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, i de les seccions 2a i 3a del capítol V del títol VII del Reial decret 1955/2000.  
Aquesta declaració comporta, en tot cas, la necessitat d'ocupació dels béns o d'adquisició dels drets afectats i implicarà la urgent ocupació a l'efecte de l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, adquirint Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, la condició de beneficiari en l'expedient expropiatori.  
  
Igualment, porta implícita l'autorització per a l'establiment o pas de la instal·lació elèctrica sobre terrenys de domini, ús o servei públic o patrimonials de l'Estat, o de les Comunitats Autònomes, o d'ús públic, propis o comunals de la província o municipi, obres i serveis d'aquests i zones de servitud pública.  
  
Quart  
Ordenar:  
- la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló..  
- la publicació en la seu electrònica de l'òrgan substantiu una referència al diari oficial en el qual es va publicar la declaració d'impacte ambiental i al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el qual es publique la present resolució d'autorització, conformement amb el que es disposa en l'article 42.4 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, juntament amb la resta de documents, en el seu cas, previst en l'article 52.2 del mencionat text legal.  
- la publicació de la present resolució en el Boletín Oficial del Estado, a l'efecte de notificació de la present resolució, quan els interessats siguen desconeguts, s'ignore el lloc de la notificació o bé, intentada aquesta, no s'haguera pogut practicar, tot això d'acord amb el que determina l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
- la notificació de la present resolució a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a totes les Administracions o organismes públics i empreses del servei públic o serveis d'interés general que han intervingut, o pogut intervindre, en el procediment d'autorització, les que han emés, o haurien d'emetre, condicionat tècnic al projecte d'execució, i les que van informar, o haurien d'haver informat, durant la tramitació de la declaració, en concret, de la utilitat pública als titulars de béns i drets afectats, així com als restants interessats en l'expedient, conforme al que es preveu en l'article 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa.  
- donar trasllat de la present resolució a la Direcció General de Política Energètica i Mines, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.  
Tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11.3 del Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l'article 148.2 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.  
  
Contra la present resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d'alçada davant la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum d'aquesta Conselleria en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb el que s'estableix en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  
  
València, 15 de novembre de 2021.- La directora general d'Indústria, Energia i Mines: Maria Empar Martínez Bonafé.