Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6068, del 30-07-2009 (2009/8472)

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA. autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Antena de suministro de gas natural al término municipal de Benijófar y sus instalaciones auxiliares», en el término municipal de Benijófar, en la provincia de Alicante. Expediente: CBREDE 2008/8/03.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6068

Fecha DOGV
:   30-07-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/8472


Fecha del documento
:   19-05-2009

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Gas Natural Cegas, SA. autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Antena de suministro de gas natural al término municipal de Benijófar y sus instalaciones auxiliares», en el término municipal de Benijófar, en la provincia de Alicante. Expediente: CBREDE 2008/8/03. [2009/8472]  
Visto el expediente con referencia CBREDE 2008/8/03 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Alicante, a instancia de Gas Natural Distribución, SDG, SL con domicilio a efectos de notificaciones en c/ Grabador Esteve, 14, 46979 Valencia, relativo a la solicitud de fecha 21 de febrero de 2008, sobre autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado «Antena de suministro de gas natural al término municipal de Benijófar y sus instalaciones auxiliares», en el término municipal de Benijófar, provincia de Alicante.  
Se adjunta ejemplar del proyecto técnico de ejecución firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 2 de octubre de 2007.  
Resultando que por resolución de la Dirección General de Energía de fecha 23 de junio de 2008 se procede a realizar el cambio de titularidad de las instalaciones de distribución de gas natural autorizadas en el ámbito de las competencias de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat a nombre de Gas Natural Distribución, SDG, SL a favor de Gas Natural Cegas, SA, entre las que figura la instalación que se solicita en el expediente referenciado.  
Resultando que constan como antecedente los siguientes:  
- Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 19 de julio de 2006, mediante la que se otorga a Gas Natural Distribución, SDG, SA autorización administrativa para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Redován-Los Montesinos-Torrevieja y sus instalaciones auxiliares, transcurriendo por determinados términos municipales de la provincia de Alicante, entre los que figura Benijófar, se aprueba el proyecto de ejecución y se declara en concreto su utilidad pública. (Expediente: CBREDE 2004/62/03)  
- Resolución de la Dirección General de Energía de fecha 20 de febrero de 2009, por la que se resuelve la concurrencia de peticionarios y se otorga autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y addenda al mismo, para la construcción de la red de distribución de gas natural en el municipio de Benijófar, en favor de Gas Natural Cegas, SA (CBREDE/2007/36/03 y CBREDE/2007/64/03).  
Resultando que realizada la información pública a que se hace referencia en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 4 de diciembre de 2008, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del 28 de noviembre de 2008 y en los diarios de prensa El Mundo y Las Provincias del día 4 de diciembre de 2008, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benijófar, único afectado por el proyecto.  
No figura en el expediente la presentación de alegaciones a la solicitud realizada.  
Resultando, que de conformidad con la solicitud efectuada según lo establecido en el Real Decreto 1434/2002 se ha remitido al Ayuntamiento de Benijófar, único afectado por el trazado del gasoducto, separata del proyecto presentado, solicitando informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, así como sobre la adaptación del mismo al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, habiendo remitido el informe solicitado en el que en la separata acompañada se grafía un armario de regulación 16/5 que se encuentra emplazado en una parcela destinada a equipamiento educativo cultural, debiéndose modificar el citado emplazamiento y ubicarlo en la franja de terreno destinado a zona verde situada unos metros antes.  
Trasladado a la empresa solicitante el mencionado informe, y en relación a los condicionados del Ayuntamiento, presentó en fecha 23 de febrero de 2009 modificación al proyecto presentado firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 3 de febrero de 2009.  
De la mencionada documentación se dio traslado al Ayuntamiento de Benijófar solicitando informe con los condicionados que se consideraran oportunos, sin que figure en el expediente contestación al efecto por parte del Ayuntamiento.  
Resultando que Gas Natural Cegas, SA se encuentra inscrita definitivamente en la Sección Primera del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, con ámbito de actuación nacional.  
Resultando que, de acuerdo con la solicitud y la documentación presentada, la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es dotar de infraestructura gasista, como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial, la diversificación energética y la mejora en el suministro para esa zona geográfica.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Alicante, encargado de la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente la misma.  
Considerando que el artículo 75.2 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, establece que las autorizaciones a las que se refiere el presente Título serán otorgadas, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.   
Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en el Título IV del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:   
Primero  
Otorgar autorización administrativa a la empresa Gas Natural Cegas, SA. para la construcción de las instalaciones correspondientes al gasoducto de gas natural denominado Antena de suministro de gas natural al término municipal de Benijófar y sus instalaciones auxiliares, en el término municipal de Benijófar, provincia de Alicante.  
La presente autorización quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la instalación constituirá en el plazo de un mes una garantía por valor de 945'6 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el artículo 82 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre regulador de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural. Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Alicante de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el Servicio Territorial de Energía de Alicante formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución y el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
2. La Compañía Gas Natural Cegas, SA cumplirá estrictamente con las obligaciones que se señalan en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución y facilitar las conexiones en el ámbito geográfico de su autorización, en condiciones de igualdad cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
4. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificado por el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.   
5. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, modificado por el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública.   
6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
7. Será causa de revocación de la presente autorización:  
- El incumplimiento de la constitución del depósito de garantía en la forma y plazo señalado en el presente condicionado.  
- El incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución del gasoducto denominado Antena de suministro de gas natural al término municipal de Benijófar y la modificación del mismo, firmados por técnico competente y visados por el Colegio Profesional correspondiente en fechas respectivas de 2 de octubre de 2007 y 3 de febrero de 2009, cuyas características principales se relacionan a continuación y sometiéndolos a las condiciones que igualmente se relacionan:  
- Tipo de gas: gas natural  
- Punto de conexión: con el gasoducto Redován-Los Montesinos- Torrevieja que dispone de autorización administrativa de la Dirección General de Energía de fecha 19 de julio de 2006, rango de presión APA(1) y que está situado al sur del casco urbano de Benijófar, cercano a la autopista AP-7.  
- Trazado:  
Desde el referido punto de conexión, realizado mediante toma en carga, la conducción se orienta hacia el oeste discurriendo por la calzada de la urbanización Monte Azul hasta llegar al armario de Regulación y Medida, situado en una parcela destinada a zona verde de la urbanización citada.  
- Tuberías: en el primer tramo de 8 ml, desde el punto de conexión al gasoducto, se realiza con tubería de acceso al carbono de diámetro 4'' y 2'', especificación API 5L, calidad grado B, a una presión APA(1).  
A continuación, la tubería hace su recorrido íntegramente en la urbanización Monte Azul, enterrada a una profundidad sobre su generatriz superior, como mínimo de 0'80 m, ejecutada en material polietileno PE-100, calidad 17'6. Los diámetros son de 90 mm y 160 mm para las longitudes respectivas de 7 ml y 89 ml. La longitud total es de 104 ml.  
- Armario de Regulación y Medida (ARM) situado al final del trazado, con presión APA/MPA(1), de caudal nominal 1000 m³(n)/h, con una presión de entrada máxima de 16 bar y de salida de 4 bar.  
- Instalaciones Auxiliares:  
· Protección catódica, mediante un sistema de protección activa, consistente en unir la estructura (conducción e instalaciones) al polo negativo de una fuente de corriente continua. Se trata de un transforrectificador, cuyo polo positivo está conectado al lecho anódico o dispersor, junto con el sistema ya instalado correspondiente al gasoducto Redován-Los Montesinos-Torrevieja.  
· Sistema de comunicación y telecontrol, a través de un cable de telecomunicaciones dieléctrico de fibras ópticas, instalado en conducto de polietileno.  
· Las instalaciones eléctricas serán las necesarias en cada momento para el correcto funcionamiento del sistema y cumplimiento de la legislación específica de aplicación.   
- Presupuesto: 47.280 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y la modificación del mismo presentados, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.  
2. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Alicante, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente.  
3. El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Alicante el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5. El titular de la instalación deberá tener en cuenta en la ejecución del proyecto las condiciones impuestas por los organismos afectados, todas las cuales se le notificaron oportunamente y fueron aceptadas.  
6. El plazo de ejecución de las obras será de 6 meses a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Gas Natural Cegas, SA podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.  
(1) APA: 4 bar< P = 16 bar  
MPA: 0,05 bar < P = 0,4 bar  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 19 de mayo de 2009.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.