Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5938, del 22-01-2009 (2009/463)

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Dirección General para el Cambio Climático, por la que se otorga a la empresa Ferro Spain, SA, la autorización ambiental integrada para una industria de fabricación de fritas para esmaltes, colores inorgánicos y composiciones vítreas de impresión en el término municipal de Almazora.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5938

Fecha DOGV
:   22-01-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2009/463


Fecha del documento
:   26-06-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Almassora
    * empresa privada
    * cerámica

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Dirección General para el Cambio Climático, por la que se otorga a la empresa Ferro Spain, SA, la autorización ambiental integrada para una industria de fabricación de fritas para esmaltes, colores inorgánicos y composiciones vítreas de impresión en el término municipal de Almazora. [2009/463]  
Vistos los documentos obrantes en el expediente 069/06 IPPC, instruido a instancia de la empresa Ferro Spain SA, con el fin de obtener la autorización ambiental integrada para una industria de fabricación de fritas para esmaltes, colores inorgánicos y composiciones vítreas de impresión, se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,  
Antecedentes de hecho  
Primero. Con fecha 22 de mayo de 2006, Pedro Juan Hausdorff, en representación de la empresa Ferro Spain, SA, con CIF C-85.952.255 presenta en la Conselleria de Territorio y Vivienda, solicitud de autorización ambiental integrada para una industria de fabricación de fritas para esmaltes, colores inorgánicos y composiciones vítreas de impresión ubicada en la Carretera Nacional 340, kilómetro 62.5, de Almazora (Castellón), y que se detalla en el Anexo I.  
A la solicitud acompaña el informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Almazora, de fecha 17 de noviembre de 2005.  
Segundo. Una vez admitida a trámite la solicitud, la conselleria remite la documentación a todas aquellas administraciones públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada.  
Tercero. Con fecha 10 de julio de 2006 se recibe informe del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico en materia de contaminación acústica, en el que se solicita la presentación de documentación complementaria.  
Asimismo, con fechas 13 de julio y 9 de agosto de 2006 se reciben informes de Evaluación Ambiental Estratégica y del Ayuntamiento de Almazora, en los que se hace constar la suficiencia de la documentación presentada.  
Cuarto. Posteriormente la empresa plantea modificaciones al proyecto presentado con la solicitud de autorización ambiental integrada por lo que con fecha 5 de marzo de 2007 presenta nueva documentación que es remitida de nuevo a todas aquellas administraciones públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada.  
Quinto. Con fechas 27 de abril y 20 de agosto de 2007, la empresa aporta nueva documentación, a requerimiento de esta conselleria, en materia de contaminación acústica y evaluación ambiental.  
Sexto. Con fecha 31 de mayo de 2007 se somete a información pública el expediente de referencia, durante un periodo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 5523).  
Durante el mismo no se presentan alegaciones al proyecto en esta conselleria ni en el Ayuntamiento de Almazora, constando en el expediente certificado de la información pública.  
Transcurrido el plazo de información pública, se solicita nuevo informe a todas aquellas administraciones públicas y órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada sobre la adecuación del proyecto a todos aquellos aspectos que sean de su competencia.  
Séptimo. Con fecha 2 de octubre de 2007 esta Conselleria oficia un requerimiento de documentación a la empresa, en materia de residuos industriales, que la misma subsana el 23 de octubre de 2007.  
Octavo. Con fecha 22 de octubre de 2007 el Ayuntamiento de Almazora informa favorablemente en materia de sus competencias.  
Se ha recibido informe del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se solicita la presentación de documentación complementaria, que es requerida por esta Conselleria con fecha 25 de octubre de 2007 y subsanada por la empresa el 14 de noviembre del mismo año.  
Noveno. Respecto a la intervención del Organismo de Cuenca en la tramitación del expediente, con fecha 30 noviembre de 2007 se recibe informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el que se requiere la presentación de documentación complementaria con el fin de acreditar suficientemente la inexistencia de vertido al dominio público hidráulico, que es subsanada por la empresa el 28 de febrero de 2008.  
Asimismo, con fecha 13 de febrero de 2008 se recibe informe emitido por la Entidad de Saneamiento de Aguas, como organismo encargado de la gestión de la depuradora de destino del vertido realizado por la empresa, en el que se establecen unos condicionantes que se han tenido en cuenta en la presente resolución.  
Con fecha 27 de mayo de 2008, la Confederación Hidrográfica emite informe favorable bajo el cumplimiento de varias condiciones.  
Décimo. Con fecha 18 de enero de 2008 se recibe informe del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico en materia de emisiones, en el que se solicita la presentación de documentación complementaria, que es subsanada por la empresa el 28 de febrero.  
Asimismo, con fecha 24 de enero de 2008 se recibe informe del Servicio de Residuos Urbanos acerca del informe preliminar de situación del suelo.  
Undécimo. Con fecha 6 de febrero de 2008 la directora general de Gestión del Medio Natural emite declaración de impacto ambiental, en la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de las autorizaciones administrativas previas que le sean de aplicación, el proyecto básico de la sociedad Ferro Spain SA siempre que el proyecto se desarrolle de acuerdo con las previsiones del estudio de impacto ambiental y los condicionantes y prescripciones que se indican en dicha declaración de impacto ambiental.  
Duodécimo. Con fecha 20 de junio de 2008 se realiza el trámite de audiencia al interesado.  
Decimotercero. Con fecha 26 de junio de 2008 la Comisión de Análisis Ambiental Integrado celebra una sesión ordinaria y decide aprobar la propuesta de resolución del exp. 069/06 IPPC de solicitud de autorización ambiental integrada, promovido por Ferro Spain, SA.  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,  
Fundamentos de derecho  
Primero. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental, por la que se desarrolla en el ámbito de la Comunitat Valenciana la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, las actividades que aparecen en el Anejo 1 de dicha Ley, están sujetas a autorización ambiental integrada.  
La instalación de referencia está incluida en los epígrafes 3.3 y 4.2 del Anejo 1 de la Ley 2/2006.  
Segundo. La tramitación del expediente se ha realizado según lo previsto en los artículos 27 y siguientes de la Ley 2/2006, de 5 de mayo de prevención de la contaminación y calidad ambiental.  
Tercero. En la Comunitat Valenciana el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada es la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 7/2007, de 28 de junio, del Presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat.  
Por otro lado, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, corresponde a la Dirección General para el Cambio Climático, ejercer las competencias en materia de control integrado de la contaminación.  
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Control Integrado de la Contaminación, con el visto bueno del jefe de Área de Calidad Ambiental, haciendo uso de las atribuciones que me confiere el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, resuelvo:  
Primero. Conceder a Ferro Spain, SA, la autorización ambiental integrada para una industria de fabricación de fritas para esmaltes, colores inorgánicos y composiciones vítreas de impresión ubicada en la Carretera Nacional 340, kilómetro 62.5, de Almazora (Castellón), de acuerdo con el proyecto básico de autorización ambiental integrada con fechas de visado 26 de abril de 2006 y 2 de marzo de 2007, y suscrito por Francisco Blasco Sánchiz, quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunitat Valenciana con el número 292-08/AAI/CV, condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:  
1. Emisiones atmosféricas.  
1.1. Valores límite de emisión.  
Los focos descritos en la documentación y que, por tanto, se autorizan son los siguientes:  
  
\* \* \* \* \*  
(\*) Nuevos focos a ejecutar.  
Existen 28 puntos de emisión adicional, con una duración global de emisión de un 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta, por lo que no se consideran focos, de acuerdo con el artículo 42 del Decreto 833/1975, que desarrolla la Ley 38/1972, de protección del ambiente atmosférico.  
Asimismo, también son consideradas como emisión adicional las emisiones canalizadas de laboratorios:  
Los valores límite de emisión para los focos canalizados descritos y la periodicidad de controles por ECMCA serán los siguientes:  
Hornos que utilizan como comburente aire o cualquier mezcla aire-oxigeno   
Hornos que utilizan como comburente exclusivamente oxigeno.  
  
\* \* \* \* \*  
  
  
\* \* \* \* \*  
  
\* \* \* \* \*  
Arsénico, Cobalto, Níquel, Selenio, Cromo lV  
Arsénico, Cobalto, Níquel, Selenio, Cromo lV, Antimonio, Plomo, Cromo lll, Cobre, Manganeso, Vanadio, Estaño  
Los valores límite de emisión de contaminantes provenientes de hornos eléctricos de fritas-sección hornos porcelana (focos 10-1(1-FR), 10-1(2-FR)):  
(1) Arsénico, Cobalto, Níquel, Selenio, Cromo lV  
(2) Arsénico, Cobalto, Níquel, Selenio, Cromo lV, Antimonio, Plomo, Cromo lll, Cobre, Manganeso, Vanadio, Estaño.  
Los valores límite de emisión de contaminantes provenientes de hornos eléctricos de colores-sección calcinación (focos CO 04/74/7\* y COB 06/05/4\*):  
1.2. Control de las emisiones.  
A fin de evitar la emisión difusa de polvo, el almacenamiento y manipulación de materiales pulverulentos se realizará en las siguientes condiciones:  
Instalaciones de almacenamiento cerradas.  
Cerramiento y despulverización de los sistemas de transporte de materiales pulverulentos.  
Deberán disponer de sistemas correctores de depuración de la emisión a la atmósfera, como mínimo, los focos que evacuen corrientes de gases provenientes de aspiraciones de material pulverulento y hornos de fusión de fritas.  
Los sistemas correctores deberán actuar tras la fase de aprovechamiento energético o enfriamiento, en su caso.  
Cuando se cambie la molienda de los esmaltes a vía seca, en los molinos se instalarán filtros de mangas con captadores de partículas.  
Se realizará un autocontrol y registro en continuo de algún parámetro de funcionamiento que justifique la bondad de las medidas correctoras adoptadas. Dicho parámetro de operación será elegido por la empresa de entre los técnicamente reconocidos o fundamentados, como la pérdida de carga del sistema de depuración, la concentración de partículas en la corriente gaseosa, o cualquier otro debidamente justificado. La representatividad y calibración de dicho parámetro deberá ser verificada por Entidades Colaboradoras de la administración en materia de calidad ambiental y estar a disposición de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
Respecto a la toma de muestras y expresión de resultados, se cumplirán las siguientes condiciones:  
a) Puntos de toma de muestra: se ubicarán tras la actuación de los sistemas correctores y deberán tener la situación, disposición, dimensión y accesos correspondientes de acuerdo con la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial. En particular, las características y distribución de los focos emisores a la atmósfera será tal que garantice una correcta dispersión de los contaminantes emitidos. Más concretamente, su altura no solamente deberá cumplir lo establecido en la Orden de 18 de octubre de 1976, sino que se recomienda que ésta sea tal que, a una distancia equivalente a diez veces la altura del punto de vertido de un foco, no existan otras estructuras de altura superior a la del propio foco menos dos metros que produzcan un apantallamiento que dificulte la dispersión, justificando técnicamente la influencia del efecto down-wash (turbulencia o rebufo).  
b) Preferiblemente, la temperatura de los gases en el punto de muestreo será menor de 200ºC, y se deberá garantizar que en ningún caso supere los 300ºC.  
c) Las medidas se realizarán en las condiciones habituales de operación de las instalaciones, registrando los parámetros que las determinen, y cubrirán todas las diferentes tipologías o grupos de productos que se fabriquen en cada instalación.  
d) Las concentraciones medidas siempre estarán referidas a condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa y 273,16 K), para los gases de combustión en base seca. Para los hornos de fusión de fritas la medición se realizará en las condiciones de la emisión, mientras que para el resto de focos en los que produzca combustión, se aplicará un contenido de oxígeno del 18% de O2.  
e) Las medidas de flúor se realizarán con sondas de teflón o material teflonado, o de un material resistente al ataque ácido, acordes con la norma ISO 15.713:2006.  
Una vez ejecutados los futuros focos, se deberá comprobar el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en la presente autorización, presentándose ante la Dirección General para el Cambio Climático un informe con los resultados de las mediciones realizadas por ECMCA.  
2. Ruido.  
Respecto al nivel de ruidos transmitidos al exterior, deberá cumplirse lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de protección contra la contaminación acústica y en el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.   
En particular, se cumplirán los límites sonoros externos establecidos para zonas de uso industrial, que son los siguientes:  
Diurno Nocturno  
70 dB(A) 60 dB(A)  
En este sentido, se realizará una auditoría acústica una vez ejecutadas las ampliaciones, al menos cada cinco años, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 7/2002, con objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro de la instalación. Dicha auditoría deberá ser realizada por una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación acústica, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro.   
El titular deberá disponer del libro de control, que estará constituido por los certificados de los resultados obtenidos de las auditorías acústicas, y de los informes completos de las mismas, que estarán a disposición de la administración.  
3. Vertidos.   
Se actuará según lo especificado en proyecto, de forma que se garantice la inexistencia de vertido de aguas residuales a dominio público hidráulico (vertido cero).  
3.1. Aguas residuales y pluviales.  
Las aguas residuales de la actividad industrial, proceden de la planta de plásticos, planta de colores, planta de fritas, plantas de producción de tintas cerámicas, laboratorios y torres de refrigeración. Una parte del volumen generado es acumulado en balsas antes de ser sometidos a tratamiento depurador y posteriormente son vertidas a la red pública de alcantarillado. La otra parte del volumen generado, procedente de escurridos-purgas es vertido junto con las aguas depuradas a la red de alcantarillado municipal.  
Actualmente, existe un sistema de depuración situado en la planta de fritas y otro en la planta de colores. El sistema de la planta de fritas consiste en un tratamiento físico-químico con una etapa final de eliminación de boro por intercambio iónico mediante resinas. Este sistema de depuración se comparte con los laboratorios generales. La depuradora de colores no se modifica, tiene las mismas etapas que la depuradora de fritas, sin el tratamiento del boro.  
En el nuevo edificio de la sección de esmaltes, se proyecta una depuradora de idénticas características a la descrita para la planta de fritas.  
Los residuos generados por las limpiezas son retirados por gestor autorizado.  
Las aguas residuales domésticas son conducidas directamente al alcantarillado municipal, a la salida de los pabellones de servicios sanitarios se disponen de fosas clarificadoras con el único fin de disgregar los sólidos y facilitar la circulación por las canalizaciones.  
La instalación dispone de red separativa para aguas pluviales y para aguas residuales, sanitarias e industriales, disponiendo de certificado de conexión a la red de saneamiento del Ayuntamiento de Almazora y de informe favorable, extendido por el Ente encargado de la gestión de la depuradora de destino, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones a la conexión del vertido.  
3.2. Control.  
  
\* \* \* \* \*  
1. El titular deberá mantener todos los vertidos de las aguas residuales generados por su actividad conectados a la red de alcantarillado, sin que exista ningún sistema de alivio capaz de generar vertido directo o indirecto a dominio público hidráulico.  
2. Anualmente deberá aportar todas las facturas de retirada o justificantes acreditativos de la retirada de las aguas residuales que almacenan en depósito impermeable para posterior tratamiento por gestor autorizado, de forma que éstas sean acordes con el volumen generado.  
3. El titular de la actividad está obligado a llevar el adecuado mantenimiento de las balsas o depósitos de acumulación de las aguas residuales de forma que quede asegurada su impermeabilidad y estanqueidad a lo largo del tiempo.  
4. La línea o líneas de agua de la actividad susceptibles de generar vertidos de aguas residuales no dispondrán de ningún sistema de alivio capaz de generar vertido continuo o discontinuo, ni directo o indirecto a dominio público hidráulico.  
5. Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 100 del texto refundido de la Ley de aguas (Real decreto legislativo 1/2001 de 20 de julio), «queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa», incoándose, en su caso, expediente sancionador por infracción tipificada en la letra f) del artículo 116.3 de la citada ley.  
6. Las instalaciones se mantendrán limpias, libres de cualquier tipo de residuos, en particular de restos de grasas y aceites, y sin acopios a la intemperie de forma que no se pueda producir la contaminación de las aguas pluviales, las cuales serán recogidas y eliminadas por sistemas que aseguren la no alteración de sus características cualitativas y la inocuidad de su vertido al dominio público hidráulico, en su caso.  
7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 y en la disposición final primera de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, el marco competencial establecido con la autorización ambiental integrada no altera las competencias que la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene atribuidas en relación al control, la inspección y la vigilancia del dominio público hidráulico ni en particular la potestad sancionadora.  
3.3. Otras condiciones del vertido a alcantarillado.  
Según informe de la Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), la empresa deberá establecer el siguiente plan de autocontroles analíticos sobre el vertido, en el que se caracterizarán los siguientes parámetros, con la siguiente periodicidad:  
En todos los casos las muestras serán integradas durante 24 horas, siendo éstas tomadas en la arqueta de registro. Los análisis serán efectuados por un laboratorio homologado, entendiendo por tales los correspondientes a empresas colaboradoras de los organismos de cuenca en materia de control de vertidos, tal como establece la Orden 985/2006 del Ministerio de Medio Ambiente.  
Los resultados de los citados análisis serán remitidos a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana, con la periodicidad establecida en el plan de autocontrol, junto con el acta de toma de muestras del laboratorio. El coste económico asociado a estas operaciones, irá por cuenta de la empresa solicitante.  
La duración de estos controles analíticos estará determinada por el mantenimiento de los valores del vertido dentro de los límites y condiciones establecidas en la correspondiente resolución. Será EPSAR quien determine la variación de la frecuencia de los controles y en su caso la finalización de los mismos.  
En cuanto a la afección que el vertido de las aguas residuales generadas puedan generar sobre el funcionamiento del sistema de tratamiento de la estación depuradora de Almazora y, por lo tanto, sobre la calidad de su efluente, no es significativa en tanto se mantengan los límites establecidos por la autorización de vertido emitido a favor de la citada estación depuradora, así como los niveles de contaminación influentes en la misma.  
En este sentido, y en relación con los niveles de salinidad de las aguas residuales vertidas por la empresa, se deberá establecer que en el caso de que ello fuese necesario, la empresa deberá adecuar dichos niveles para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad que establece la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente autorización de vertido a favor de la estación depuradora de Almazora.  
4. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.  
Se estará a lo dispuesto en el Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
En este sentido, la empresa deberá presentar en un plazo inferior a tres meses a partir de la concesión de la autorización ambiental integrada, nuevos informes preliminares de situación del suelo, de acuerdo con el informe del Servicio de Residuos Urbanos y según lo establecido en el citado Real decreto 9/2005.   
No se realizará ningún vertido que pueda afectar al suelo o a las aguas subterráneas.  
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el terreno.  
5. Residuos.  
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, y en el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, sobre el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 952/1997.  
5.1. Producción de residuos.  
Se autoriza a Ferro Spain, SA para la producción de los residuos siguientes, siempre que su capacidad de generación anual sea del orden de magnitud de la que a continuación se detalla y la producción de producto acabado en las instalaciones del centro productivo con las distintas ampliaciones detallado en el Anexo I sea del orden de 160.704 T/año de fritas, 20.000 T/año de esmaltes, 25.958 T/año de colores inorgánicos, 352 T/año de tintas cerámicas, 9.611 T/año de Termosets, 28.403 T/año de termoplásticos.   
  
El mencionado centro productivo se mantiene inscrito en el Registro General de Productores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, conforme establece el artículo 46 de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana.   
Los residuos peligrosos y los no peligrosos que se generen, se entregarán a gestores que dispongan de la correspondiente autorización administrativa para la gestión de estos residuos.  
Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, y en el caso de residuos no peligrosos podrán almacenarse por un periodo de un año cuando el destino final sea la eliminación y de dos años cuando su destino final sea la valorización, debiendo ser entregados a gestor autorizado transcurrido ese periodo. Este almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizará segregado por tipo de residuo, deberá estar convenientemente señalizado y se realizará en lugar techado, con suelo impermeable y sistemas de recogida de derrames accidentales, tales como arqueta ciega no conectada a la red de alcantarillado y bandejas de recogida. Asimismo la zona de almacenamiento deberá estar incluida en el sistema general de protección contra incendios de la industria.  
Asimismo, en relación con el almacenamiento de residuos en la zona habilitada para ello, se deberán ubicar los residuos peligrosos de polvo de filtros (de referencia 6 y 16 según el proyecto básico) en zona techada puesto que el embalaje mediante enfardado no garantiza la impermeabilidad del mismo.  
Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su alto contenido líquido puedan generar vertidos, se contará con cubetos o recipientes de recogida de posibles derrames, que deben tener como mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total (la mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para cada tipo de residuos cuya mezcla, en caso de derrame, suponga aumento de su peligrosidad o dificulte su gestión.  
Se contará con la adecuada cantidad de absorbente no inflamable para solventar los posibles derrames accidentales durante la manipulación de los diversos residuos líquidos o de las materias primas. El absorbente contaminado se gestionará como residuo peligroso o no peligroso, según su naturaleza.  
El envasado y etiquetado de los residuos será conforme a lo expuesto en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos. Asimismo dispondrá de un registro donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.  
Cada cuatro años se deberá elaborar un plan de prevención y reducción de residuos peligrosos que se presentará en la Dirección General para el Cambio Climático.  
Asimismo cumplimentará la declaración anual de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitida a la Dirección General para el Cambio Climático antes del 1 de marzo de cada año. En dicha declaración se especificará el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes que se hayan podido producir, todo ello relativo al año objeto de la declaración.  
5.2. Gestión de residuos.  
Se autoriza a Ferro Spain SA para realizar la operación de gestión D9 (tratamiento fisicoquímico), de las aguas residuales de la planta que Ferro Spain, SA, tiene en Nules, siempre que su capacidad de tratamiento anual sea del orden de magnitud de la que a continuación se detalla:  
El transporte de dichas aguas deberá realizarse mediante transportista o gestor autorizado.  
6. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.  
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.  
No obstante, si se produjese algún incidente en las instalaciones que conllevara su funcionamiento anómalo y de ello pudiera resultar el incumplimiento de los límites impuestos, deberá comunicar inmediatamente dicha situación al Ayuntamiento y a la Dirección General para el Cambio Climático.  
Una vez producida la situación de emergencia, la mercantil utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos sobre el medio ambiente.  
En el plazo máximo de siete días tras la incidencia, la mercantil deberá remitir al Ayuntamiento y a la Dirección General para el Cambio Climático un informe detallado, en el que junto a los datos de identificación, deberán figurar los siguientes:  
Causas del incidente.  
Hora en que se produjo y duración del mismo.  
Características de la emisión o vertido.  
Medidas correctoras adoptadas.  
Hora y forma en que se comunicó el suceso.  
Asimismo, cuando se determine el cierre definitivo, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo a la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún daño sobre el suelo y su entorno.  
7. Declaración de impacto ambiental  
Se cumplirán las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental emitida por la Dirección General de Gestión del Medio Natural de fecha 6 de febrero de 2008.  
8. Otras condiciones.  
Se estará a lo dispuesto en el Real decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, en el Decreto 173/2000, de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se establecen las condiciones que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis, y la Orden conjunta de 22 de febrero de 2001, de les Consellerias de Medio Ambiente y Sanidad, por la que se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la legionelosis.  
Deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases y el Real decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla el Reglamento para el desarrollo de la citada Ley.  
La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico y en sus anexos en los aspectos no fijados en esta resolución.  
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la protección de la salud de las personas.  
9. Obligación de suministro de información.  
Antes del 1 de marzo de cada año deberá notificar a la Dirección General para el Cambio Climático, de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002, los datos sobre las emisiones de la instalación relativos al año anterior, específicamente los que figuran en el artículo 3 del Real decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.   
Segundo. La autorización ambiental integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.  
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada.  
Tercero. Con carácter previo a la puesta en marcha de la ampliación, el titular deberá obtener la autorización de inicio de la actividad por parte de esta Conselleria, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las licencias de obras que resulten necesarias de conformidad con la normativa municipal.  
En todo caso, el titular dispone de un plazo máximo de tres años para presentar a la Dirección General para el Cambio Climático la solicitud de autorización de inicio, que deberá ir acompañada de la siguiente documentación:  
Certificación visada del técnico director de la ejecución del proyecto, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado, y al resto de documentación técnica presentada.  
Certificados técnicos exigidos por las normativas sectoriales aplicables según el tipo de actividad.  
Informe y certificado emitidos por una entidad colaboradora acreditada para el control integrado de la contaminación según el Decreto 29/2007, de 9 de marzo, de modificación del Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro, en el que se acredite el cumplimiento del contenido de la autorización ambiental integrada.  
Cuarto. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.  
Quinto. El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 16/2002, deberá:  
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia autorización ambiental integrada.  
2. Comunicar a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.  
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.  
Sexto. En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  
Valencia, 26 de junio de 2008.- El director general para el Cambio Climático: Jorge Lamparero Lázaro.  
Anexo I  
Descripción del proyecto  
Ferro Spain, SA se dedica a la fabricación de fritas, esmaltes, colores inorgánicos, composiciones vítreas de impresión, tintas cerámicas y plásticos, con una capacidad de producción de 160.704 T/año de fritas, 140.800 T/año de composiciones vítreas, 20.000 T/año de esmaltes, 25.958 T/año de colores inorgánicos, 352 T/año de tintas cerámicas, 9.611 T/año de Termosets, 28.403 T/año de termoplásticos. en sus instalaciones ubicadas en Almazora (Castellón).  
Las instalaciones constan de las siguientes plantas:  
La planta de fritas, que esta compuesta por tres secciones, cada una de las cuales fabrica fritas, incompostos y esmaltes. Los incompostos y los esmaltes reciben el nombre de «composiciones vítreas de impresión».  
La planta de colores donde se producen los colores inorgánicos, tintas cerámicas y sales solubles.  
La planta de plásticos donde se producen termosets y termoplásticos.  
Para el desarrollo de la actividad se utiliza energía eléctrica y térmica a partir del uso como combustible del gas natural. La energía eléctrica se consume principalmente en los hornos de fritado y el gas natural se emplea como fuente de energía en los hornos que no son eléctricos.  
La mayor parte del agua utilizada proviene del pozo de agua subterránea ubicado en los mismos terrenos de la instalación. Además se consume agua procedente de la red de abastecimiento público destinada a complementar el suministro a los aseos, vestuarios y limpiezas.  
La instalación dispone de red separativa para aguas pluviales y aguas residuales (sanitarias e industriales).  
Las aguas residuales domésticas son conducidas hasta las fosas clarificadoras donde los lodos sépticos son recogidos por gestor autorizado y las aguas residuales son vertidas al alcantarillado municipal, al igual que las aguas pluviales.  
Una parte del volumen generado de las aguas residuales de la actividad industrial es acumulado en balsas antes de ser sometidos a tratamiento depurador y posteriormente son vertidas a la red publica de alcantarillado. La otra parte del volumen generado, procedente de escurridos-purgas es vertido junto con las aguas depuradas a la red de alcantarillado municipal.  
Actualmente, existe un sistema de depuración situado en la planta de fritas y otro en la planta de colores. El sistema de la planta de fritas consiste en un tratamiento físico-químico con una etapa final de eliminación de boro por intercambio iónico mediante resinas. La depuradora de colores no se modifica, tiene las mismas etapas que la depuradora de fritas, sin el tratamiento del boro. En el nuevo edificio de la sección de esmaltes, se proyecta una depuradora de idénticas características a la descrita para la planta de fritas.  
Respecto a los sistemas correctores de emisiones a la atmósfera, se encuentran instalados sistemas de depuración de humos dotados de intercambiador y filtros de mangas para la depuración de partículas en los hornos de fritas. Asimismo en las zonas susceptibles de generarse polvo también se instalan filtros de mangas, disponiendo todos los focos de chimeneas de evacuación al exterior de las emisiones.   
Los residuos generados en las distintas secciones de las plantas productivas, se separan según los distintos tipos de residuo, y se depositan provisionalmente en lugares destinados a tal efecto en las distintas plantas. No se dan pretratamientos ni tratamientos in situ, todos los residuos son retirados por empresa gestora autorizada.