Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6239, del 06-04-2010 (2010/3141)

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se resuelve la concurrencia de peticionarios y se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución y addenda, para la construcción de la red de distribución de gas natural en el municipio de Xeresa, provincia de Valencia, en favor de Gas Natural Cegas, SA. Expediente: CBREDE/2006/80/46, CBREDE/2006/2/46 y CBREDE/2007/46/46.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6239

Fecha DOGV
:   06-04-2010

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2010/3141


Fecha del documento
:   25-01-2010

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se resuelve la concurrencia de peticionarios y se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución y addenda, para la construcción de la red de distribución de gas natural en el municipio de Xeresa, provincia de Valencia, en favor de Gas Natural Cegas, SA. Expediente: CBREDE/2006/80/46, CBREDE/2006/2/46 y CBREDE/2007/46/46. [2010/3141]  
Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas, SA, con fecha 11 de diciembre de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el término municipal de Xeresa, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 29 de noviembre de 2006, para que le sea otorgada la autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la distribución de gas natural en el municipio de Xeresa, provincia de Valencia.(CBREDE/2006/80/46).  
Resultando que fue realizada la información pública, a que hace referencia el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, mediante el anuncio correspondiente, que se publicó en los diarios Las Provincias y El Mundo el día 9 de marzo de 2009, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 11 de marzo de 2009 y en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de 4 de marzo de 2009.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no se han presentado alegaciones a la referida solicitud.  
Resultando que solicitado por el Servicio Territorial de Energía informe al Ayuntamiento de Xeresa, conforme al artículo 80 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de gas natural, en el que hagan constar las condiciones que considere oportunas referidas a la solicitud de Gas Natural Cegas, SA, vino a contestar el informe solicitado, en el que manifiesta, en síntesis, lo siguiente:  
- Que la separata remitida se considera incompleta, pues carece de presupuesto, no contempla las medidas para la gestión de los residuos y conservación de patrimonio y no resulta suficiente el Estudio Básico de Seguridad y Salud aportado.  
- Que no contiene la planificación de las obras, que, en todo caso, deberá coordinarse con el ayuntamiento por afectar a las condiciones de la vía pública.  
- Que el trazado de la red atraviesa el barranco de La Martina y es necesaria la presentación de la autorización de la correspondiente Confederación Hidrográfica.  
- Que la escala de la documentación no es la adecuada para realizar una valoración y las secciones propuestas no se pueden considerar a priori válidas para todo el trazado.  
- Que la documentación remitida contiene sólo las características generales de la instalación que se pretende ejecutar, y la importancia del proyecto y su incidencia en el impacto ambiental sobre el municipio hacen necesario un análisis mas detallado del proyecto con la implicación y participación ciudadana de los vecinos.  
- Que el Plan General de Ordenación Urbana vigente no prevé la reserva de suelo alguno para la construcción de este tipo de infraestructuras y que el municipio tiene prevista su revisión en la que se contemplará la legislación de aplicación a las infraestructuras de gas natural.  
Del mencionado escrito se dio traslado a la empresa solicitante, habiendo contestado manifestando lo siguiente:  
- Que a la recepción del informe referido y tras reunión mantenida con el Ayuntamiento de Xeresa, se evidenció que la contestación condicionada del informe, parte, en gran medida, de considerar que la separata remitida es un proyecto constructivo definitivo y en sí mismo solicitud de licencia municipal, por lo que, en este sentido se informó al Ayuntamiento que una vez obtenida la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución, Cegas presentará ante el mismo la solicitud de la licencia correspondiente acompañada del proyecto técnico aprobado por la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, así como presupuesto detallado y Estudio de Seguridad y Salud.  
- Que igualmente se informó que, previo al inicio de las obras, se solicitará información de los servicios existentes en los tramos afectados por las obras y de acuerdo con el ayuntamiento se procederá a utilizar el acabado de las obras, según sean las características de los viales afectados.  
- Por último, se indicó que sería presentada la separata técnica de afección al barranco de la Martina a la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
La contestación presentada fue remitida al Ayuntamiento de Xeresa al objeto de prestar su conformidad u oposición, sin que figure en el expediente manifestación al respecto.  
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Real Decreto 1434/2002 se remitió separata de la documentación presentada, conteniendo las características generales de la instalación, al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general afectados, concretamente, a Gas Natural Distribución, SA, sin que figure en el expediente contestación al efecto, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
Visto el escrito presentado por Gas Natural Cegas, SA, con fecha 11 de enero de 2010 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia en el expediente referenciado CBREDE/2006/80/46, junto con la addenda al proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el término municipal de Xeresa, firmada por técnico competente y visada por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 29 de diciembre de 2009, para su aprobación, motivada por la modificación del trazado del gasoducto de transporte secundario Cullera-Gandía, del que parte la conexión a la red de distribución en el término municipal de Xeresa.  
Resultando que en el referido escrito se manifiesta que el Ayuntamiento de Xeresa ha venido a informa a Gas Natural Cegas, SA que el barranco de la Martina no es propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  
Resultando el expediente CBREDE/2006/2/46 iniciado por la empresa Gas Alicante, SA, actualmente Endesa Gas Distribución, SA, ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, adjuntando el proyecto de autorización administrativa para la distribución de gas natural al término municipal de Xeresa, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en fecha 22 de diciembre de 2005, solicitando mediante escrito de fecha 4 de enero de 2006 que le sea otorgada la autorización administrativa para la distribución de gas natural en el municipio de Xeresa, provincia de Valencia.  
Resultando que las características básicas contenidas en la documentación presentada por Endesa Gas Distribución, SA, son las siguientes:  
- Punto de conexión:  
a) La denominada posición 15.20.3 del gasoducto Montesa-Dénia de la red básica propiedad de Enagas, SA, con rango de presión APA(1), situado, previsiblemente, en el noroeste del casco urbano, mediante la futura construcción de la instalaciones de alta presión, cuyos proyectos no están elaborados, ni tampoco determinado el acceso a la misma con la empresa Enagas, SA.  
b) Compromiso de ejecución de un suministro provisional, hasta la obtención de la conexión definitiva al gasoducto principal, desde plantas satélites de almacenamiento de gas, con ubicación no determinada, en función del trazado tanto del gasoducto, como de la distribución de las redes interiores del municipio.  
- Estación de regulación y medida (ERM)  
En el futuro punto de conexión al gasoducto de Enagas descrito, se instala una ERM con rango de presión APA/MPA(1), apta para presiones hasta 16 bar y constituida por dos líneas (una de reserva), con un caudal de 1000 m³(n)/h, cada una.  
- Redes primaria y secundaria. Características:  
La presión de la red primaria es MPA(1), procedente de la ERM descrita, y está construida con tubería de polietileno PE-100, de alta densidad SDR 17'6, con un diámetro nominal de 110 mm y 860 ml de longitud.  
La red secundaria se construirá, fundamentalmente, con tubería de polietileno PE-100, de alta densidad SDR 17'6, y diámetro 110 mm y de media densidad SDR 11, para los diámetros inferiores previstos, de 90 mm y 60 mm.  
El detalle de su distribución, con carácter orientativo, en la zona del casco urbano se recoge en el plano del proyecto con visado de fecha 22 de diciembre de 2005.  
- Plan de Expansión.  
La ERM y la red primaria, que con carácter orientativo se han expresado en el apartado anterior, se instalarán durante el primer año desde la consecución de la autorización administrativa de ejecución. Existe una previsión de plan, que engloba la totalidad del casco urbano para ejecutar en los años siguientes de acuerdo con el crecimiento vegetativo y ampliaciones que pudieran presentarse.  
Resultando la solicitud presentada por Iberdrola Distribución de Gas, SAU, con fecha 2 agosto de 2007 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, junto con el proyecto para la autorización administrativa de distribución de gas natural a los términos municipales de Xeraco y Xeresa, fechado en julio de 2007, para que le sea otorgada la autorización administrativa para la distribución de gas natural en los municipios de Xeraco y Xeresa, provincia de Valencia.(CBREDE/2007/46/46).  
Resultando que las características básicas contenidas en la documentación presentada por Iberdrola Distribución de Gas, SAU, son las siguientes:  
- Punto de conexión:  
Situado en el noroeste del casco urbano, a través de red de distribución con presión APA(1) de 10 bar, que tiene su inicio y recorrido en el término municipal de Tavernes de Valldigna y que ha sido proyectada por la propia empresa distribuidora. (CBREDE/2005/11/46)  
- Estación de Regulación y Medida (ERM):  
En el punto de conexión citado, se instala la ERM con rango de presión APA/MPB(1), máximo de entrada 10 bar y de salida 4 bar con un caudal nominal de 1000 m³(n)/h y una línea de regulación de reserva.  
- Redes de distribución. Características.  
a) Con origen en el punto de conexión, se diseña una red principal de distribución con presión APA(1), cuya tubería es de polietileno PE-100, calidad SDR 11 y diámetro nominal de 110 mm, siendo su longitud de 6.522'02 ml.  
b) De esta red principal parten tres redes de distribución con presión MPB(1) para la alimentación de Xeraco casco urbano, Xeraco zona playa y Xeresa casco urbano, con tubería de polietileno PE-100, calidad SDR 17'6, cuyos diámetros son 90 mm y 63 mm, y longitudes respectivas de 1.577 ml y 1.962 ml. De la longitud total prevista de 12.597'8 ml corresponden al término municipal de Xeresa, 3.539 ml.  
La tubería, con el rango de presión APA(1), discurrirá enterrada, en condiciones normales, a una profundidad de 0'60 m y la correspondiente a presión en MPB(1) a 0'80 m de profundidad.  
- Plazo de ejecución:  
Dos años para la red de distribución principal, tras la consecución de las autorizaciones pertinentes, ejecutándose la extensión de la misma de acuerdo con las respectivas aprobaciones de las urbanizaciones sectoriales correspondientes.  
Resultando que mediante Resolución de esta Dirección General de Energía de 19 de noviembre de 2009, se resuelve la concurrencia de peticionarios y se otorga autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, para la construcción de la red de distribución de gas natural en el municipio de Xeraco, provincia de Valencia, a favor de Gas Natural Cegas, SA, denegando el resto de solicitudes que conforman y se acumulan al expediente, entre las que figura el CBREDE/2007/46/46 a instancias de la empresa Iberdrola Distribución de Gas, SAU, en lo que concierne al municipio de Xeraco.  
Resultando que Endesa Gas Distribución, SA, Gas Natural Cegas, SA, e Iberdrola Distribución de Gas, SA, reúnen los requisitos establecidos en el Capítulo II del Título II del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, para el ejercicio de la actividad de distribución.  
Considerando que en la fecha que es dictada la presente resolución, consta justificadamente acreditada a esta Dirección General de Energía por parte de Gas Natural Cegas, SA los datos referidos a los siguientes extremos:  
- Punto de conexión de la infraestructura de gas, su emplazamiento geográfico, titular y características que lo definen.  
- La zona geográfica para la que se solicita autorización administrativa, delimitada adecuadamente y definida la instalación principal de la red, dentro de zonas urbanizadas o con proyecto de urbanización aprobado.  
- Referencia al Plan de Expansión de la red en la zona para la llegada del gas a los distintos puntos de suministro incluidos en el ámbito de la autorización.  
Resultando que la finalidad que se persigue, de acuerdo con las solicitudes y documentación presentada, con la construcción de las instalaciones, es dotar de infraestructura gasista al municipio como energía alternativa, facilitar el desarrollo industrial y la diversificación energética.  
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción de los expedientes de solicitud, ha remitido los mismos a esta Dirección General para su resolución.  
Resultando que por aplicación del artículo 55 punto 1 apartado b) de la citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, las instalaciones de distribución de gas natural, requieren autorización administrativa previa.  
Considerando lo dispuesto en el Capítulo V «Distribución de combustibles gaseosos por canalización», del Título IV «Ordenación del suministro de combustibles gaseosos por canalización» de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos.  
Considerando lo dispuesto en el artículo 73.7 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, tras su nueva redacción dada por la Ley 12/2007 de 2 julio por la que se modifica la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural.  
Considerando que existe entre la totalidad de las solicitudes presentadas para la construcción de la red de distribución de gas natural en el término municipal de Xeresa, íntima conexión a efectos de su resolución, se procede a su acumulación, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.  
Considerando que el punto de conexión definitivo del proyecto de las instalaciones de distribución de gas natural presentado por Gas Natural Cegas, SA para el municipio de Xeresa, se encuentra dentro del proyecto de gasificación del gasoducto de transporte secundario Cullera-Gandía, solicitado por Gas Natural Distribución SDG, SA, empresa que se indica ha prestado su conformidad, y al cual le ha sido concedida la subvención prevista en el marco de la Orden de 9 de abril de 2008, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre selección de proyectos de gasificación prioritarios en la Comunidad Valenciana, cuyo artículo 5 dispone que, «se tendrá en cuenta el carácter prioritario del proyecto de gasificación seleccionado a la empresa solicitante en virtud de la presente orden, a efectos de la posterior gasificación de los municipios vinculados a dicho proyecto de gasificación».  
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto.  
Considerando las ventajas en orden a la garantía, a la conexión al gasoducto de transporte secundario Cullera-Gandía para la distribución de gas natural en el municipio de Xeresa, al alcance, la calidad y condiciones técnicas de los planteamientos realizados a través de las solicitudes tramitadas, en virtud de lo anteriormente establecido y que esta Dirección General de Energía es competente para dictar la presente resolución de acuerdo con el artículo 73.2 y el artículo 3.3 d) de la Ley 34/1998 y con el artículo 18 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía, resuelve:  
Primero  
La concurrencia de peticionarios a la autorización administrativa para la gasificación del municipio de Xeresa, denegando el resto de solicitudes que conforman y que han sido acumuladas al presente expediente y otorgar a Gas Natural Cegas, SA autorización administrativa para la construcción de la red de distribución de gas natural en la localidad de Xeresa, en la provincia de Valencia.  
La presente autorización administrativa se otorga al amparo de lo dispuesto en los artículos 3.3 apartado d) y 73.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y quedará sometida a las condiciones que figuran a continuación:  
1. El titular de la misma constituirá en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución una garantía por valor de 4.967'11 euros, importe del dos por ciento del presupuesto de la instalación que figura en el expediente de solicitud, a presentar en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, conforme señala el punto 4 del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de conformidad con el artículo vigésimo octavo del Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo de reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública  
Dicha fianza se constituirá en la Tesorería del Servicio Territorial de Valencia de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y Orden de 16 de diciembre de 1996 de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas. La fianza será devuelta al titular de la presente autorización una vez que el Servicio Territorial de Energía de Valencia formalice el acta de puesta en marcha de las instalaciones a que se refiere la presente resolución.  
2. Gas Natural Cegas, SA cumplirá con las obligaciones que se señalan estrictamente en el artículo 74 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. En especial, vendrá obligada a proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución, en particular referida al ámbito geográfico de la presente autorización, cuando sea necesario atender nuevas demandas de suministro de gas, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen reglamentariamente establecido para las acometidas.   
3. El titular de la presente autorización disfrutará, como distribuidor, de los derechos que señala el artículo 75 de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
4. La presente autorización se entiende sin perjuicio e independientemente de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones de competencia municipal, provincial, autonómica, estatal o de éste u otros organismos y entidades que sean necesarias para la realización de las instalaciones, de acuerdo con la correspondiente legislación sectorial o con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y del medio ambiente, todo ello según lo dispuesto en el artículo 73.4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.  
5. La presente autorización en ningún caso se concederá con derechos exclusivos de uso, tal y como indica el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  
6. La determinación de las tarifas y del régimen económico que sean de aplicación para el suministro de gas natural, se regirán por las disposiciones vigentes en cada momento.  
7. La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.  
8. Será causa de revocación de la presente autorización administrativa el incumplimiento de las condiciones expresadas, la variación sustancial de las características descritas en la documentación presentada y que ha determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.  
9. La presente autorización entrará en vigor al día siguiente de la fecha su notificación.  
Segundo  
Aprobar a Gas Natural Cegas, SA el proyecto de ejecución y addenda firmados por técnico competente y visados por el Colegio Oficial correspondiente, en fechas 29 de noviembre de 2006 y 29 de diciembre de 2009, respectivamente, para la construcción de la red de distribución de gas natural en la localidad de Xeresa, provincia de Valencia y cuyas características principales son:  
- Sujeto: Gas Natural Cegas, SA.  
- Tipo de gas: gas natural.  
- Punto de conexión:  
Con el gasoducto de transporte secundario Cullera-Gandía, en la posición Xeresa (en el vértice V-9/1), con rango de presión MOP-4(1), situado al noroeste del municipio, en la calle Servana.  
- Estación de Regulación y Medida. (ERM)  
En el punto de conexión descrito, tras un recorrido de 70 ml con tubería de polietileno PE-100 y diámetro 160 mm, se instala la ERM, que se ubicará en el cruce la calle Les Eres y la avenida Pont de Francisco, con rango de presión MPB/MPA(1), diseñada para el trasiego del caudal correspondiente al máximo del consumo estimado de 488 m³(n)/h.  
- Trazado y características de las redes:  
Desde la salida de la ERM, la tubería es de polietileno PE-100, calidad SDR 17'6, con recorrido que comienza en la parte de su ramal principal hacia la calle Les Eres (y polígono industrial del Ratllat), y hacia la avenida Pont de Francisco, continua por las calles Alcodar, Monduver, La Virgen y Dr. Miguel Vivó. De éste derivan ramales secundarios dentro de las distintas calles del casco urbano, uno de ellos con trazado hacia la zona norte, que conduce hacia el polígono industrial Casals. Las longitudes respectivas son 1.795 ml, 2.318 ml y 539 ml, para los diámetros correspondientes a 160 mm, 110 mm y 90 mm.   
El trazado correspondiente, con detalle de su recorrido y de las Fases de implantación I y II (después descritas), viene especificado en los planos de la Addenda números 176-QJ 8.1 y 1.2 Rev. 00.  
Las tuberías discurren en condiciones normales, a una profundidad de 0'60 m en las aceras, y a 0'80 m en otro tipo de terreno, medida entre la generatriz superior de la tubería y la superficie del terreno.   
- Zona geográfica  
Las zonas urbanas calificadas como tales en el vigente Plan General de Ordenación Urbana y aquellas otras actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
- Plan de Expansión.  
La Fase I, a ejecutar en la primera anualidad desde la fecha de esta autorización administrativa, corresponde a la zona de casco urbano, y coincide con el área descrita por las calles referidas en el apartado anterior del «Trazado y características de las redes», excepción hecha de las calles de Les Eres y Martina en dirección al polígono industrial.  
La Fase II, a ejecutar en el primer y segundo año tras la finalización de la Fase I referida, se concreta en la canalización que comprende los polígonos industriales Casals y El Ratllat.  
- Presupuesto del proyecto presentado: 248.355'85 euros.  
Las condiciones a que viene sometida la mencionada aprobación son las siguientes:  
1ª Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y addenda presentados, en los plazos establecidos en las Fases anteriormente descritas, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen y se referirán a los elementos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, aprobado por Real Decreto 919/2006 de 28 de julio (BOE 4 de septiembre 2006). De igual forma, las instalaciones se deberán ajustar las zonas urbanas calificadas como tales en el vigente Plan General de Ordenación Urbana y aquellas otras actuaciones urbanísticas con planeamiento aprobado, las cuales se acreditarán mediante la oportuna certificación urbanística.  
2ª El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a efectos de reconocimiento, presentando el oportuno certificado de dirección, suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial, así como los requisitos técnicos esenciales y medidas de seguridad mínimas incluidas en las Instrucciones Técnicas Complementarias conforme al Real Decreto 919/2006 antes citado.  
3ª El titular de la instalación notificará por escrito al Servicio Territorial de Energía de Valencia el comienzo de los trabajos para efectuar inspecciones de los mismos, en caso de considerarlo conveniente.  
4ª La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en caso de que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas por ella. En tales supuestos, la administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.  
5ª La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, en particular la que afecta al barranco de La Martina y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente  
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
(1) APA: 4 bar< P (16 bar  
MPB: 0,4 bar< P (4 bar  
MPA: 0,05 bar < P (0,4 bar  
(1) MOP= máxima presión de operación en bares  
Valencia, 25 de enero de 2010.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.