Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8893, del 28-08-2020 (2020/6799)

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del transformador de potencia existente denominado T-1 de 20MVA y relación 132/20 kV, por un nuevo transformador de potencia recuperado, también denominado T-1, de 40 MVA y relación 132/20 kV, en las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora "ST Chiva" (132/20 kV), titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, ubicada en el término municipal de Chiva. Expediente ATASCT/2016/1310/46.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8893

Fecha DOGV
:   28-08-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2020/6799


Fecha del documento
:   11-06-2020

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del transformador de potencia existente denominado T-1 de 20MVA y relación 132/20 kV, por un nuevo transformador de potencia recuperado, también denominado T-1, de 40 MVA y relación 132/20 kV, en las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora "ST Chiva" (132/20 kV), titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, ubicada en el término municipal de Chiva. Expediente ATASCT/2016/1310/46. [2020/6799]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 3 de noviembre de 2016, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- autorización administrativa previa para la modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del transformador de potencia existente denominado T-1 de 20MVA y relación 132/20 kV, por un nuevo transformador de potencia recuperado, también denominado T-1, de 40 MVA y relación 132/20 kV, en las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora «ST Chiva» (132/20 kV), ubicada en el término municipal de Chiva, provincia de Valencia, y  
- autorización administrativa de construcción para la instalación a construir (anteriormente denominada aprobación del proyecto técnico).  
Junto con el escrito de presentación de esta petición se acompañaba la siguiente documentación:  
- proyecto técnico de «Ampliación de potencia por sustitución del actual T-1 132/20 kV 20 MVA por nuevo transformador 132/20 kV 40 MVA», de fecha 28 de septiembre de 2016, para la ejecución de las instalaciones citadas, firmado por persona técnica titulada competente, acompañado de declaración responsable de la misma, de fecha 2 de noviembre de 2016,  
- hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, de fecha 2 de noviembre de 2016, firmada por la persona técnica competente proyectista, y  
- separata técnica, para la obtención de los condicionados técnicos del Ayuntamiento de Chiva.  
Con fecha 7 de noviembre de 2016, la interesada acreditó en el expediente el abono de las tasas administrativas correspondientes al trámite instado. Posteriormente, tras requerimiento, la interesada presenta con fecha 1 de junio de 2020, tasa complementaria, acompañada de la actualización del documento presupuesto, al incluir en el citado documento la unidad del transformador de potencia recuperado y su valoración económica, el cual no constaba hasta ese momento. No obstante, en relación con este requerimiento, la interesada manifiesta que se ha empleado un transformador recuperado, almacenado y que, por lo tanto, no supone un coste para el proyecto y ello con independencia de su valor restante de amortización, la retribución que pueda devengar o la cantidad estimada que se haya incluido en el Plan de Inversión anual como aproximación.  
Posteriormente, la interesada, tras ser requerida por el servicio territorial la presentación de la documentación ambiental para la consulta y pronunciamiento de la Subdirección General de Evaluación Ambiental sobre la necesidad de evaluación de impacto ambiental de la instalación proyectada, presenta escrito de fecha 9 de mayo de 2017, manifestando que la instalación objeto de la solicitud no esta sujeta a evaluación ambiental, adjuntado, no obstante, copia de la solicitud de no necesidad de evaluación de impacto ambiental presentada ante el órgano ambiental. En relación con esta consulta, la interesada presenta en fecha 14 de septiembre de 2017, escrito (Ref. 14/8078-IIS) de fecha 23 de agosto de 2017, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se concluye que el proyecto considerado no constituye un supuesto de evaluación de impacto ambiental.  
Consta en el expediente declaración responsable de la persona técnica competente proyectista, acreditativa del cumplimiento de la normativa aplicable al proyecto conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATASCT/2016/1310/46, incoado al efecto por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
Con fecha 9 de julio de 2019, se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Núm. 129), la inscripción del cambio de denominación social de «Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU» por la denominación «I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU».  
En el mismo sentido, a fecha de la presente, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores con el número de registro R1-001, (registro accesible desde el sitio web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), inscripción para la que es necesario acreditar el cumplimiento de las capacidades citadas en los artículos 37 y 121.3 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Las instalaciones de distribución de energía eléctrica para la que se solicita la modificación por renovación del sistema de 20 kV, se sitúan en el pk 325 de la A3, acceso por el Camino Viejo, del término municipal de Chiva (Valencia), concretamente en el interior de la subestación transformadora de distribución existente «ST Chiva 132/20 kV», con coordenadas geográficas UTM: X=699600 / Y=4372000 / Z=252, titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.  
Constan como antecedente de la subestación, las siguientes autorizaciones:  
- Autorización de enganche definitivo de fecha 23 de agosto de 1978, emitida por la Delegación Provincial de Valencia del Ministerio de Industria y Energía, de las instalaciones autorizadas mediante Resolución de fecha 20 de julio de 1977, [6.179/77].  
- Acta de Puesta en Marcha de fecha 17 de mayo de 2002, emitida por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia [Expediente ATASCT/2001/21], y  
- Nueva acta de puesta en servicio de parte de la instalación eléctrica de alta tensión de la red de distribución actualmente en explotación, de la «ST chiva 132/20 kV», titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SL Unipersonal, acogida a la disposición transitoria tercera del Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, emitida por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, en fecha 5 de enero de 2017.  
- Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acuerda avocar el conocimiento y decisión correspondiente al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia en el procedimiento relativo a las autorizaciones administrativas para la modificación, por renovación, del sistema de 20 kV de las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora «ST Chiva» (132/20 kV), titularidad de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, ubicada en el término municipal de Chiva, provincia de Valencia [Expediente ATASCT/2015/135/46] y se otorgan autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la citada modificación.  
Por lo que la subestación actualmente dispone de las siguientes instalaciones de distribución autorizadas:  
- Sistema convencional de 132 kV de intemperie de simple barra con configuración en «H», compuesto por:  
 Dos (2) posiciones de línea con interruptor.  
 Dos (2) posiciones de transformador (T1 y T2) sin interruptor.  
 Una (1) posición para el enlace de barras con interruptor.  
 Dos (2) medidas de tensión en barra sin interruptor, una en cada barra.  
- Sistema de 20 kV de interior de simple barra con celdas basadas en tecnología de aislamiento y corte en SF6, formado por dos módulos con las siguientes configuraciones:  
- Módulo 1, compuesto por:  
 Cinco (5) celdas de línea con interruptor.  
 Una (1) celda de transformador de potencia (para el T1) con interruptor.  
 Una (1) celda de unión de barras sin interruptor.  
 Una (1) celda de transformador de servicios auxiliares (TSA-1) con seccionador-fusibles.  
 Una (1) medida de tensión en barra sin interruptor.  
- Módulo 2, compuesto por:  
 Seis (6) celdas de línea con interruptor.  
 Una (1) celda de transformador de potencia (para el T2) con interruptor.  
 Una (1) celda de partición de barras con interruptor.  
 Una (1) celda de transformador de servicios auxiliares (TSA-2) con seccionador-fusibles.  
 Una (1) medida de tensión en barra sin interruptor.  
La posición de unión de barras mencionada conforma en conjunto con la posición de partición, una única posición con interruptor.  
Así como:  
- Dos (2) transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2) de intemperie de 250 kVA y 22/0,4-0,23 kV, conectados cada uno a uno de los módulos.  
- En la transformación se dispone de:  
 Un transformador de potencia (T1 - GWE 2721.711) de tensión nominal 132/20 kV y 20 MVA, con su correspondiente reactancia de puesta a tierra (TZ-1) de 500 A y 30 s.  
 Un transformador de potencia (T2 - ABB 88.827) de tensión nominal 132/20 kV y 40 MVA, con su correspondiente reactancia de puesta a tierra (TZ-2) de 500 A y 30 s.  
La solicitud de autorización administrativa ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, durante el plazo reglamentario en:  
- el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 28 de septiembre de 2017, (DOGV Núm. 8137).  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
Ayuntamiento de Chiva. Obra en el expediente notificación de ese ayuntamiento, en la que se transcribe la Resolución de Alcaldía núm. 911/17, de fecha 13.09.2017, por la que de conformidad con el informe del arquitecto técnico municipal transcrito, se resuelve comunicar los siguientes condicionantes:  
Debe imponerse al promotor de la obra, la condición de obtención de la licencia de obras con los condicionantes que le impongan en ella, debiendo conseguir la autorización del órgano competente en materia de energía y medio ambiente, yel contratista debe aplicar las medidas de seguridad contenidas en el art. 118 de las Normas Subsidiarias de Chiva, aprobadas definitivamente el 27.09.1983, sobre medidas durante la ejecución de las obras, y las contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto.  
Remitido el escrito a la interesada, y tras reiteración, esta presenta la conformidad con el citado informe.  
Consta en el expediente, escrito (Ref. 14/7750-LAI) de fecha 23 de agosto de 2017, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se concluye que el «proyecto de reforma de la subestación eléctrica para la sustitución del transformador existente en la posición T-1 de 132/20 kV y 20 MVA de potencia, por otro de igual relación de transformación y 40 MVA de potencia», de conformidad con los criterios establecidos en el «Informe sobre proyectos de reforma en subestaciones», de fecha 22 de agosto de 2017, dictado por la Subdirección General de Evaluación Ambiental, al cual nos remitimos por precisión y para evitar reproducciones innecesarias (accesible en la web de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, siguiendo la ruta: Evaluación Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental (Tramitación NO telemática) - Procedimiento de tramitación y aprobación de proyectos), no constituye un supuesto de evaluación ambiental.  
La modificación por renovación planteada en el proyecto técnico presentado de la «ST Chiva» atinente a la presente resolución tiene por objeto, en síntesis, en:  
- desmontaje del transformador de potencia (denominado T-1), de 20 MVA y relación 132/20 kV, fabricado por G.E.E. y con número de serie: 6483.711. El citado transformador será destinado a la ST CH COFRENTES donde se ha proyectado su instalación, siempre y cuando supere los ensayos eléctricos y de composición de aceite necesarios para comprobar sus óptimas condiciones de funcionamiento, siendo objeto del expediente en tramitación ATASCT/2018/109/46,  
- instalación de un nuevo transformador de potencia recuperado, que también pasará a denominarse T-1, de relación de transformación 132/20 kV y 40 MVA de potencia, en la posición y bancada que ocupaba el anterior T-1, incluso adecuación de la bancada, tierras y nuevo cableado. Este transformador recuperado tiene número de serie 100829, fabricado por INCOESA en el año 1991.  
No contemplándose ninguna modificación en el resto de instalaciones.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinado por la política de mejora continua de la calidad del servicio, la operatividad del sistema de distribución eléctrica y en particular por el compromiso de mejora de las condiciones de seguridad de operación de I-DE Redes Eléctrica Inteligentes, SAU, permitiendo además aumentar la potencia nominal de la subestación.  
Debe considerarse que la modificación solicitada no genera incidencias negativas en el Sistema, puesto que se trata una modificación por renovación, llevada a cabo en el parque de distribución, existente y en servicio, de la «ST Chiva».  
A los efectos de su justificación debe indicarse que la renovación del sistema de 20 kV de la subestación de transformación «ST Chiva», objeto de la presente resolución, ha sido prevista en los Planes de Inversión anuales y trienales presentados por la entonces denominada Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, concretamente:  
 En el Plan de Inversión Anual 2017 y Trienal 2017-2019, informados favorablemente por esta dirección general, se recogió el proyecto «CHIVA ST. Sustitución de TRAFO» de la subestación «ST Chiva», como inversión prevista para el 2017, código de obra 488343429, e inversión bruta de 284.871,83 ?. Debe señalarse que consta Resolución de la Secretaria de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de 30 de diciembre de 2016, aprobando la cuantía máxima del plan de inversiones de la red de distribución para el año 2017 a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
Consta en el expediente informe favorable del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia y propuesta de resolución de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este departamento.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 12 del Decreto 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y de conformidad con el título VIII del Decreto 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 38.1 de la Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la instalación eléctrica objeto de la solicitud constituye parte de las redes de distribución.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 37 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de distribución de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con los artículos 39 y 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 7.1.a y b) del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción, incluida su modificación, de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de distribución requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción (conforme a la nueva terminología introducida por la citada Ley 24/2013).  
De conformidad con el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se establece que será objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada, cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, distintas de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c ya autorizados, ejecutado o en proceso de ejecución, cuando valoradas por el órgano ambiental competente, tengan efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, conforme a los criterios de valoración definidos en el citado artículo 7.2.c.  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero, al estar emplazada dentro de una subestación de transformación con tensión en alguno de sus lados igual o superior a 36 kV.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa para la modificación por sustitución, con ampliación de potencia, del transformador de potencia existente denominado T-1 de 20MVA y relación 132/20 kV, por un nuevo transformador de potencia recuperado, también denominado T-1, de 40 MVA y relación 132/20 kV, en las instalaciones de distribución de energía eléctrica de la subestación transformadora «ST Chiva» (132/20 kV), ubicada en el término municipal de Chiva, provincia de Valencia, con las siguientes características principales que se relacionan a continuación:  
Desmontaje del transformador de potencia existente (denominado T-1), de 20 MVA y relación 132/20 kV, fabricado por G.E.E. con número de serie: 6483.711.  
Instalación de un (1) transformador de potencia recuperado, denominado T-1, con las siguientes características:  
- Número de serie: 100829,  
- Fabricante: INCOESA,  
- Año de fabricación: 1991,  
- En baño de aceite,  
- Potencia nominal: 40 MVA (ONAN/ONAF),  
- Relación de transformación: 132/20 kV, provisto de cambiador de tomas en carga en el lado de Alta Tensión (Tensiones 132 kV ±10 % en 19 posiciones (±9 escalones) / 20 kV),  
- Frecuencia 50 Hz,  
- y grupo de conexión YNd11 (D2),  
en la posición y bancada que ocupaba el transformador T-1 retirado, incluso adecuación de la bancada y sistema de tierras a las necesidades del nuevo T-1 y conexiones con nuevo cableado, manteniendo la reactancia trifásica (TZ-1) de puesta a tierra existente de 500 A y 30 s.  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y un euros con ochenta y tres céntimos (284.871,83 euros).  
A los efectos retributivos que puedan corresponder debe indicarse, como ha quedado reflejado en la parte de Antecedentes de Hecho de la presente resolución que en el Plan de Inversión Anual 2017 y plurianual 2017-2019, informados favorablemente por esta dirección general, se recogió la sustitución del transformador T-1 de la subestación «ST Chiva», como inversión prevista para el 2017, código de obra 156787082, e inversión bruta de 284.871,83 ?.  
De conformidad con el último párrafo del artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VII de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de distribución de energía eléctrica.   
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Otorgar autorización administrativa de construcción de la instalación autorizada en el punto primero de esta resolución, según el proyecto técnico de ejecución presentado, redactado por persona técnica titulada competente, acompañado de Declaración Responsable de la misma, de fecha 2 de noviembre de 2016, habilitando a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto presentado y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá lo establecido en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de nueve (9) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
4. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
6. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
7. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV Núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
8. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de diez (10) días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a esta Dirección General.  
9. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  
- la notificación de la presente resolución a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, a todas las Administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, y las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo de esta Conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
València, 11 de junio de 2020.- La directora general de Industria, Energía y Minas: M.ª Empar Martínez Bonafé