Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6273, del 24-05-2010 (2010/5463)

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, SA, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica aérea de transporte de alta tensión, doble circuito, a 220 kV, Feria de Muestras-Torrent, entre los apoyos nº 10 y nº 13, en el término municipal de Xirivella, provincia de Valencia. Expediente número ATLINE/2009/345/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6273

Fecha DOGV
:   24-05-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/5463


Fecha del documento
:   23-04-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a la empresa Red Eléctrica de España, SA, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la línea eléctrica aérea de transporte de alta tensión, doble circuito, a 220 kV, Feria de Muestras-Torrent, entre los apoyos nº 10 y nº 13, en el término municipal de Xirivella, provincia de Valencia. Expediente número ATLINE/2009/345/46. [2010/5463]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2009/345/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia a instancias de Red Eléctrica de España, SA, con domicilio a efectos de notificaciones en 28786 Alcobendas, Madrid, paseo Conde de los Gaitanes, 177, relativo a la solicitud de 19 de mayo de 2009 sobre autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución, para la modificación de la línea eléctrica aérea de transporte de alta tensión, doble circuito, a 220 kV, Feria de Muestras-Torrent, entre los apoyos nº 10 y nº 13, en el término municipal de Xirivella, provincia de Valencia.  
A la mencionada petición se acompaña proyecto de ejecución firmado por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente con fecha 6 de abril de 2009.  
Resultando que conforme lo previsto en el artículo 3.3, apartado c, de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, tras su nueva redacción dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, con relación a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la citada ley, fue solicitado por esta dirección general a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el informe pertinente a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.   
A tal efecto, con fecha 16 de noviembre de 2009 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la modificación de la instalación de la línea eléctrica a 220 kV Feria de Muestras-Torrent, en el término municipal de Xirivella, al considerar que se trata de una instalación de transporte secundario de titularidad del gestor de la red de transporte.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía y en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, habiéndose realizado su publicación en el Diario de la Comunitat Valenciana del día 18 de diciembre de 2009.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro del plazo establecido reglamentariamente.  
Resultando que conforme al Decreto 88/2005 de 29 de abril, antes referido, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se dio traslado al Ayuntamiento de Xirivella de la separata del proyecto de la instalación solicitada, por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa administración, a efectos de prestar su conformidad u oposición. Simultáneamente se dio traslado al mencionado ayuntamiento y de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 16/2003, modificado por el articulo 72 de la Ley 16/2008, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
- El citado ayuntamiento remitió el informe solicitado, en el que manifiesta, en síntesis, lo siguiente: 1. Que en atención a lo previsto en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje se prevé en la misma y para las infraestructuras eléctricas, la reducción al mínimo de sus posibles efectos negativos ambientales, culturales y territoriales, así como su integración paisajística, ordenando el planeamiento territorial y urbanístico sobre las referidas infraestructuras, delimitando pasillos para el paso de dichas instalaciones. 2. Que el Ayuntamiento de Xirivella emitió informe técnico en relación con la información pública del documento Versión Preliminar del Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta Valenciana y que el documento de Concierto Previo de la Revisión del Plan General de Xirivella, cuya tramitación se está llevando a cabo en la actualidad, contempla dentro de la nueva propuesta del Plan de Reforma Interior de la actual zona industrial denominada Zamarra, el soterramiento del tramo de esta línea de alta tensión que actualmente la atraviesa, por lo que el proyecto que es objeto de este informe debería contemplar el soterramiento del tramo que se pretende modificar. 3. Que las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Xirivella, establecen un nivel de protección nº 2 (estructural) de las alquerías ubicadas en el suelo clasificado como no urbanizable de especial protección agrícola, resultando que el proyecto objeto de informe no afecta a ninguna alquería ubicada en esta zona concreta. 4. Que el proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente-Confederación Hidrográfica del Júcar, deberá ser compatible con el proyecto que es objeto del informe.  
Trasladado el mencionado informe a la empresa solicitante, contesta mediante escrito presentado ante la Dirección General de Energía, manifestando los siguientes extremos:  
1. Que el proyecto tiene como objeto la variación de la línea a 220 kV Feria de Muestras-Torrent, imprescindible para la ejecución de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana-Región de Murcia y que por tanto, la viabilidad de la puesta en funcionamiento de la línea de ferrocarril está condicionada a la modificación propuesta. 2. Que en relación al impacto ambiental indicado por el informe municipal, la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ante la consulta efectuada por Red Eléctrica de España, SA, considera que el proyecto propuesto, no está sometido a evaluación de impacto ambiental, en base a que las afecciones ambientales son de poca magnitud y no significativas, que una vez en funcionamiento, serán análogas a las actuales, y que el proyecto no conlleva efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, no afecta a espacios naturales de especial protección, especificando que la zona afectada se caracteriza por una alta antropización relacionado con la cercanía de zonas urbanas, viales de comunicación y sobre todo, por el trazado de la futura línea de alta velocidad. 3. Que el informe solicitado al Ayuntamiento es sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación, sin entrar en consideraciones de compatibilidad urbanística con el Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia, documento en versión preliminar no aprobado y que por tanto, carece de todo poder vinculante. La propuesta de soterramiento de la modificación de la línea solicitada, basada en el mencionado Plan de Acción Territorial no aprobado, que, además, resulta no estar sometida a evaluación de impacto ambiental por lo expuesto anteriormente, entra a valorar el impacto visual de la futura traza del AVE, en vez de analizar la compatibilidad urbanística o técnica del proyecto de modificación de la línea. 4. Que efectivamente, como determina el informe del Ayuntamiento, el proyecto no afecta a ninguna alquería ubicada en esta zona concreta de Suelo No Urbanizable Protegido. 5. En cuanto al último punto indicado por el Ayuntamiento, se reitera en el contenido de las consideraciones del órgano medioambiental donde se reconoce que las afecciones del apoyo 11 no tiene gran relevancia en relación con las afecciones medioambientales que se prevén, poniendo de manifiesto la alta antropización de la zona.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, se dio traslado de la separata correspondiente para que prestaran su conformidad u oposición y en su caso el condicionado técnico procedente a la autorización solicitada, a los diferentes organismos afectados por la instalación, concretamente a:  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, comunicando su conformidad a la ejecución de los trabajos de modificación del circuito compartido 220 kV Torrent-Feria de Muestras y 132 kV Quart-Picanya entre los apoyos 10568 y 10501.  
- Comunidad de Regantes de la acequia de Benacher y Faitanar (acequia Xiprer), sin que figure en el expediente contestación al efecto de la mencionada comunidad.  
- Servicio Territorial de Alicante de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, sin que figure en el expediente contestación al efecto del mencionado servicio.  
La empresa solicitante conoce y acepta los informes que han sido remitidos.  
Resultando que consta en el expediente resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, de 17 de febrero de 2003, por la que se aprueba el expediente de información pública y definitivamente el estudio informativo del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana-Región de Murcia. Tramo Madrid-Albacete/Valencia. Subtramo: Motilla del Palancar-Valencia, así como la Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 14 de enero de 2003, sobre el estudio informativo del proyecto antes mencionado.  
Resultando que consta en el expediente informe de fecha 20 de febrero de 2009 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ante la consulta efectuada por Red Eléctrica de España, SA, mediante el que se considera que el proyecto propuesto, consistente en la modificación de la línea eléctrica a 220 kV Feria de Muestras-Torrent, en el cruce con el ferrocarril de alta velocidad Madrid-Valencia, no está sometido a evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros organismos.  
Resultando que de acuerdo con la solicitud y el proyecto de ejecución presentados, la finalidad que se persigue con la instalación solicitada es la modificación de la línea, doble circuito, Feria de Muestras-Torrent, con motivo de la adaptación para la construcción del ferrocarril de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunitat Valenciana-Región de Murcia, en el término municipal de Xirivella.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, competente para la instrucción del expediente de solicitud, ha informado favorablemente a la autorización de la misma.  
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, establece que las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los requisitos que establece la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.   
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c) de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito territorial de la comunidad autónoma.  
Considerando a la Dirección General de Energía competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:   
Primero  
Autorizar administrativamente a la empresa Red Eléctrica de España, SA, la modificación de la línea eléctrica aérea de transporte de alta tensión, doble circuito, a 220 kV, Feria de Muestras-Torrent, entre los apoyos nº 10 y nº 13, y las adecuaciones correspondientes, en el término municipal de Xirivella, provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
- Trazado: entre los apoyos nº 11 al apoyo nº 12 de la línea eléctrica a 220 kV Feria de Muestras-Torrent. El nuevo apoyo nº 11 se instala dentro de la misma traza de la línea, bajo el vano de los apoyos actuales nº 11 a nº 12, a continuación gira al oeste (izquierda), cruza la nueva plataforma de la línea de alta velocidad hasta llegar al nuevo apoyo nº 11 bis, que se halla situado al oeste de la traza actual, luego gira al este (derecha) para llegar posteriormente al nuevo apoyo nº 12 instalado igualmente, bajo el vano de los apoyos actuales nº 11 a nº 12.  
- Se retirará la línea actual en su trazado desde los apoyos nº 11 al nº 12.  
- Tensión nominal: 220 kV (1ª categoría).  
- Tipología constructiva: aérea. Los apoyos nº 10 y nº 13 de la actual línea no sufren ninguna modificación.  
· Inicio: apoyo nº 11 (nuevo), se desmontará el existente y tendrá nueva cimentación.  
· Final: apoyo nº 12 (nuevo), se desmontará el existente y tendrá nueva cimentación.  
· Número de circuitos: uno.  
· Tipo de circuito: dúplex.  
· Conductores: en número de tres, tipo Güll de aluminio-acero, de 25'38 mm de diámetro y 381'0 mm² de sección. Se conservan los conductores en los vanos del apoyo nº 10 al apoyo nº 11 (nuevo), y del apoyo nº 12 (nuevo) al apoyo nº 13. De otra parte, en el vano entre el apoyo nº 11 (nuevo) y el apoyo nº 12 (nuevo), se tenderán los nuevos conductores.  
· Aisladores: tipo 12, de material caucho silicona. Las tomas a tierra se realizan con un sistema mixto de picas y anillos  
· Apoyos: en número de tres de amarre construidos a base de celosía metálica de perfiles angulares tipo Drago 2500-H51/24 ó 21.  
La cimentación es independiente para cada pata, de hormigón en masa y calidad HM-20/P/40.  
- Longitud total de la modificación: 415 ml.  
La modificación anteriormente definida, del circuito de la línea a 220 kV, conlleva a su vez, de forma complementaria, la necesaria adecuación del segundo circuito de esa misma línea, con tensión de 132 kV y que corresponde a la línea denominada Picanya-Quart, siendo su propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.  
Las características principales de ésta línea, son.  
· Número de circuitos: uno.  
· Tipo de circuito: simplex.  
· Conductores: en número de tres, tipo Cardinal de aluminio-acero LA-545 de 30'42 mm de diámetro y 547'3 mm² de sección.  
· Cable compuesto de tierra-óptico: dos de acero galvanizado OPGW, de 15'1 mm de diámetro y 80'0 mm² de sección.  
· Aisladores: tipo composite.  
- Presupuesto total: 538.759'71 euros.  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución referido a la modificación autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por técnico competente y visado en el colegio oficial correspondiente en fecha 6 de abril de 2009, sometiéndolo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación deberá realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la instalación será de cuatro meses contados a partir de la notificación de la presente resolución. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SA, podrá solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante esta Dirección General de Energía.   
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
4. La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
5. La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 23 de abril de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.