Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 5004, del 12-05-2005 (2005/4519)

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2005, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum, per la qual es modifiquen els annexos de les ordes de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, sobre el contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions industrials.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estat**VIGENT**

Permalink ELI

**https://dogv.gva.es/va/eli/es-vc/res/2005/04/12/(1)/dof/vci/html**

### Dades del document

Número de DOGV
:   5004

Data del DOGV
:   12-05-2005

Secció del DOGV
:   I. DISPOSICIONS GENERALS

Número del document
:   2005/4519


Data del document
:   12-04-2005

Organisme emissor
:   Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència

Tipus de document
:   Resolució

Anàlisi jurídica

 Descriptors 

:   * energia elèctrica
    * indústria elèctrica
    * reglamentació tècnica
    * infraestructura industrial
    * legislació
    * projecte industrial
    * edifici industrial
    * instal·lació hidroelèctrica

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2005, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum, per la qual es modifiquen els annexos de les ordes de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, sobre el contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions industrials. [2005/4519]
  
La sentència de 27 d'octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, en estimar el recurs contenciós administratiu núm. 495/2001, va declarar nul, per defecte de forma, el Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials, aprovat pel Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol.
  
El Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, va aprovar el nou Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments industrials, l'objecte del qual és aconseguir un grau suficient de seguretat en el cas d'incendi en els establiments i les instal·lacions d'ús industrial.
  
La seua entrada en vigor fa necessària la incorporació dels continguts mínims dels projectes, les memòries, les declaracions i les certificacions d'estes instal·lacions, així com la modificació del certificat general.
  
Per tot això i en virtut del que establix la disposició final primera de les Ordes de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme; i de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Energia, per les quals es faculta la Direcció General d'Indústria i Energia per a modificar els annexos i d'acord amb el que disposa l'article 11 del Decret 184/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, el qual establix que correspon a la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum exercir les funcions en matèria de seguretat industrial, resolc:
  
Primer
  
Modificar els annexos de les ordes de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme; i de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, amb la introducció dels documents relatius a les instal·lacions de protecció contra incendis, tal com s'especifica en els annexos I i II de la present resolució
  
Segon
  
La present resolució és d'aplicació als projectes i les certificacions relatives a les instal·lacions incorporades a l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 2.267/2004, de 3 de desembre, el visat del qual correspon al col·legi professional es produïx transcorreguts dos mesos comptadors des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  
València, 12 d'abril de 2005.- El director general de Seguretat Industrial i Consum: Carlos Mazón Guixot.
  
ANNEX I
  
REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS
  
(REIAL DECRET 2.267/2004, DE 03.12.04, BOE 17.12.04)
  
CONTINGUT MÍNIM DEL PROJECTE (1)(2)
  
1 MEMÒRIA
  
1.1 Memòria resumida: característiques principals (3)
  
1.1.1 \* Titular i NIF/CIF
  
1.1.2 \* Tipus d'establiment, segons l'art. 2 del Reglament
  
1.1.3 \* Emplaçament població
  
1.1.4 \* Activitat principal
  
1.1.5 \* Configuració de l'establiment, segons annex I
  
1.1.6 Sectors d'incendi, àrees d'incendi, superfícies construïdes i usos.
  
1.1.7 Nivell de risc intrínsec de cada un dels sectors o àrees d'incendi
  
1.1.8 Nivell de risc intrínsec de cada edifici o conjunt de sector i àrees d'incendi
  
1.1.9 \* Nivell de risc intrínsec del conjunt de l'establiment industrial . Superfície total construïda
  
1.1.10 Classe de comportament a foc dels revestiments: sols, parets i sostres
  
1.1.11 Classe de productes en falsos sostres o sols elevats
  
1.1.12 Tipus de cables elèctrics en l'interior de falsos sostres
  
1.1.13 Tipus de coberta (si és lleugera)
  
1.1.14 Estabilitat al foc dels elements constructius portants: forjats, bigues, suports i estructura principal y secundària de coberta
  
1.1.15 Resistència al foc dels elements constructius del tancament
  
1.1.16 Ocupació de los sectors d'incendi
  
1.1.17 nombre d'eixides de cada sector
  
1.1.18 Distància màxima dels recorreguts d'evacuació de cada sector
  
1.1.19 Característiques de les portes d'eixida dels sectors
  
1.1.20 Per a configuracions D/E: amplària dels camins d'accés d'emergència, separació entre camins d'emergència, amplària de corredors entre piles
  
1.1.21 Sistema d'evacuació de fums
  
1.1.22 Sistema d'emmagatzematge (sols per a emmagatzematges)
  
1.1.23 Classe de comportament al foc de la prestatgeria metàl·lica d'emmagatzematge
  
1.1.24 Classe d'estabilitat al foc de l'estructura principal del sistema d'emmagatzematge amb estructures metàl·liques
  
1.1.25 Tipus de les instal·lacions tècniques de servicis de l'establiment i normativa específica d'aplicació
  
1.1.26 Risc de foc forestal. Amplària de la franja del perímetre lliure de vegetació baixa i arbustiva
  
1.1.27 Sistema automàtic de detecció d'incendi
  
1.1.28 Sistema manual de alarma d'incendi
  
1.1.29 Sistema de comunicació d'alarma
  
1.1.30 Sistema de abastament d'aigua contra incendis. Categoria de l'abastament segonsNE23.500 o UNE-EN 12648
  
1.1.31 Sistema de hidrants exteriors. Nombre d'hidrants
  
1.1.32 Extintors d'incendi portàtils. Número, tipus d'agent extintor classe de foc i eficàcia
  
1.1.33 Sistema de boques d'incendi equipades. Tipus de BIE i número.
  
1.1.34 Sistema de columna seca
  
1.1.35 Sistema de ruixadors automàtics d'aigua
  
1.1.36 Sistema de aigua polvoritzada.
  
1.1.37 Sistema de escuma seca
  
1.1.38 Sistema d'extinció de pols
  
1.1.39 Sistema d'extinció d'agents extintors gasosos
  
1.1.40 Sistema d'enllumenat d'emergència
  
1.1.41 Senyalització
  
1.2 Antecedents i objecte del projecte. Justificació de la necessitat de presentació dels projecte
  
1.3 Titular, domicili social, emplaçament i representant autoritzat
  
1.4 Activitat principal i secundàries, segons classificació de la taula 1.2 de l'annex I
  
1.5 Reglamentació i normes tècniques d'aplicació
  
1.6 Caracterització de l'establiment industrial
  
1.6.1 Característiques de l'establiment: configuració i relació amb el voltant
  
8.4.1.3 Justificació tècnica que un possible col·lapse de l'estructura no afecte les naus contigües
  
1.6.2 Sectors i àrees d'incendi, superfície construïda i usos
  
1.6.3 Càlcul del nivell de risc intrínsec
  
7.1.9.3 Càlcul de la densitat de càrrega del foc, ponderada i corregida, així com del nivell de risc intrínsec de cada sector o àrea d'incendi
  
3.7.6.2 Càlcul de la densitat de càrrega del foc, ponderada i corregida, així com del nivell de risc intrínsec de cada edifici o conjunt de sectors i àrees d'incendi
  
1.9.2.8 Càlcul de la densitat de càrrega del foc, ponderada i corregida, així com del nivell de risc intrínsec de l'establiment industrial
  
1.7 Requisits constructius de l'establiment industrial
  
1.7.1 Façanes accessibles. Justificació segons l'annex II
  
1.7.2 Descripció i característiques de l'estructura portant dels edificis: forjats, bigues, suports i estructura principal i secundària de la coberta.
  
1.7.3 Càlculs justificatius de la condició de la coberta lleugera
  
1.7.4 Justificació de la ubicació de l'establiment permesa, segons annex II, punt 1
  
1.7.5 Justificació que la superfície construïda de cada sector d'incendi és admissible
  
1.7.6 Justificació que la distribució dels materials combustibles en les àrees d'incendi acomplix els requisits exigibles
  
1.7.7 Justificació de la condició de reacció al foc dels elements constructius
  
1.6.7.5 Justificació de la reacció al foc dels revestiments: sols, parets, sostres, claraboies i revestiment exterior de façanes. Productes inclosos en parets i tancaments
  
9.7.9.0 Justificació de la reacció al foc dels productes interiors en falsos sostres o sols elevats. Tipus de cables elèctrics.
  
1.7.8 Justificació de l'estabilitat al foc dels elements de la estructura portant dels edificis: forjats, bigues, suports i estructura principal i secundària de la coberta
  
0.0.4.4 Tipologies concretes, segons annex II
  
1.7.9 Justificació de la resistència al foc dels elements constructius delimitadors dels sectors d'incendi: forjats, parets mitgeres, cobertes, portes de pas, buits, comportes, orificis de pas de canalitzacions, tapes de registre d'eixides, galeries de servicis, comportes o pantalles de tancament automàtic de buits verticals de manutenció
  
1.7.10 Justificació i càlcul de l'evacuació de l'establiment industrial
  
7.9.12.3 Justificació i càlcul de l'ocupació de cada un dels sectors d'incendi
  
7.8.50.1 Justificació dels elements de l'evacuació: origen d'evacuació, recorreguts d'evacuació, rampes, ascensors, escales, corredors i eixides
  
9.8.69.3 Justificació i càlcul del nombre i disposició de les eixides
  
8.2.39.8 Justificació i càlcul de la llargària màxima dels recorreguts d'evacuació
  
4.5.49.7 Justificació de la dimensions de les portes, corredors, escales, escales protegides, vestíbuls previs, ascensors i rampes
  
9.2.94.5 Justificació i càlcul de l'evacuació en establiments industrials amb configuració D i E
  
1.7.11 Justificació i càlcul de la ventilació i l'eliminació de fums i gasos de la combustió en els edificis industrials
  
1.7.12 Emmagatzematge. Justificació del sistema d'emmagatzematge
  
1.7.13 Justificació del compliment dels requisits del sistema d'emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques.
  
9.5.49.1 Característiques de reacció al foc dels elements de les prestatgeries metàl·liques
  
7.8.22.8 Característiques d'estabilitat al foc de l'estructura principal de les prestatgeries metàl·liques
  
1.7.14 Descripció de les instal·lacions tècniques de servicis de l'establiment. Justificació del compliment dels reglaments vigents específics que els afecten
  
1.7.15 Risc forestal. Justificació de la dimensió de la franja del perímetre lliure de vegetació baixa i arbustiva
  
1.8 Requisits de les instal·lacions de protecció contra incendis
  
1.8.1 Descripció i justificació del sistema automàtic de detecció d'incendi
  
1.8.2 Descripció justificació del sistema manual d'alarma d'incendi
  
1.8.3 Descripció i justificació del sistema de comunicació d'alarma
  
1.8.4 Justificació i descripció del tipus i nombre de boques d'incendi equipades
  
1.8.5 Descripció i justificació del sistema d'hidrants exteriors
  
6.8.3.0 Justificació raonada i fefaent de la impossibilitat de realitzar la instal·lació d'hidrants segons el vigent reglament
  
1.8.6 Justificació, càlcul i descripció del sistema de ruixadors automàtics d'aigua
  
1.8.7 Justificació, càlcul i descripció del sistema d'aigua polvoritzada
  
1.8.8 Descripció i justificació del sistema d'abastament d'aigua contra incendis. Càlcul del cabal mínim i reserva d'aigua. Categoria de l'abastament. Descripció i càlcul de la xarxa de canonades.
  
1.8.9 Justificació i càlcul del tipus i nombre d'extintors portàtils
  
1.8.10 Justificació, càlcul i descripció del sistema de columna seca
  
1.8.11 Justificació, càlcul i descripció del sistema de escuma física
  
1.8.12 Justificació, càlcul i descripció del sistema d'extinció de pols
  
1.8.13 Justificació, càlcul i descripció del sistema d'extinció d'agents extintors gasosos
  
1.8.14 Justificació i descripció del sistema d'enllumenat d'emergència.
  
1.8.15 Justificació i descripció de la senyalització
  
2 PLEC DE CONDICIONS
  
2.1 Control de qualitat
  
2.1.1 Materials
  
2.1.2 Aparells
  
2.1.3 Equips
  
2.2 Normes d'execució de les instal·lacions. Instal·ladors autoritzats
  
2.3 Proves reglamentàries
  
2.4 Condicions d'ús, manteniment i seguretat
  
2.5 Documentació de l'engegament de les instal·lacions
  
2.6 Revisions i inspeccions periòdiques
  
2.7 Manteniment de les instal·lacions. Mantenidors autoritzats
  
3 PRESSUPOST
  
S'han d'indicar els diferents elements que constituïxen les instal·lacions (seguretat activa i passiva), s'ha de concretar la quantitat i el preu corresponent, s'han de totalitzar els imports parcials de cada partida i el del conjunt.
  
4 PLÀNOLS
  
4.1 Plànol dels accessos des de carreteres conegudes i identificades.
  
4.2 Emplaçament i parcel·la total. S'han d'indicar clarament les llindes i ús de les parcel·les contigües
  
4.3 Plànol de les façanes accessibles, condicions del voltant dels edificis i d'aproximació als edificis.
  
4.4 Plànol de configuració dels edificis. Planta, alçada i seccions
  
4.5 Plànol amb representació de les característiques de l'estructura portant dels edificis
  
4.6 Plànol de planta amb la representació de les instal·lacions de l'establiment i identificació clara d'estes
  
4.7 Plànol de planta del total de l'establiment amb representació dels sectors i àrees d'incendi, identificant-los i amb indicació de l'ús i la superfície construïda de cada un i del total. Representació de la franja del perímetre de protecció al risc de foc forestal
  
4.8 Plànol de planta amb indicació de les vies d'evacuació, eixides i ocupació de cada sector. Vies d'evacuació de les àrees d'incendi. Portes, escales, rampes, corredors, ascensors
  
4.9 Plànol de detall de les característiques constructives dels elements delimitadors dels sectors d'incendi i àrees d'incendi, així com les solucions arquitectòniques utilitzades
  
4.10 Plànol amb representació de la ubicació del sistema d'abastament d'aigua, xarxa de canonades, BIE, ruixadors, hidrants o qualsevol altre sistema de protecció. S'ha d'indicar el tipus de canonades, diàmetres i qualsevol altra característica tècnica que els identifique
  
4.11 Plànol amb representació i descripció dels extintors portàtils, amb la justificació del compliment de les distàncies màximes.
  
4.12 Plànol amb la representació de l'enllumenat d'emergència i la senyalització. S'ha d'indicar les característiques i els quadres elèctrics d'alimentació
  
(1) Nota: estos continguts mínims fan referència a un establiment de màxima complexitat, per la qual cosa en qualsevol establiment més senzill s'ha d'indicar ?No procedix- en els apartats que no li afecten i es pot reunir en un plànol diversos dels descrits en l'apartat 4, si resulta suficientment representatiu.
  
(2) Nota: les zones que per la seua superfície els és d'aplicació les prescripcions de la norma bàsica d'edificació: condicions de protecció contra els incendis, o una normativa equivalent, han de constituir un sector d'incendis independent i en cada un dels apartats del projecte, en els quals és el cas, ha de descriure's i ha de justificar-se o calcular-se les característiques de les instal·lacions contra els incendis projectades en el dit sector i exigides per la normativa citada.
  
(3) Nota: en este apartat el projectista ha d'especificar exclusivament els valors, els resultats i les característiques, sense incloure cap explicació ni cap càlcul de justificació.
  
DECLARACIÓ DE NO APLICACIÓ DEL REGLAMENT
  
DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS
  
El senyor / La senyora   ,
  
amb domicili a   ,
  
C/  , núm.   ,CP   ,
  
i NIF  ,
  
en nom i representació de   ,
  
amb domicili a   ,
  
C/  , núm.   , CP  ,
  
I CIF  ,
  
Declare sota la meua responsabilitat i m'he assessorament tècnicament sobre les exigències del vigent Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials, aprovat pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, (BOE núm. 303, de 17.12.2004), per la qual cosa afirme i puc justificar que en el local situat a   , C/   , núm. (1)   , i on ha sigut instal·lada una (2)   , de la qual és titular l'empresa on sóc (3)   , no li és d'aplicació el citat reglament de seguretat contra incendis, per això considere que no es pot exigir la presentació de la documentació corresponent, per la raó següent:
  
(4)  
  
  ,   de   de 200 
  
Firma i segell de l'empresa
  
Ha de presentar el CIF i/o l'acreditació del poder o de la representació per la qual s'actua
  
Ha d'aportar plànol de la situació en el cas que el domicili siga indeterminat.
  
Les possibilitats són: Indústria de  
  
Magatzem de  
  
Taller de reparació d'automòbils
  
Aparcament de vehicles destinats a  
  
Servicis auxiliars o complementaris de  
  
Taller de pirotècnia  
  
Pot ser: - Titular
  
- Gerent
  
Apoderat
  
- Representant legal, etc.
  
(4) Raó:
  
4.1 Perquè la llicència d'activitat del citat local, la fotocòpia confrontada de la qual adjunte s'havia sol·licitat en la data d'entrada en vigor del reglament (16.01.05).
  
4.2 Perquè el projecte d'instal·lació havia sigut visat en la data d'entrada en vigor del reglament (16.01.05). A les obres que es realitzen d'acord amb estos projectes, sempre que la llicència d'activitat, la fotocòpia confrontada de la qual adjunte, ha sigut sol·licitada amb data 17.07.05
  
4.3 Perquè el projecte d'instal·lació ha sigut aprovat per l'administració en la data d'entrada en vigor del reglament (16.01.05). A les obres que es realitzen d'acord amb estos projectes, sempre que la llicència d'activitat, la fotocòpia confrontada de la qual adjunte, ha sigut sol·licitada en data 17.07.05
  
4.4 Perquè es tracta d'un magatzem no sotmés al registre industrial la càrrega de foc ponderada i corregida calculada segons l'annex I del Reglament de Seguretat contra Incendis per un tècnic competent és inferior a 3.000.000 MJ
  
4.5 Perquè és una activitat en un establiment o una instal·lació nuclear, radioactiva, la d'extracció de minerals, l'activitat agropequària o la instal·lació per a ús militar.


Còpia Permalink ELI