Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4786, del 30-06-2004 (2004/6637)

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2004, la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa Finaltair Energía, SA, la autorización ambiental integrada para la instalación de una central termoeléctrica para la valorización de residuos madereros en el término municipal de Albuixech (Valencia).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4786

Fecha DOGV
:   30-06-2004

Sección del DOGV
:   V. OTROS ANUNCIOS - E) MEDIO AMBIENTE

Número del documento
:   2004/6637


Fecha del documento
:   04-06-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Territorio y Vivienda

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Albuixech
    * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2004, la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se otorga a la empresa Finaltair Energía, SA, la autorización ambiental integrada para la instalación de una central termoeléctrica para la valorización de residuos madereros en el término municipal de Albuixech (Valencia). [2004/X6637]
  
Vistos los documentos obrantes en el expediente 19/02 IPPC, instruido a instancia de la empresa Finaltair Energía, SA, con el fin de obtener la autorización ambiental integrada para la instalación de una central termoeléctrica para la valorización de residuos madereros se emite la presente resolución de conformidad con los siguientes,
  
Antecedentes de hecho
  
Primero. Con fecha 11 de noviembre de 2002, Jaime Mur Doménech en representación de la empresa Finaltair Energía, SA, con CIF A-972144721 y domicilio a efectos de notificaciones en c/ Yecla, 9-25 de Valencia, presenta en la Conselleria de Medio Ambiente, solicitud de autorización ambiental integrada para la instalación de una central termoeléctrica de biomasa procedente de la industria maderera, sita en la parcela nº 14 del Polígono Industrial del Mediterráneo, en Albuixech (Valencia), que se detalla en el anexo I.
  
Con fecha 22 de noviembre de 2002, se comunica a los Servicios de la Dirección General de Calidad Ambiental el inicio de los trámites para la Autorización Ambiental Integrada.
  
Con fecha 25 de noviembre de 2002, se remite al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental la documentación relativa al Proyecto de central termoeléctrica para la valorización energética de biomasa procedente de la industria maderera.
  
Con fecha 11 de diciembre de 2002 se comunica al Ayuntamiento de Albuixech el inicio de la tramitación del expediente.
  
Con fecha 15 de enero de 2003, se solicita la emisión de informe de suficiencia e idoneidad de la documentación a los Servicios de Aguas, Contaminación Atmosférica y Acústica y Gestión de Residuos. Asimismo, con la misma fecha, se entrega documentación anexa al estudio de impacto ambiental al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
  
Con fecha 21 de enero de 2003, Ana Pardo Arteaga manifiesta, como gerente de la Asociación de Usuarios del Polígono Industrial Mediterráneo, que no se opone al vertido de las aguas de refrigeración marina de la empresa Finaltair Energía, SA, siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas por las Ordenanzas en materia de vertidos en cada caso.
  
Con fecha 13 de febrero de 2003, se recibe del Servicio de Calidad de Aguas la Solicitud de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, para la construcción de una conducción de captación de agua marina y su desagüe para refrigeración de una central térmica.
  
Segundo. Con fecha 22 de abril de 2003 se somete a información pública el expediente de referencia, durante un periodo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 4484 de 22 de abril de 2003).
  
Durante el mismo no se presentan alegaciones al proyecto en esta Conselleria y en el Ayuntamiento de Albuixech, constando en el expediente certificado de la información pública.
  
Tercero. Según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 16/2002, se solicita informe a los siguientes organismos:
  
a) Comandancia Naval de Valencia, emite informe favorable con fecha 10 de abril de 2003.
  
b) Capitanía Marítima de Valencia, emite informe favorable con fecha 14 de mayo de 2003, en el que indica que deberá balizarse reglamentariamente, con balizamiento diurno, mediante una boya de peligro aislado, la toma de captación de agua de mar.
  
c) La Agencia Valenciana del Turisme informa favorablemente el proyecto, con fecha 16 de mayo de 2003.
  
d) La Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes informa favorablemente el proyecto con fecha 15 de mayo de 2003, advirtiendo al interesado que con carácter previo al inicio de las obras deberá obtener Concesión del Ministerio de Medio Ambiente para las obras y ocupación del dominio público marítimo terrestre, así como autorización de esa Conselleria para las obras recayentes en su franja de servidumbre de protección.
  
e) La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente emite resolución por la que se informa favorablemente sobre la solicitud de ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, con las condiciones generales, particulares y prescripciones, con fecha 28 de octubre de 2003.
  
Cuarto. Con fecha 29 de mayo de 2003 se emite por la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio, Declaración de Impacto Ambiental que estima aceptable el proyecto, a los solos efectos ambientales, y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación.
  
Quinto. Mediante resolución de 6 de junio de 2003 de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía, se publica en el Boletín Oficial de la Provincia nº 155 de fecha 2 de julio de 2003, la autorización administrativa y aprobación de proyecto de una central de producción de energía eléctrica a partir de residuos y gas natural, a Finaltair Energía, SA.
  
Sexto. Transcurrido el plazo de información pública y según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 16/2002, el expediente fue remitido al Ayuntamiento de Albuixech, el cual emitió informe sobre los aspectos de su competencia con fecha 30 de julio de 2003, estableciendo los condicionantes con el fin de que se cumpla la reglamentación particular del municipio.
  
Séptimo. Con fecha 30 de enero de 2004, la Demarcación de Costas de Valencia del Ministerio de Medio Ambiente concede autorización para efectuar pruebas de perforación frente a la costa del término municipal de Albuixech.
  
A su vez, se concede autorización para la ocupación temporal de unos 900 m2 de DPMT para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de captación de agua marina y retorno para planta de tratamiento de biomasa.
  
Asimismo, se han incorporado al expediente los siguientes informes:
  
a) El Servicio de Calidad de las Aguas emite informe con fecha 3 de febrero de 2003 en el que, tras analizar las alternativas propuestas en el proyecto, considera que la solución adoptada tiene una afección aceptable en el medio receptor, no obstante, se realizan distintas consideraciones.
  
b) El Servicio de Gestión de Residuos informa con fecha 4 de marzo de 2003 sobre la documentación que debe aportar el interesado para realizar operaciones de gestión de residuos, tanto si se trata de residuos peligrosos como de residuos no peligrosos. Dicha documentación es subsanada posteriormente.
  
c) El Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico, con fecha 3 de octubre de 2003, estima que la documentación presentada para valorar la incidencia en la calidad atmosférica se considera suficiente, condicionando la autorización a la presentación de mediciones realizadas por una OCA, tras el periodo de puesta en funcionamiento para comprobar que se cumplen los límites autorizados.
  
Octavo. En el expediente 19/02 IPPC consta la evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, tal y como establece el artículo 20 de la Ley 16/2002 y que ha sido incorporada a la propuesta de resolución.
  
Noveno. Con fecha 19 de enero de 2004 se realiza el trámite de audiencia al interesado, presentándose observaciones a los valores límites de emisión propuestos y a los límites del vertido a alcantarillado, también se propone ampliar los residuos gestionados añadiendo el código LER 030308, reducir a un año el plazo de revisión del Programa de Vigilancia Ambiental del vertido al mar y eliminar el quemador auxiliar.
  
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes,
  
Fundamentos de derecho
  
Primero. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, las actividades incluidas en el Anejo 1 de dicha Ley, están sujetas a autorización ambiental integrada.
  
La instalación de referencia se considera que puede quedar incluida en el epígrafe 5.2 del Anejo 1 de la Ley 16/2002, ya que a pesar de que los residuos que se incineran no son municipales, las características técnicas de la instalación se asimilan a una instalación de este tipo, al valorizar residuos de la industria maderera.
  
Segundo. El expediente se ha tramitado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y disposiciones que las desarrollan.
  
Tercero. El vertido se estima comprendido en la vigente Ley 22/1988 de Costas, y traspasadas las funciones a esta Comunidad Autónoma, se pueden considerar de conveniencia pública, siempre que se adapten a las condiciones y prescripciones que se estipulan.
  
Cuarto. En la Comunidad Valenciana el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada es la Conselleria de Territorio y Vivienda, de acuerdo con el artículo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 7/2003, de 21 de junio, del Presidente de la Generalitat Valenciana, por el que se asignan competencias a las Consellerias.
  
Por otro lado, de conformidad con el artículo 15 del Decreto 119/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Territorio y Vivienda y su Orden de desarrollo de 9 de septiembre de 2003, corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental, ejercer las competencias en materia de control integrado de la contaminación.
  
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Control Integrado de la Contaminación, con el visto bueno del jefe de Área de Calidad Ambiental, en uso de las atribuciones que me confiere el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria Territorio y Vivienda, resuelvo:
  
Primero. Conceder a Finaltair Energía, SA, la autorización ambiental integrada para la actividad de una central termoeléctrica para la valorización de los residuos madereros indicados a continuación, sita en la parcela nº 14 del Polígono Industrial del Mediterráneo, en Albuixech (Valencia), referente al «Proyecto Básico de Central Termoeléctrica para la valorización energética de biomasa procedente de la industria maderera» de octubre de 2002 y suscrito por D. Arturo Brugger Frigols, quedando inscrita en el Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunidad Valenciana con el número 002-04/AAI/CV.
  
Se inscribe a la empresa en el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana con el nº de referencia 174/V/RNP/CV para las siguientes operaciones de gestión de los residuos que se relacionan:
  
Operación de gestión según
  
anexo I de la Orden
  
MAM/304/2002 R1
  
Código LER Descripción
  
03 01 01 Residuos de corteza y corcho
  
03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros
  
 de partículas y chapas
  
03 03 01 Residuos de corteza y madera
  
17 02 01 Madera
  
03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación
  
 de papel y cartón
  
La capacidad de tratamiento de la planta es de 4,5 T/h de residuos de madera.
  
Asimismo, la empresa queda inscrita en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Valenciana con el número de registro 46-12545, de acuerdo con lo especificado en el punto 3.1 de la presente resolución.
  
La autorización ambiental integrada se concede condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
  
1. Valores límite de emisión.
  
1.1. Atmósfera.
  
Se deberán respetar los siguientes valores límite de emisión:
  
Las concentraciones de contaminantes se referirán a condiciones normalizadas de temperatura (273 ºK) y de presión (101,3 kPa), de gas seco y ajustándose a un 6% de oxígeno. La corrección a este contenido de oxígeno se efectuará de conformidad con la fórmula establecida en el Anexo VI del RD 653/2003.
  
Con independencia del obligado cumplimiento de los valores límites diarios, una única medición semihoraria al día de los parámetros que se determinen en continuo podrá superar en un 50% el valor establecido como límite diario.
  
En cuanto a las emisiones difusas (no canalizadas) que pudieran realizarse en las zonas de carga y descarga, almacenamiento de graneles, trituraciones y transportes internos, deberán adoptarse las medidas necesarias para impedir que la acción del viento pueda levantar polvo.
  
Respecto a las emisiones acústicas, los límites de recepción externos en zonas de uso industrial son: 70 dB(A) durante el día y 60 dB(A) durante la noche.
  
1.2. Aguas.
  
1.2.1. Aguas residuales industriales.
  
El vertido deberá cumplir la normativa establecida en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento, en el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias al mar y en la Orden 13 de julio de 1993 por la que se establece la instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar, así como demás normativa aplicable.
  
Límites en el efluente de agua de refrigeración:
  
 Concentración Máxima
  
COT (mg/l) 40
  
Sólidos en suspensión (mg/l) 35
  
PH (mg/l) 5,5-9,5
  
Nitrógeno total (mg/l) 15
  
Fósforo total (mg/l) 2
  
Coliformes totales 10.000 ufc/100ml
  
Coliformes fecales 2.000 ufc/100ml
  
COORDENADAS UTM CAPTACIÓN: (731677,34 8869361,57 €4,25)
  
COORDENADAS UTM VERTIDO: (731536,13 4701966,33 1,00)
  
Caudal vertido medio sobre 24 horas: 1351 m3/h
  
Volumen anual vertido: 11,8 x 106 m3
  
Salto térmico máximo entre el efluente y el medio receptor: 10 ºC
  
Cloro libre £ 1 mg/l
  
Objetivos de Calidad en el medio receptor:
  
El incremento térmico del medio receptor en las estaciones de muestreo establecidas en el plan de muestreo a 200 metros de distancia del punto de vertido no superará los 3ºC a 1 metro de profundidad.
  
1.2.2. Aguas residuales sanitarias.
  
Las aguas residuales sanitarias y las aguas procedentes de las purgas de la caldera y rechazo de la ósmosis, se verterán a la red de alcantarillado del Ayuntamiento de Albuixech cumpliendo las condiciones marcadas en la ordenanza municipal de vertidos, publicada en el BOP de Valencia, de fecha 3 de marzo de 1998.
  
Estas aguas serán tratadas y depuradas en la propia parcela industrial antes de su vertido.
  
Límites en el vertido de aguas residuales a la red de alcantarillado:
  
Sólidos en suspensión £ 500 mg/l
  
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) £ 1000 mg/l
  
Nitrógeno amoniacal £ 85 mg/l
  
6 £ pH £ 9
  
Temperatura £ 35ºC
  
No contendrá sustancias que favorezcan los olores, sabores y coloraciones del agua.
  
No contendrá sustancias capaces de provocar la muerte de la fauna marina ni intoxicación humana.
  
2. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.
  
No se realizará ningún vertido que pueda afectar al suelo o a las aguas subterráneas.
  
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por el terreno.
  
Las superficies de las instalaciones de aceites y las losas se pintarán con recubrimiento plástico resistente y de fácil limpieza, y las juntas entre la solera y las losas se rellenarán con materiales elastómeros adecuados, de forma que el conjunto quede impermeabilizado frente a fugas y derrames.
  
Se dispondrá de un cubeto para almacenar los bidones de aceites usados, de forma que pueda recoger los vertidos accidentales de aceite.
  
3. Procedimientos y métodos de gestión de residuos.
  
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana, en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que modifica al anterior y en el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
  
3.1. Producción de residuos.
  
Se autoriza la producción de los residuos peligrosos siguientes, siempre que su capacidad de generación anual sea del orden de magnitud de la que a continuación se indica:
  
En el plazo de 3 meses desde el inicio de la actividad deberá caracterizar el residuo constituido por las cenizas de combustión, cuya capacidad de generación será como máximo del orden de 300.000 kg/año. Este residuo deberá ser codificado según la Orden MAM 304/2002 y, en su caso, según el RD 952/1997.
  
3.2. Otros residuos.
  
Se realizará la recogida selectiva de papel y plástico en bidones, siendo retirados por gestor autorizado.
  
3.3. Gestión de residuos no peligrosos.
  
Se tomarán todas las precauciones necesarias en relación con la entrega y recepción de residuos para impedir, o al menos limitar en la medida de lo posible, los efectos negativos sobre el medio ambiente, especialmente la contaminación de la atmósfera, el suelo y las aguas superficiales y subterráneas, así como los olores y ruidos y los riesgos directos para la salud humana.
  
La ampliación de los tipos de residuo objeto de gestión, requerirá el informe favorable del Área de Residuos y del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico, siempre que se trate de residuos similares (no peligrosos) a los que se le autoriza a gestionar.
  
4. Sistemas y procedimientos para el tratamiento de emisiones y residuos, con especificación de la metodología de su medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.
  
4.1. Control de emisiones atmosféricas.
  
Deberá justificar a la puesta en marcha de la instalación, la emisión de partículas al exterior procedente de la zona de descarga y de triturado de materias primas.
  
La periodicidad mínima de control de las emisiones por O.C.A. en cada foco, será anual.
  
Los puntos de muestreo en las chimeneas deben cumplir con los requisitos de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación atmosférica de origen industrial.
  
Se medirán en continuo los siguientes parámetros:
  
- NOx
  
- CO
  
- Partículas totales.
  
- COT
  
- HCl
  
- HF
  
- SO2
  
- Temperatura de la pared interna de la cámara de combustión.
  
- Concentración de oxígeno.
  
- Presión.
  
- Temperatura y humedad de los gases de escape.
  
Las mediciones continuas de HCl, HF y SO2 se podrán reemplazar con mediciones periódicas cada seis meses si se comprueba con un programa intensivo de control a la puesta en marcha que los niveles detectados no superan el 50% del valor límite. Este programa intensivo constará como mínimo de un seguimiento durante quince días consecutivos realizando mediciones distribuidas diariamente a lo largo de periodos de 8 horas.
  
Deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental, una vez al año, los datos sobre las emisiones al aire de la instalación, mediante el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER), de acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley 16/2002 y de la Decisión 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000.
  
4.2. Control de vertidos de aguas residuales industriales
  
Deberá presentar antes de la puesta en funcionamiento de la actividad, el programa de vigilancia y control del vertido térmico. A su vez, deberá presentar un estudio preoperacional con los nuevos puntos de muestreo indicando sus coordenadas UTM.
  
Deberá incluir asimismo un control de sedimentos y organismos.
  
Los aspectos que deberán controlarse en el programa de vigilancia y control de los vertidos son los siguientes:
  
VIGILANCIA AMBIENTAL:
  
- Control de captación: se medirá en continuo el caudal captado al mar en la impulsión de las bombas.
  
Deberá instalar rejas y filtros autolimpiantes a la entrada de agua, para impedir el paso a la fauna marina.
  
Anualmente se notificará a la Dirección General de Calidad Ambiental el volumen captado y el caudal instantáneo en el momento de la toma de las muestras contempladas en el Plan de Vigilancia y Control.
  
- Control de efluentes: se medirá en continuo el caudal y la temperatura en el punto de control del vertido final.
  
Deberá instalar una arqueta de toma de muestras en la conducción de desagüe final, donde no hay aportaciones o tratamiento, ni dilución aguas abajo de ésta. Debe permitir el acceso y toma de muestras por parte del personal de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
  
Mensualmente se realizará un análisis sobre una muestra tomada en la arqueta de salida, aportando los siguientes datos: caudal instantáneo, volumen total semanal de agua vertida, caudal punta semanal, temperatura (ºC), demanda biológica de oxígeno, carbono orgánico total, sólidos sedimentables, fósforo total, nitrógeno total, nitratos, aceites y grasas, cloro y amonio (expresados todos ellos en mg/l), coliformes totales, coliformes fecales y estreptococos fecales (en u.f.c./100 ml) y pH.
  
Anualmente se realizará una analítica en la que se determinarán las sustancias del anexo de la Directiva 76/464/CEE.
  
- Control de las aguas receptoras:
  
Deberá presentar para la aprobación por la Dirección General de Calidad Ambiental previo al inicio del vertido, un plan de control que incluya 7 puntos con coordenadas UTM, seis deben de ser suficientemente representativos de la posible influencia del vertido térmico, distribuidos de dos en dos, en tres radios de centro el punto de vertido a una distancia de 200 y 500 metros respectivamente según las corrientes predominantes, y el séptimo estará fuera del área de influencia del vertido.
  
Deberá presentar antes de la puesta en funcionamiento de la instalación un estudio de la situación preoperacional del medio, que incluya:
  
- Estudio de temperaturas mediante perfiles termohalinos, transectos y obtención de isotermas.
  
- Análisis de la columna de agua en los siete puntos de muestreo establecidos.
  
- Informe sobre la caracterización bionómica y valoración ecológica de las comunidades bentónicas, nectónicas y plantónicas, la caracterización hidrológica y sedimentológica de la zona de afección del vertido.
  
Se realizarán análisis de aguas, sobre muestras tomadas en los siete puntos de muestreo establecidos, a unos 30 cm de profundidad y determinando los siguientes parámetros: temperatura (ºC), sólidos en suspensión, fósforo total, nitrógeno total, nitratos, oxígeno disuelto, sulfatos, nitratos, cloro y amonio (expresados todos ellos en mg/l), coliformes totales, coliformes fecales y estreptococos fecales (en u.f.c./100 ml), pH, salinidad (p.s.u.), turbidez, color (Pt/Co), clorofila (mg/l).
  
En las medidas se tendrá en cuenta el estado de la mar y la dirección de las corrientes marinas superficiales y subsuperficiales.
  
La frecuencia será semanal durante el primer mes de funcionamiento, y mensual el resto de años, a no ser que se superen los límites establecidos en cuyo caso será comunicado con la mayor brevedad posible a la Dirección General de Calidad Ambiental
  
- Control de la temperatura del medio receptor.
  
Mensualmente se realizarán perfiles continuos de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en la columna de agua en todos los puntos de muestreo establecidos en el plan de muestreo.
  
Semestralmente, se realizarán 3 transectos con sonda multiparamétrica, empleando una embarcación y utilizando en la ayuda de la posición un GPS. Los transectos partirán del punto de vertido y seguirán las direcciones de los tres radios que se establecen para las estaciones de muestreo y con la distancia suficiente hasta que se obtenga el valor de la temperatura natural del agua. La distribución vertical será el primer punto en superficie, luego cada 5 metros de profundidad; el último punto estará situado a un metro por encima del fondo marino.
  
Se obtendrán las isotermas mediante los datos obtenidos y utilizando para ellos el programa SURFER (versión 5.0) de ?Surface Mapping System- u otro de similares características, indicando la temperatura natural del agua en el momento del muestreo.
  
- Control de sedimentos.
  
Anualmente deberá presentar los resultados de una prospección de cinco muestras de sedimentos.
  
Las muestras se tomarán en el área de influencia del desagüe, donde el sedimento tienda a acumularse y en zonas donde haya poblaciones abundantes de organismos representativos de la zona.
  
Deberán emplearse especies indicadoras para detectar alteraciones ambientales significativas.
  
Se determinará en cada muestra: materia orgánica (%), pH, potencial Redox (en 20 segundos), Clostridium sulfito-reductor y Beggiatoa sp.
  
- Control de biocenosis.
  
Semestralmente deberá presentar informe sobre la caracterización bionómica y valoración ecológica de las comunidades planctónicas (el muestreo deberá coincidir entre los meses de mayo y septiembre).
  
Anualmente realizará informe y mapa sobre un reconocimiento de las comunidades bentónicas mediante el estudio de los moluscos y poliquetos.
  
VIGILANCIA ESTRUCTURAL:
  
- Anualmente se realizará la supervisión del estado estructural de la conducción y de los filtros de captación, en especial después de fuertes temporales.
  
La toma de muestras se realizará según el anexo I de la Directiva del Consejo de Europa 91/271 de 21 de mayo de 1991.
  
Las analíticas se realizarán según normas UNE o, en su defecto, según ?Standard methods for examination of water and waste water- de la American Public Health Association, American Water Works Association y Water Pollution Control Federation.
  
Los informes y análisis que se realicen semanal o mensualmente se remitirán a la Dirección General de Calidad Ambiental trimestralmente, y los que se realicen con menor frecuencia se incluirán en un informe anual firmado por técnico competente que recoja los ya trasladados trimestralmente ese año, y que incluya los siguientes datos:
  
- Fecha, hora y circunstancias de los muestreos.
  
- Resultados de analíticas.
  
- Plano con situación de los puntos de muestreo del medio receptor y de zonas exploradas en el estudio bentónico.
  
- Resultados del plan de vigilancia estructural.
  
- Incidencias.
  
Transcurrido un mínimo de un año desde el inicio del funcionamiento normal de la instalación, el peticionario podrá proponer la modificación del Plan de Vigilancia y Control Ambiental, que deberá estar justificada técnicamente.
  
La Conselleria de Territorio y Vivienda, a través de la Dirección de Calidad Ambiental podrá inspeccionar en todo momento la ejecución de las obras de la tubería de vertido para comprobar si las mismas se ajustan a la documentación que ha servido de base a la presente autorización.
  
En caso de producirse incidencias en las obras, o modificaciones de las mismas que constituyan variación sensible de la documentación o de la finalidad de las obras autorizadas, se deberá proponer la modificación a la Dirección General de Calidad Ambiental. Las obras se ejecutarán por el peticionario bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, debiendo designar para su dirección un técnico que, conforme a la legislación vigente, tenga el título adecuado a la naturaleza de las mismas.
  
Asimismo la administración competente podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para comprobar las características del vertido y contrastar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización ambiental integrada.
  
Las obras se realizarán con arreglo a los documentos que obran en el expediente, especialmente:
  
- Adaptación del Proyecto de Captación de agua marina y retorno para planta de tratamiento de biomasa en Albuixech (Valencia), a la O.M. 13 de julio de 1993, de diciembre de 2002, suscrito por Salvador España Tamayo.
  
El peticionario dará comienzo a las obras de captación y vertido en el plazo de seis meses, contado desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación de la resolución de esta autorización.
  
Al replanteo del inicio de las obras de vertido será convocado un representante de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que deberá suscribir el acta y plano que se levanten, bien de conformidad o, en su caso con las observaciones que estime pertinentes. Un ejemplar de dichas acta y plano, una vez aprobadas, deberá remitirse al Servicio de Control Integrado de la Contaminación.
  
El otorgante se reserva asistir a los replanteos parciales o intermedios que pudieran producirse en las distintas secuencias de construcción de las obras de vertido.
  
Al reconocimiento final de las obras de vertido será convocado un representante de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que deberá suscribir el acta y el plano que se levanten, bien de conformidad o, en su caso, con reparos. Un ejemplar de dichas acta y plano, una vez aprobadas, deberá remitirse a la Dirección General de Calidad Ambiental.
  
Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento de las obras, así como por la inspección y vigilancia de las mismas, instalaciones y vertido, serán de cuenta del peticionario.
  
El peticionario vendrá obligado a satisfacer a la Generalitat Valenciana un canon de vertido según se establezca reglamentariamente, en función de la carga contaminante, en aplicación del artículo 85 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
  
No se podrán destinar las instalaciones de captación y vertido a usos distintos de los autorizados. Especialmente queda prohibido al beneficiario: verter residuos de naturaleza diferente a los que se autorizan.
  
4.3. Control de aguas residuales sanitarias.
  
Se instalarán en los imbornales para recogida de pluviales de los parques exteriores de almacenamiento de residuos a granel, dispositivos para la retención y recogida de sólidos.
  
Se realizará una analítica mensual para comprobar que el vertido de aguas al alcantarillado municipal cumple los límites exigidos en la Ordenanza del Ayuntamiento de Albuixech.
  
4.4. Control de residuos.
  
De acuerdo con el artículo 13.3 de la Ley 10/1998, de Residuos, la empresa debe llevar un registro documental en el que figuren: cantidad, naturaleza, origen, frecuencia de recogida, medio de transporte y método de tratamiento de los residuos gestionados.
  
El libro de registro estará a disposición de las Administraciones competentes que así se lo requieran. Asimismo deberá presentar una memoria anual de las actividades de valorización de residuos no peligrosos a la Dirección General de Calidad Ambiental antes del 1 de marzo del año siguiente al de las actividades.
  
Los residuos no peligrosos podrán almacenarse por un periodo igual o inferior a dos años, los peligrosos durante un periodo igual o inferior a seis meses, tras el cual deben ser entregados a gestor autorizado. Este almacenamiento temporal se realizará, en lugar techado e impermeabilizado, con algún sistema de recogida de derrames accidentales, así como dotado con los medios básicos de protección contra incendios, todo ello a fin de impedir la transmisión de la contaminación de un medio a otro.
  
Se dispondrá de un Registro de los residuos producidos (peligrosos y no peligrosos) donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al que se entrega el residuo.
  
Al inicio de la actividad deberá presentar copias compulsadas de los documentos de aceptación de los residuos peligrosos entregados a gestor autorizado.
  
Anualmente cumplimentará la declaración anual de productor de residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitido a la Dirección General de Calidad Ambiental antes del 1 de marzo de cada año. En dicha declaración se especificará el origen y cantidad de los residuos producidos, el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente, así como las incidencias relevantes que se hayan podido producir, todo ello relativo al año objeto de la declaración.
  
Se deberá elaborar un plan de Prevención y Reducción de Residuos Peligrosos que se presentará en la Dirección General de Calidad Ambiental cada cuatro años.
  
5. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente.
  
En caso de rotura de las tuberías, el proceso de la planta se parará hasta que se subsanen las deficiencias.
  
En caso de avería, el operador de la instalación reducirá o detendrá el funcionamiento de la misma lo antes posible hasta que pueda reanudarse normalmente.
  
No podrá seguir incinerando residuos durante un periodo superior a cuatro horas ininterrumpidas si se superan los valores límite de emisión. Además la duración acumulada del funcionamiento en dichas circunstancias durante un año será de menos de 60 horas, teniendo en cuenta que dicha duración se aplica a las líneas de toda la instalación vinculadas a un único dispositivo de depuración de los gases de salida.
  
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.
  
Asimismo, se tomarán todas las medidas adecuadas para que una vez cese la actividad, el terreno quede en las mismas condiciones que antes de iniciar dicha actividad, de forma que no se produzca ningún daño sobre el terreno.
  
6. Otras condiciones.
  
6.1. Condiciones de explotación.
  
La instalación se explotará de manera que tras la última inyección de aire de combustión, incluso en las condiciones más desfavorables, al menos durante dos segundos la temperatura de los gases derivados del proceso se eleve de manera controlada y homogénea hasta 850ºC, medidos cerca de la pared interna de la cámara de combustión.
  
La instalación tendrá un sistema automático que impida la alimentación de residuos en los siguientes casos:
  
a) Cuando no se mantenga la temperatura de 850ºC.
  
b) Cuando las mediciones continuas establecidas en esta autorización, muestren que se está superando algún valor límite de emisión debido a perturbaciones o fallos en los dispositivos de depuración.
  
La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico en los aspectos no fijados en esta resolución.
  
Se comprobará en el control inicial que se han realizado las medidas previstas en el Proyecto.
  
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la seguridad, la protección de la salud de las personas y del medio ambiente.
  
Deberá notificar a la Dirección General de Calidad Ambiental, la fecha en que se alcanza el régimen de funcionamiento normal de la instalación.
  
6.2. Control de emisiones acústicas.
  
De acuerdo con la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica, tras la puesta en marcha de la instalación se deberá comprobar que las medidas correctoras, establecidas en el proyecto, para cada uno de los principales focos de emisión de ruido son adecuadas y permiten cumplir con los límites establecidos.
  
Se deberá realizar una auditoría acústica a la puesta en marcha de la instalación, al cabo de un año y periódicamente cada cinco años, con objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro de la instalación. Para ello, se realizarán medidas del nivel de ruido en un número de puntos representativos del perímetro, tanto con la actividad en funcionamiento como parada (nivel de fondo). La auditoría deberá ser realizada por una Entidad Colaboradora en materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación acústica. Finalizada la evaluación acústica, la Entidad Colaboradora remitirá informe de resultados al titular de la actividad y un certificado del estado general de la actividad. Los informes completos de los resultados deberán estar a disposición de las administraciones competentes.
  
6.3. Declaración de Impacto Ambiental.
  
Se cumplirán las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Dirección General de Planificación y Gestión del Medio en fecha 29 de mayo de 2003, que se adjunta en el anexo II.
  
Segundo. La autorización ambiental integrada se renovará, en los aspectos medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 26 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
  
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada.
  
Tercero. En relación con el certificado de adecuación del proyecto y su ampliación, el titular dará cuenta de la adaptación y las ampliaciones de la actividad y de las instalaciones a la Dirección General de Calidad Ambiental a efectos del reconocimiento correspondiente, presentándose previamente una certificación, emitida por técnico competente y visada, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado o a sus reformados posteriores también autorizados, y que se han efectuado todos los controles, mediciones, análisis y comprobaciones con resultado satisfactorio, que se determinen en el citado proyecto, sus reformados ó en las normativas que le sean aplicables, así como aquellos otros certificados previstos en las disposiciones que se hayan integrado.
  
Cuarto. Esta autorización queda condicionada a la visita de comprobación y a la obtención del informe favorable correspondiente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución. Se realizará a la puesta en marcha de las instalaciones y por personal de la Dirección General de Calidad Ambiental.
  
Quinto. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en el momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.
  
Sexto. El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución, además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley 16/2002, deberá:
  
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia autorización ambiental integrada.
  
2. Comunicar a la Dirección General de Calidad Ambiental cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.
  
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.
  
Séptimo. En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica, impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada ante la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda en el plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
  
Valencia, 4 de junio de 2004.- El director general de Calidad Ambiental: Jorge Lamparero Lázaro.
  
ANEXO I
  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
  
La central termoeléctrica de potencia 8,9 MW para la valorización de residuos madereros, se ubica en el Polígono Industrial del Mediterráneo del término municipal de Albuixech (Valencia), en una parcela de unos 5.100 m2 de superficie, siendo la superficie total construida de 1.319 m2. Contará con dos parques de almacenamiento de residuos a la intemperie, que servirán como suministro de emergencia en caso de retraso de la entrega. El Parque 1 ocupará 419 m2, mientras que el Parque 2 tendrá 1.029 m2, suficientes para 12 días de funcionamiento.
  
Como combustible principal (70% de la energía) utilizará la madera procedente de los restos de la industria del mueble (recortes de madera de pino y chopo, chapa de madera, viruta de madera, serrín, tablero aglomerado y Dm-tablero aglomerado de densidad media) y como combustible secundario (30% de la energía) gas natural que servirá de apoyo al sistema.
  
Tras el proceso de recogida y acondicionamiento del residuo de madera por trituración, se introduce en la caldera, donde el combustible se oxida por inflamación directa por exceso de temperatura y de oxígeno en el interior de un horno automático de parrilla inclinada ?fija+móvil?. Los gases procedentes de la combustión se conducen al interior de una caldera acuotubular en la que se produce vapor. El vapor obtenido se envía a una turbina de vapor de condensación que transforma la energía térmica en energía mecánica. El eje de la turbina va acoplado a un grupo alternador que genera energía eléctrica para el autoconsumo y la exportación a la red eléctrica. Por otra parte, se dispone un motor alternativo de ciclo Otto, acoplado a otro alternador, constituyéndose un ciclo combinado entre la energía térmica del motor y el ciclo térmico del conjunto caldera-turbina, aumentando el rendimiento conjunto de la instalación.
  
Para la refrigeración del condensador de vapor de la turbina se utiliza agua de mar, realizando una captación de agua marina desde la costa hasta la central térmica y una conducción de retorno al mar.
  
El agua de refrigeración se captará mediante una toma en el interior del agua a 200 m de distancia de la costa y a 4,5 m de profundidad, con un sistema de filtrado mecánico que impida la entrada de partículas y bioorganismos. Esta agua será conducida por un tubo de 700 mm de diámetro, bajo tierra, atravesando la autopista y será impulsada por dos bombas principales, disponiendo una de reserva y penetrará en el interior del condensador, refrigerará el vapor y será devuelta al mar, superficialmente, a través de un canal abierto. El agua a la salida, tendrá las mismas características que a la entrada, si bien 10 ºC más caliente.
  
Las aguas residuales industriales se verterán al alcantarillado público, tras ser depuradas.
  
Se instalará una chimenea de 21 m de altura y diámetro 2.200 mm, para la emisión de los gases de la caldera y el motor. Dispondrá de un filtro cerámico.
  
Los residuos peligrosos producidos en la instalación serán recogidos por gestores externos autorizados.
  
ANEXO II
  
CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN
  
DE IMPACTO AMBIENTAL.
  
1. La instalación se diseñará, equipará, construirá y explotará de modo que pueda cumplir los requisitos de funcionamiento descritos en la Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de residuos.
  
2. Generación de emisiones atmosféricas:
  
2.1. Como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, incluida en el anexo II del Decreto 833/75, que desarrolla la Ley 38/72 de Protección del Ambiente Atmosférico y, según la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, deberá disponer de un libro de registro por cada uno de los focos emisores, según el modelo del anexo IV de dicha orden, donde deben anotarse todas las mediciones de las emisiones, bien de control realizadas por un Organismo Colaborador de la administración o bien las que se lleven a cabo de autocontrol.
  
2.2. Todos y cada uno de los focos de emisión (o procesos si es el caso) de contaminantes a la atmósfera deberán disponer de orificios que posibiliten la toma de muestras de los parámetros contaminantes en la emisión y deberá tener accesibilidad a los mismos mediante estructura fija, según se indica en la Orden de 18 de octubre de 1976.
  
3. Generación de ruido y vibraciones:
  
3.1. Respecto al nivel de ruidos transmitidos al exterior, deberá cumplirse lo establecido en el título lV, capítulo ll ?Condiciones acústicas de las actividades comerciales, industriales y de servicios- y el Título ll, capítulo ll ?Niveles de perturbación?, de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica.
  
3.2. Los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental determinarán si se han de implementar las medidas correctoras adoptadas para prevenir la contaminación acústica En cualquier caso, se cumplirán los límites máximos que aparezcan en la legislación vigente.
  
4. En cuanto a la generación de aguas residuales: antes de la puesta en marcha de la instalación, se deberán obtener las preceptivas autorizaciones para el vertido de aguas pluviales y residuales (sanitarias, de proceso y de refrigeración).
  
5. En cuanto a la gestión y generación de residuos:
  
5.1. Durante su normal funcionamiento, la industria gestionará y generará residuos, por lo que deberá obtener las preceptivas Autorizaciones Administrativas como Gestor y Productor de Residuos que otorga la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Las operaciones de gestión y producción de residuos se ajustarán al objeto establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos y a los principios generales de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
  
6. En los imbornales para la recogida de pluviales de los parques exteriores de almacenamiento de residuos a granel, se instalarán dispositivos para la retención y posterior recogida de sólidos, todo ello para evitar colmatar las redes de pluviales del polígono.
  
7. Para reducir el impacto perceptual y la transmisión de ruidos al interior de viviendas o instalaciones próximas, derivado de las actividades en los parques de almacenamiento, éstos se encontrarán rodeados por las propias edificaciones de la industria o deberá implantarse un apantallamiento. La altura de los residuos almacenados en éstos parques no superará la de los apantallamientos.
  
8. Dada la afección a la vía pecuaria «Cañada Real del Mar», deberá iniciarse, previamente al comienzo de las obras, la tramitación del correspondiente expediente de modificación (o reposición de paso) ante la Dirección Territorial de Medio Ambiente de Valencia, obteniendo la autorización correspondiente de acuerdo con la Ley 3/95, de 23 de marzo, de vías pecuarias.
  
9. Si durante la ejecución de las obras se hallase presencia de restos arqueológicos, el hecho se pondrá en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura, Educación, de forma inmediata, adoptando las medidas pertinentes en orden a su protección y conservación, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 65 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano. Asimismo, previamente a la aprobación definitiva del proyecto, se requerirá que se informe favorablemente el mismo por parte de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, en informe preceptivo emitido por el mencionado organismo, en cumplimiento de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.
  
10. En cuanto al Programa de Vigilancia Ambiental, se implementará con:
  
- Se asegurarán las condiciones de operación de acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Actividad y el Estudio de Impacto Ambiental, comprobando que las medidas preventivas y correctoras propuestas se han realizado y se encuentran en buen estado de funcionamiento. Estas medidas se completarán con las propuestas en la resolución de impacto ambiental.
  
- El Programa de Vigilancia Ambiental de las emisiones a la atmósfera deberá realizarse en todos y cada uno de los focos o procesos. Si los contaminantes se miden en el foco final, la medida se hará de acuerdo a la regla de la mezcla establecida en el Anexo ll de la Directiva 2000/76/CE.
  
- Las mediciones del ruido ambiental en el entorno inmediato de la parcela de la actividad y en el interior de viviendas o instalaciones que pudieran estar próximas o colindantes. Estas mediciones deben realizarse por organismos colaboradores de la administración tanto a la puesta en marcha, como al menos cada cinco (5) años, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 7/2002.
  
- El Programa de Vigilancia Ambiental se completará con el Programa de Vigilancia y Control de los Vertidos establecidos por el Area de Calidad Ambiental de esta Conselleria.
  
- Se constatará, mediante análisis mensuales, que el vertido de aguas al alcantarillado municipal está de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Albuixech (o en el modelo de Ordenanzas desarrollado conjuntamente por la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias).
  
- El resultado del Programa de Vigilancia Ambiental se remitirá anualmente al Órgano sustantivo de la Autorización Ambiental Integrada.
  
11. Documentación adicional. Antes de la puesta en marcha de la instalación el promotor remitirá a la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental para su aprobación:
  
11.1. Un Estudio Acústico elaborado de acuerdo al Artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la contaminación acústica.
  
11.2. El Programa de Vigilancia y Control establecido por el Servicio de Calidad de Aguas.
  
12. Otros condicionantes ambientales que se establezcan a través de las autorizaciones sectoriales que resulten de aplicación, especialmente en lo que se refiere las infraestructuras afectadas: las conducciones de agua potable y residual, teléfono, alumbrado, mobiliario urbano, Avenida del Mediterráneo, el oleoducto de CLH, el gasoducto de Enagas, la N-221, la Cañada Real del Mar, acequia y la escollera, y a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, en la que se establecen los plazos en los que la industria deberá contar con la Autorización Ambiental Integrada.
  
13. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, así como si se detectase algún impacto ambiental no previsto en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser comunicados a la Conselleria de Medio Ambiente, cuyas Direcciones Generales competentes establecerán si procede la aplicación de nuevas medidas correctoras.