Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5663, del 19-12-2007 (2007/14402)

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Distribución SDG, SA autorización administrativa para la construcción de los siete tramos que completan las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Villalonga-Gandia-Oliva y sus instalaciones auxiliares, se aprueba la Addenda I al proyecto de ejecución y sus modificaciones, y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente CBREDE 2006/12/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5663

Fecha DOGV
:   19-12-2007

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2007/14621


Fecha del documento
:   12-11-2007

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Palma de Gandía
    * Alqueria de la Comtessa, l'
    * Gandia
    * Terrateig
    * Beniarjó
    * Rafelcofer
    * Font d'en Carròs, la
    * Potries
    * Villalonga
    * Almoines
    * Bellreguard
    * gas
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Distribución SDG, SA autorización administrativa para la construcción de los siete tramos que completan las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Villalonga-Gandia-Oliva y sus instalaciones auxiliares, se aprueba la Addenda I al proyecto de ejecución y sus modificaciones, y se declara en concreto su utilidad pública. Expediente CBREDE 2006/12/46. [2007/14297]
Visto el expediente con referencia CBREDE 2006/12/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, a instancia de Gas Natural Distribución SDG, SA con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Grabador Esteve, 14, 46112 Valencia, relativo a la solicitud de fecha 13 de junio de 2006, sobre autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes a los siete tramos que completan el gasoducto de gas natural denominado «Ramal APA Villalonga-Gandia-Oliva» y sus instalaciones auxiliares, que discurre íntegramente por la provincia de Valencia, afectando a los términos municipales de Terrateig, Palma de Gandia, Potríes, La Font d'En Carròs, Rafelcofer, Beniarjó, Almoines, Bellreguard, Gandia, Villalonga y L'Alqueria de la Comtessa, se apruebe el proyecto de ejecución y se declare en concreto su utilidad pública.
Se adjunta ejemplar de la denominada Addenda 1 al proyecto de autorización firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 3 de mayo de 2006.
Resultando que consta como antecedente la Resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 24 de marzo de 2006, mediante la que se otorga a Gas Natural Distribución SDG, SA autorización administrativa para la construcción de siete de los catorce tramos de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Villalonga-Gandia-Oliva» y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Castelló de Rugat, Rugat, Aielo de Rugat, Montichelvo, Terrateig, Llocnou de Sant Jeroni, Almiserà, Castellonet de la Conquesta, Alfauir, Rótova, Ador, Palma de Gandia, Almoines, Daimús, Gandia, Villalonga, L'Alqueria de la Comtessa y Oliva, en la provincia de Valencia, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (CBREDE 2004/29/46).
Resultando que realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y a lo preceptuado en el Decreto 162/90 de 15 de octubre sobre Impacto ambiental, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el día 24 de agosto de 2006, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 19 de septiembre de 2006, en los diarios de prensa Las Provincias y El Mundodel día 18 de septiembre de 2006, y expuesta en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados, se presentaron las alegaciones que a continuación se relacionan y que, en síntesis, manifiestan lo siguiente:
- Alegación nº 1. Juan Electo Pavia, señalando que la instalación recoge en parte las peticiones que el mismo realizó mediante recurso contra la Resolución ya dictada, pero que, no obstante no se ha aclarado la situación de las parcelas D y C que en el catastro aparecen como edificación integrada en la parcela 115 del polígono 6 de Villalonga.
- Alegación nº 2. Joaquina Gisbert Cortés, titular de la finca V-VI-42 solicita que el trazado se traslade a uno de los límites de su parcela a fin de no discurrir por el centro de su propiedad, bien al barranco, bien al camino público.
- Alegación nº 3. Desamparados Frasquet Rosich, propietaria de la parcela V-FO-7A, pone de manifiesto un error en la titularidad de la misma.
- Alegación nº 4. José Juan Tarrazó, como copropietario del parcela V-VI-56 solicita la modificación del trazado de forma que transcurra por caminos rurales sin afectar a fincas cultivadas, dado que considera que una parte importante de las fincas pierde su actual finalidad agrícola por antieconómica.
Resultando, que de conformidad con la solicitud efectuada según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002 se ha remitido, a cada uno de los Ayuntamientos afectados por el trazado del gasoducto, separata de la Addenda I presentada, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, así como sobre la adaptación del mismo al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.
En respuesta a la petición formulada, las Entidades Locales que se relacionan remitieron los mencionados informes que, resumidamente se exponen a continuación, no constando en el expediente respuesta por parte de los Ayuntamientos de Almoines, Gandia, Palma de Gandia, Potríes y Beniarjó.
- El Ayuntamiento de La Font d'En Carròs manifiesta que el trazado de la red respeta el planeamiento vigente y el de la fase de concierto previo, ya que en el mismo se refleja la futura ronda y red primaria circundante al suelo Urbano y Urbanizable, informando que el proyecto se adapta al Planeamiento Urbanístico.
- El Ayuntamiento de Bellreguard informa que las instalaciones proyectadas se ajustan a los planeamientos del municipio y a las sugerencias realizadas por parte del Ayuntamiento a la empresa promotora, sin que exista inconveniente en autorizar las instalaciones.
- El Ayuntamiento de L'Alqueria de la Comtessa expone que el proyecto de ejecución de la instalación se ajusta a las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el municipio.
- El Ayuntamiento de Terrateig manifiesta en su informe que se opone a que la instalación pase por campos privados y deberán ser los propietarios quienes concedan la autorización.
- El Ayuntamiento de Villalonga, a través de un informe del técnico del Ayuntamiento, que a su vez suscriben seis personas titulares de bienes afectados por la instalación, manifiesta que será necesaria la obtención de la licencia municipal correspondiente y quedará sometida a las condiciones que se estimen oportunas y que a la vista de la Resolución ya autorizada no están de acuerdo en la imposibilidad alegada por la empresa solicitante de que la conducción transcurra por caminos y lindes entre parcelas y afecte a las propiedades particulares, dado que pese a ser una ejecución efectiva y rápida, significa una molestia permanente para los propietarios.
- El Ayuntamiento de Rafelcofer manifiesta la necesidad de rectificar el tramo comprendido entre el V-313 y el V-313 M, dado que en esta zona el nuevo Plan General prevé una ronda viaria y suelo urbano que no sería compatible con la instalación.
Resultando que remitidas al solicitante las alegaciones expresadas y los condicionados presentados por los Ayuntamientos afectados por la Addenda I, para que prestase su conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, manifestó en síntesis lo siguiente:
Respecto de las alegaciones efectuadas en trámite de información pública:
- En cuanto a la alegación nº 1, manifiesta que en la fase de obra se tratará de restringir la pista de trabajo para evitar la posible afección a las parcelas mencionadas.
- En cuanto a la alegación nº 2, contesta que no puede aceptar la modificación, dada su inviabilidad por, una parte, las dimensiones del camino colindante, y por otra, las distancias reglamentariamente impuestas por la Confederación en lo que respecta a las infraestructuras de su competencia. No obstante, la instalación no divide la finca, dado que una vez enterrada pueden seguirse desarrollando las mismas labores agrícolas que se realizaban, respetando unas distancias mínimas establecidas como medida de seguridad.
- Respecto a la alegación nº 3, manifiesta que una vez efectuadas las comprobaciones oportunas, procederá a la subsanación del error padecido en la relación de bienes y derechos.
- En cuanto a la alegación nº 4, contesta no poder aceptar la variante solicitada por cuanto implica la afección de terrenos no incluidos en el expediente, que podrían manifestarse en igual sentido que el alegante.
Respecto de los informes remitidos por los Ayuntamientos:
- Al Ayuntamiento de Terrateig, manifiesta que la instalación supone la constitución de una servidumbre de paso, pero no una reducción de los metros de la finca que son propiedad de cada titular, pues una vez enterrada la tubería y finalizadas las obras, el terreno se restituye a su estado original, pudiendo seguir desarrollando las mismas labores agrícolas que se realizaban, respetando una distancias mínimas establecidas como medida de seguridad. Que en cualquier caso, en el levantamiento de actas previas a la ocupación, que tendrá lugar una vez autorizada la instalación se explicará de manera pormenorizada a cada uno de los propietarios en los términos de la afección en lo que respecta a la finca de su propiedad.
- Al Ayuntamiento de Villalonga, contesta que una vez comprobados con los técnicos municipales los términos concretos de la solicitud planteada y evaluada su viabilidad técnica, se acepta la aproximación de la tubería al camino municipal colindante entre los vértices V-40 a V-43 y del V-44 al V-48.
- Al Ayuntamiento de Rafelcofer contesta que se ha llevado a cabo una variante en el trazado original a su paso por el referido término municipal entre los vértices solicitados
De la referida modificación se hará mención de forma específica en el apartado correspondiente.
Por todo lo cual se solicita se continúe el trámite para acceder a la solicitud planteada autorizando conforme a la misma.
Resultando que de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 98 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata de la Addenda I, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las Administraciones Públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados. De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, concretamente a:
- conselleria de Infraestructuras y Transporte. Servicio Territorial de Carreteras.
- Diputación de Valencia. Servicio de Carreteras.
- conselleria de Territorio y Vivienda. Vías pecuarias.
En respuesta a la petición de condicionado formulada por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, los Organismos mencionados a continuación presentaron los informes correspondientes que seguidamente y, en síntesis, se relacionan.
No consta en el expediente el informe solicitado a la Diputación de Valencia y a la conselleria de Territorio y Vivienda:
- El Servicio Territorial de Carreteras de la conselleria de Infraestructuras y Transporte y respecto de la afección de la instalación a las carreteras CV-610 y CV-60, resuelve autorizar la misma, con las condiciones particulares y generales que en el mencionado informe se contienen.
El mencionado informe y sus condiciones han sido aceptados por la empresa peticionaria.
Visto el contenido de los escritos presentados en el expediente CBREDE/2006/12/46 por Gas Natural Distribución SDG, SA en fecha 29 de enero de 2007 y 10 de abril de 2007, mediante los que pone de manifiesto que, como consecuencia del informe del Ayuntamiento de Rafelcofer y de la denegación de licencia por parte del Ayuntamiento de Potríes, cuya copia acompaña, se han realizado las modificaciones al trazado de la Addenda I del proyecto original que vienen contenidas en los mismos.
Resultando que adjunto al escrito de fecha 29 de de enero de 2007 presentado por la empresa peticionaria figura como documento número 6, fotocopia de la licencia municipal de obras del Ayuntamiento de Potríes de fecha 26 de junio de 2006, resolviendo conceder la misma en el expediente 49/05 «Ramal APA Villalonga-Gandia-Oliva».
Resultando que las modificaciones incluidas en los escritos antes referidos, significan una variación en la afección de los bienes y derechos sometidos a información pública, habiéndose procedido por parte del Servicio Territorial de Energía de Valencia a notificar éstas modificaciones y otorgar audiencia en el expediente a los titulares de los mismos, así como a los Ayuntamientos afectados. Todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
En el periodo otorgado para formular las alegaciones que estimasen oportunas, se han presentado las siguientes:
- El Ayuntamiento de Rafelcofer remite informe del técnico municipal, que a su vez es suscrito por varios propietarios afectados en dicho término municipal, manifiesta que el trazado desde la entrada al término, Vértice V-313, hasta el 313-C-17 afecta a propietarios particulares y al nuevo trazado de la ronda prevista en el Plan General, solicitando una variante del trazado de forma que la conducción discurra por la zona de afección de la autopista y siempre por vías públicas sin afectar a particulares.
- Amalia Millet Fuster, Eduardo Part Escriva, Juan Antonio Fuster Pérez y Manuel Montserrat Escrivá, propietarios de diferentes fincas en el término municipal de Rafelcofer, mediante un único escrito, de idéntico contenido, solicitan que la conducción no atraviese sus fincas y que la instalación supone el levantamiento de una acequia existente con importante riesgo de sequedad para los árboles en producción, solicitando la variación del trazado.
- Consuelo Escrivá Barber, propietaria de la finca V-RA-8A en el término de Rafelcofer pone de manifiesto su disconformidad con el trazado, pidiendo su reforma de modo que contemple una solución más racional.
- Gaspar Pérez Fuster solicita la variación del trazado, proponiendo tres alternativas por orden de prioridad; a) Traslado a la zona de afección de la autopista; b) Ubicación en paralelo a la línea de protección de la autopista colindante; y c) Traslado al camino colindante con su propiedad.
Resultando que remitidas al solicitante las alegaciones expresadas y los condicionados presentados por los Ayuntamientos afectados por la modificación de la Addenda I, para que prestase su conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, manifestó en síntesis lo siguiente:
- Respecto al informe remitido por el Ayuntamiento de Rafelcofer manifiesta que con el fin de estudiar la viabilidad técnica de la variante solicitada se solicitó informe al Servicio de Explotación de la Autopista AP-7 y que se ha pronunciado en los siguientes términos: Primeramente, en sus prescripciones particulares establece textualmente que «el tubo de protección para la zona de cruce debe extenderse a ambos lados de la Autopista una longitud de 14 m. a partir de los bordes de talud de la misma». Esta distancia sería imposible de respetar en la variante propuesta por el Ayuntamiento en el punto en el que se propone el desvío de la conducción para tomar el camino de servicio, a 8 m. escasos del borde del talud; y en segundo lugar, establece una zona de servidumbre de 25 m. medidos horizontalmente desde la arista exterior de explanación, lo que impide la viabilidad de la propuesta, dada la distancia de 8 m. de la arista.
- En cuanto a la alegación nº 2, manifiesta que durante la ejecución de la obra se tomarán las medidas necesarias para respetar la acequia de riego existente, habilitándose sistemas de riego provisionales cuando ello sea inevitable. Respecto a la variación del trazado, no ha sido presentada alternativa alguna por parte de los alegantes y se mantendrá el solicitado, no obstante lo cual, en la fase de obras se intentará ajustar lo máximo al marco de plantación existente, de forma que se minimicen los perjuicios.
- En cuanto a la alegación nº 3, contesta que no ha sido presentada alternativa alguna por parte de la alegante y se mantendrá el solicitado, no obstante lo cual, en la fase de obras se intentará ajustar lo máximo al marco de plantación existente, de forma que se minimicen los perjuicios.
- En cuanto a la alegación nº 4, la empresa distribuidora manifiesta que respecto a las dos primeras alternativas, son de imposible ejecución debido a las condiciones que se establecen por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento para los paralelismos y zonas de afección de las autovías. En cuanto a la tercera posibilidad, contesta que en fase de obra aproximará la canalización lo máximo posible al camino señalado, siempre por el interior de la finca del alegante.
Resultando que en el expediente de que trae causa el que ahora se resuelve, con fecha 30 de septiembre de 2005 la directora general de Gestión del Medio Natural de la conselleria de Territorio y Vivienda dictó Declaración de Impacto Ambiental, estimando aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, el proyecto de ramal APA «Villalonga-Gandia-Oliva», siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del Estudio de Impacto Ambiental y con los condicionados que en el apartado segundo de la parte resolutiva de la Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 24 de marzo de 2006 quedaron recogidos.
Resultando que Gas Natural Distribución SDG, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.
Resultando que, de acuerdo con la solicitud, la Addenda I al proyecto presentada y sus modificaciones, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de infraestructura gasista, como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial, la diversificación energética y la mejora en el suministro para esa zona geográfica.
Resultando que la Addenda al proyecto y sus modificaciones, presentan un trazado plenamente concretado, cuentan entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, están suficientemente detalladas y contienen una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.
Considerando que la Addenda I y sus modificaciones reúnen una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad del gasoducto, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente Título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y que resulta de aplicación la Disposición Transitoria Octava de la Ley 12/2007 de 2 de julio (BOE 03.07.07), por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la Resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Infraestructuras y Transporte.
El director general de Energía resuelve:
Primero
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Distribución SDG, SA para la construcción de los siete tramos que completan las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Villalonga-Gandia-Oliva» y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Terrateig, Palma de Gandia, Potríes, La Font d'En Carròs, Rafaelcofer, Beniarjó, Almoines, Bellreguard, Gandia, Villalonga y L'Alqueria de la Comtessa, en la provincia de Valencia, y que a continuación se indican con identificación del número de tramo, términos municipales afectados por cada uno de ellos, su identificación de acuerdo con los vértices que se relacionan y longitudes correspondientes.
Núm. Tram Termes municipals afectats Referència de traçat
per vèrtexs Longituds
2 Terrateig V-76 a V-78 443,19
4 Palma de Gandía V-240 a V-266 1.178,11
6 Palma de Gandía, Potríes, la Font d'En Carròs,
Rafelcofer, Beniarjó i Almoines V-282 a V-336 4.251'05
8 Bellreguard i Gandia V- 346 a V-353 664,76
10 La Font d'En Carròs, Potríes i Villalonga V-0 a V-29 3.007,14
12 Villalonga V-38 a V-56 1.265,55
13 Rafelcofer i l'Alqueria de la Comtessa V-313M (del ramal principal) a V-32 1.255,01
Total longitud 12.091,81
\* \* \* \* \*
Nº Tramo Términos municipales afectados Referencia de trazado
por vértices Longitudes
2 Terrateig V-76 a V-78 443'19
4 Palma de Gandia V-240 a V-266 1.178'11
6 Palma de Gandia, Potríes, La Font d'En Carròs,
Rafelcofer, Beniarjó y Almoines V-282 a V-336 4.251'05
8 Bellreguard y Gandia V- 346 a V-353 664'76
10 La Font d'En Carròs, Potríes y Villalonga V-0 a V-29 3.007'14
12 Villalonga V-38 a V-56 1.265'55
13 Rafelcofer y L'Alqueria de la Comtessa V-313M (del ramal principal) a V-32 1.255'01
Total longitud 12.091'81
Identificación de los Tramos
Nº de Tramo: 2,4 y 6, correspondiente al Ramal Principal Castelló de Rugat-Gandia.
Nº de Tramo: 8, correspondiente al Ramal Principal Castelló de Rugat-Gandia y al Ramal Secundario a Bellreguard.
Nº de Tramo: 10 y 12, correspondiente al Ramal Secundario a Villalonga.
Nº de Tramo: 13, correspondiente al Ramal Secundario a Oliva.
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 466,17 euros, importe del dos por ciento del incremento del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.
2. La Compañía Gas Natural Distribución SDG, SA cumplirá con las obligaciones que estrictamente se señalan en el artículo 74 de la Ley 12/2007 de 2 de julio (BOE 03.07.07), por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 12/2007 de 2 de julio (BOE 03.07.07), por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
4. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.
5. La presente autorización se entiende sin perjuicios e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre y de conformidad con el Artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. .
6. La empresa titular de la presente instalación autorizada permitirá la conexión de los titulares de Autorización Administrativa para distribución de gas natural a los municipios o zonas afectos a esta infraestructura gasista.
7. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirá por las disposiciones vigentes en cada momento.
8. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.
9. Será causa de revocación de la presente autorización:
El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.
El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.
10. Condiciones de orden medioambiental. Se mantienen los condicionados recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 30 de septiembre de 2005 de la directora general de Gestión del Medio Natural de la conselleria de Territorio y Vivienda y recogidas en la Resolución de 24 de marzo de 2006 de la Dirección General de Energía.
Segundo
Aprobar en los tramos que vienen autorizados y relacionados en el apartado I de esta resolución, la Addenda 1 al Proyecto de ejecución y sus modificaciones del denominado gasoducto «Villalonga-Gandia-Oliva», firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 3 de mayo de 2006, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolos a las condiciones que igualmente se relacionan.
Tipo de gas: gas natural.
Punto de conexión, situación y características:
Tubería de la red de Gas Natural, (actualmente en servicio) en el término municipal de Castelló de Rugat, cerca de la carretera CV-60, a través de una válvula de seccionamiento.
Tuberías:
Ramal principal, desde el punto de conexión antes citado y después del cruce con la carretera CV-671, el río Serpis y la CN-337, en el término de Gandia, termina su trazado en el Armario de Regulación a situar en las cercanías de esta última carretera:
Acero al carbono de 10'' y 8'' de diámetro, especificación API 5L, calidad grado B, espesor 5'60 mm y 4'80 mm, respectivamente, a una presión máxima de servicio de 16 bar (APA) (APA: 4 bar< P (16 bar)
Ramales secundarios.
A Villalonga; deriva del principal, cuando el ramal pasa por el término de La Font d'En Carròs y termina su trazado final definitivo en un Armario Regulador situado en este término municipal.
Acero de 6'' de diámetro, especificación API 5L, calidad grado B, espesor 4'00 mm a una presión máxima de servicio de 16 bar.
A Oliva; deriva del principal, a una distancia de 200 m. cuando su trazado sale del término municipal de Rafelcofer, cruza en dos puntos la carretera CV-679 pasa por el municipio de L'Alqueria de la Comtessa, para terminar en un Armario Regulador.
Acero de 6'' de diámetro, especificación API 5L, calidad grado B, espesor 4'00 mm a una presión máxima de servicio de 16 bar.
A Bellreguard; deriva del principal, situándose en el cruce que limita este término municipal con el de Almoines y termina su trazado final definitivo en un Armario Regulador situado en este término municipal.
Acero de 8'' de diámetro, especificación API 5L, calidad grado B, espesor 4'80 mm a una presión máxima de servicio de 16 bar.
La longitud total de los ramales principal y secundarios es de 12.091'81 metros y las tuberías discurren enterradas a las siguientes profundidades:
En condiciones normales de tendido de la conducción, la profundidad mínima es de un metro sobre su generatriz superior.
En el cruce de ríos, torrentes o arroyos importantes, se ha previsto alcanzar una profundidad mínima de enterramiento, entre 1'50 y 2'50 m., así mismo, en los cruces de carreteras, autovías, autopistas y otros viales, la tubería se instalará a 1'50 m., como mínimo y para el caso de cruces con ferrocarriles, la profundidad mínima será de 2'50 m.
Armarios de Regulación y caudales.
Están situados en el punto final del ramal principal -Gandia- tipo APA/MPB(1) de caudal de 5000 m³(n)/h, y en cada uno de los ramales secundarios -Villalonga, Oliva y Bellreguard- del tipo APA/MPB (MPB: 0,4 bar< P (4 bar) y de caudales respectivos, 1000 m³(n)/h, 2500 m³(n)/h y 1000 m³(n)/h.
Instalaciones Auxiliares:
Protección catódica mediante un sistema de protección activa, consistente en unir la estructura (conducción e instalaciones) al polo negativo de una fuente de corriente continua. Se trata de un transforrectificador cuyo polo positivo está conectado al lecho anódico o dispersor. Comprende las estaciones de protección catódica y accesorios instalados en la tubería.
Sistema de comunicación y telecontrol, a través de conducto de polietileno que aloja el cable de fibra óptica.
Instalaciones eléctricas, las necesarias para el funcionamiento de los sistemas antes citados.
Incremento sobre el presupuesto total conjunto: 23.308, 71 Euros.
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:
- Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
- El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.
- El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.
- La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
- El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.
- El plazo de ejecución de las obras será de 12 meses a partir de ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Distribución SDG, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública del gasoducto autorizado en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 107 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y los artículos 109.1, 110, 111, y 112.3 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 12 de noviembre de 2007.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.