Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6283, del 07-06-2010 (2010/6124)

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa para la gasificación del municipio de Villalonga. Expediente número CBREDE/2005/57/46.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6283

Fecha DOGV
:   07-06-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/6124


Fecha del documento
:   29-03-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA, autorización administrativa para la gasificación del municipio de Villalonga. Expediente número CBREDE/2005/57/46. [2010/6124]  
Visto el escrito presentado por la empresa Gas Natural Cegas, SA, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia con fecha 2 de noviembre de 2009, solicitando autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la distribución de gas natural en el término municipal de Villalonga, provincia de Valencia, ratificando el contenido de la petición efectuada en el expediente CBREDE/2005/57/46 y proyecto técnico acompañado, firmado por técnico competente y visado en el Colegio Oficial correspondiente en fecha 28 de diciembre de 2005, así como la continuación del mismo.  
Considerando que por resolución de fecha 2 de marzo de 2009 de esta Dirección General de Energía, dictada en el referido expediente, se resuelve la concurrencia de peticionarios a la autorización administrativa para la gasificación del municipio de Villalonga, provincia de Valencia, en favor de Gas Natural Cegas, SA.  
Resultando que ha sido realizada la información pública a que hace referencia el capítulo V de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE de 8 de octubre de 1998), y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, mediante el anuncio correspondiente, que se publicó en los diarios La Razón y El Mundo el día 9 de febrero de 2010, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 18 de febrero de 2010 y en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de 11 de febrero de 2010.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no han sido presentadas alegaciones a la petición.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA, reúne los requisitos establecidos en el capítulo II del título II del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Considerando que en la fecha que es dictada la presente resolución, consta justificadamente acreditada a esta Dirección General de Energía por parte de Gas Natural Cegas, SA, los datos referidos a los siguientes extremos:  
- La zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa, delimitada adecuadamente y definida la instalación principal de la red, dentro de zonas urbanizadas o con proyecto de urbanización aprobado.  
- Referencia no detallada al plan de expansión de la red en la zona para la llegada del gas a los distintos puntos de suministro incluidos en el ámbito de la autorización.  
- Identificación de los límites y distancias existentes de las zonas objeto de solicitud, limitada la expansión a suelo clasificado como urbano o urbanizable con proyecto de urbanización aprobado.  
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con la solicitud y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones, es dotar de infraestructura gasista al municipio como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial y la diversificación energética.  
Resultando el contenido del informe del Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente de solicitud.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b) de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural requieren autorización administrativa previa.  
Considerando lo dispuesto en el capítulo V «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», del título IV «Ordenación del suministro de combustibles gaseosos por canalización» de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando lo dispuesto en el artículo 73.7 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007 de 2 julio por la que se modifica la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3. d) de la Ley 34/1998 y con el artículo 18 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Único  
Otorgar autorización administrativa para la gasificación del municipio de Villalonga, provincia de Valencia, a la empresa Gas Natural Cegas, SA, con las siguientes condiciones y características:  
- Sujeto: Gas Natural Cegas, SA.  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Punto de conexión:  
Del Ramal a Oliva del gasoducto Villalonga-Gandia-Oliva, y Addenda I al mismo de Gas Natural Distribución, SDG, SA, con autorizaciones administrativas de esta Dirección General de Energía de fechas 24.03.2006 y 13.11.2007. Se instalará una estación de regulación y medida (ERM), con rango de presión APA/MPB/MPA(1) y tubería con presión MPB(1), de polietileno PE-100, diámetro 200 mm y longitud 15 ml.  
- Trazado y características de las redes:  
a) Desde la salida de la ERM descrita, la red básica recorre la avenida Antic Regne de Valencia, se desdobla en el cruce con la calle Carretera de Gandía, continúa por la misma y por las calles Pujada Fielato y Barranco de la Moneda, en donde finaliza.  
Tubería con presión de diseño MPA(1), de material polietileno PE-100, calidad SDR 17'6, diámetro 200 mm y longitud de 2.247 ml.  
b) Como continuación de esta red básica descrita, parten dos y siete extensiones de la misma, que discurren por las zonas que se determinan con mayor detalle en el plano nº 662-LC 2.1. Rev.00 del proyecto visado con fecha 28 de diciembre de 2005, cuya canalización se realiza mediante tuberías a presión MPA(1), de polietileno PE-100, calidad SDR 17'6, diámetros de 160 mm (las dos primeras), y 110 mm y 90 mm (las otras siete extensiones), cuyas longitudes respectivas son, 1.004 ml, 1.604 ml, y 276 ml. Total longitud: 2.884 ml.  
Las tuberías discurren a una profundidad en condiciones normales, de 0'60 m en las aceras, y de 0'80 m en los otros tipos de terreno.  
- Zona geográfica  
Las zonas urbanas calificadas como tales en el vigente Plan General de Ordenación Urbana y aquellas otras actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
- Plan de expansión.  
La red básica referida en los apartados a) y b) -parte de las dos extensiones- relativo al apartado de «descripción de las redes» anterior, se construirá en el primer año, a partir de la fecha de la autorización administrativa.  
El resto de la red básica y la red secundaria, se ejecutará a partir del segundo año, acometiéndose la ampliación de la red de distribución interior, de acuerdo con las demandas reales de consumo.  
- Presupuesto: 228.791'16 euros.  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d) y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
Primera. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 4.575'82 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el punto 4 del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad con el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública  
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
Segunda. Gas Natural Cegas, SA cumplirá con las obligaciones que se señalan estrictamente en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en particular referida al ámbito geográfico de la presente autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.  
Tercera. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
Cuarta. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
Quinta. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
Sexta. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
Séptima. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
Octava. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Novena. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha su notificación.  
Décima. Las instalaciones a construir se harán con arreglo al proyecto técnico de ejecución a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia dentro del plazo de tres meses, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución y, en todo caso se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio (BOE 4 de septiembre 2006). Estas instalaciones estarán previstas para responder a los avances tecnológicos en el campo del gas y lograr abastecimientos flexibles y seguros.  
Undécima. En relación con el proyecto técnico de ejecución deberá hacerse mención, de acuerdo con las características que vienen recogidas en el resuelvo único, de los siguientes extremos:  
a) Descripción concreta de la delimitación geográfica, así como la de los viales que la limitan, correspondiente a cada una de las fases comprendidas en los planes de expansión y señalados en el Plano nº 363-OK 5.1. Rev.00 del proyecto visado con fecha 28 de diciembre de 2005.  
b) Situación urbanística y administrativa actualizada de las áreas que comprenden cada una de las fases de expansión, de acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación Urbana, y en particular de las actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
(1) APA: 4 bar< P = 16 bar  
MPB: 0,4 bar< P = 4 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
Valencia, 29 de marzo de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.