Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 7951, del 04-01-2017 (2016/9550)

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2016, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de transporte secundario, doble circuito, San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja, de tensión nominal 220 kV, de titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja, se aprueban los proyectos técnicos de ejecución, y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expedientes número ATLINE/2009/416/03 y ATLIRE/2011/46/03.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   7951

Fecha DOGV
:   04-01-2017

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2016/9550


Fecha del documento
:   27-10-2016

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2016, de la Dirección General de Industria y Energía, por la que se otorga autorización administrativa previa para la construcción de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de transporte secundario, doble circuito, San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja, de tensión nominal 220 kV, de titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja, se aprueban los proyectos técnicos de ejecución, y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expedientes número ATLINE/2009/416/03 y ATLIRE/2011/46/03. [2016/9550]  
  
Antecedentes de hecho  
Con fecha 28 de diciembre de 2009, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitud normalizada solicitando:  
- autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de transporte secundario, doble circuito, San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja, de tensión nominal 220 kV, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja, provincia de Alicante,  
- aprobación del proyecto técnico de ejecución para la instalación a construir,  
- y declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- proyecto técnico de fecha 11 de diciembre de 2009, para la ejecución de la citada instalación, firmado por técnica competente y visado por el colegio correspondiente,  
- estudio de impacto ambiental y estudio de integración paisajística,  
- relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación,  
- separatas para la obtención del condicionado técnico, junto con proyecto técnico y estudio de impacto ambiental, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación, y  
- documento comprensivo del proyecto de ejecución, por duplicado, para su remisión a la Dirección General de Política Energética, del entonces Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a los efectos de la evacuación del informe preceptivo previsto en legislación vigente.  
El procedimiento administrativo correspondiente a estas solicitudes se tramitó con el expediente de referencia ATLINE/2009/416/03, incoado al efecto por el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
La solicitud de autorización administrativa de construcción de la instalación y de reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, así como a efectos ambientales, conforme se establece en el artículo 9 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental, en el artículo 22 del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de impacto ambiental, en la redacción dada por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el artículo 58 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de paisaje de la Comunidad Valenciana, durante el plazo de treinta días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 1 de junio de 2010 (DOCV 6279),  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, del 24 de mayo de 2010 (BOPA 96), y  
- el diario de prensa Información de Alicante, de 27 de mayo de 2010.  
Con la misma finalidad y plazo el Servicio Territorial de Energía de Alicante remitió estas solicitudes a los ayuntamientos de San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja para su exposición en los respectivos tablones de anuncios, requiriendo de estos, una vez finalizado el período de publicidad, le remitieran diligencia acreditativa de la exposición, las cuales constan en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente se presentaron las siguientes alegaciones que, en síntesis, se detallan:  
- Manuel Pedrera Sánchez, en nombre y representación de la mercantil Promoción y Fomento Turístico, SA, presentó escrito en el que alegaba que las fincas propiedad de la mercantil que se veían afectadas por la nueva instalación eléctrica, formaban parte del programa para el desarrollo de la actuación urbanística integrada del Plan Parcial de mejora del Sector 2 del PAU-9 El Garbanzuelo del PGMOU de Orihuela aprobado provisionalmente en Pleno de Ayuntamiento de Orihuela del 25 de enero de 2005, por lo que solicitaba que se cambiara el trazado de la línea eléctrica objeto de la presente resolución.  
- Manuel Pedrera Sánchez, en nombre y representación de la mercantil Compañía Levantina de Fomento de Edificaciones, SA, presentó escrito en el que solicitaba la desafección de la finca propiedad de la mercantil afectada por la nueva instalación eléctrica, desplazando el trazado de la línea eléctrica hacia el sur, para discurrir por caminos existentes exteriores a la finca.  
- Antonio Miravete Martínez en nombre y representación de Herederos de Antonio Miravete Bambalere presentó escrito en el que solicitaba que se modificase, por fallecimiento, el titular que constaba en la relación de bienes y derechos afectados del expediente, pasando a ser ellos los titulares de los derechos y bienes afectados para lo que aportaban la documentación necesaria.  
- Manuel Nicolás Mercader, en nombre y representación de la mercantil Torrevalle Agrícola, SL, alegaba que las fincas propiedad de la mercantil que se veían afectadas por la nueva instalación eléctrica, formaban parte del programa para el desarrollo de la actuación urbanística integrada del Plan Parcial de mejora del Sector 2 del PAU-9, por lo que solicitaba que se cambiara el trazado de la línea eléctrica objeto de la presente resolución.  
- Volker Wilfried Henrich y Gudrun Toska Henrich presentaron escrito en el que solicitaban el cambio de trazado de la línea eléctrica, al trazado original descartado por las autoridades ambientales próximo a la Laguna de Torrevieja, y en todo caso, trasladar el apoyo núm. 5 al camino existente.  
- Joaquín Torres Marín presentó escrito en el que solicitaba que, dado que la afección de la ocupación temporal era para la realización de un camino de acceso, este pudiera realizarse insertándolo entre el arbolado de la parcela. Asimismo solicitaba que se tomaran las medidas de precaución necesarias para no interrumpir el sistema de riego de la parcela.  
- Antonio Torres Marín, en nombre y representación de Gesama, SA, presentó escrito en el que solicitaba la eliminación o reducción al máximo de la superficie afectada en la ocupación temporal, pues la superficie prevista de metros era excesiva para el uso que se pretendía dar y supondría la eliminación de una gran cantidad de árboles. Asimismo solicitaba que se tomaran las medidas de precaución necesarias para no interrumpir el sistema de riego de la parcela.  
- Francisco Marcos Ferrer, en nombre y representación de la mercantil Marcos y Bañuls, SL, y Emilio Salar Gálvez en nombre y representación de la mercantil Inversiones Salarcusa, SL, presentaron escrito en el que manifestaban su disconformidad a la propuesta del trazado, al que presentaban alternativas; que ambas mercantiles eran titulares del Proyecto con número de orden 66, que erróneamente era atribuido a la mercantil Contratas Marcos, SL, y que esta parcela correspondía a un solar de suelo urbano (Sector 1 del PAU 9 del PGOU de Orihuela) completamente urbanizado y que se encontraba edificado con destino terciario, uso comercial con aparcamientos ejecutados a tal finalidad.  
- Francisco Marcos Ferrer, en nombre y representación de la mercantil Contratas Marcos, SL, presentó escrito en el que manifestaba que la mercantil que representa era directamente afectada, por su condición de agente público urbanizador del ámbito urbanizable del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Orihuela denominado Sector 2 del PAU 9 El Garbanzuelo, por discurrir la línea objeto por la mencionada zona urbanizable, proponiendo diferentes trazados alternativos para la nueva instalación eléctrica, así como alegando la posible nulidad del tramite de exposición pública por haberse omitido la notificación individualizada a los afectados/interesados directos.  
- El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana presentó escrito en el que manifestaba que el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica objeto de esta resolución, debía estar suscrito por un ingeniero industrial al ser el técnico competente para suscribir el mismo, careciendo de atribuciones profesionales los ingenieros de minas para suscribir dicho proyecto.  
De estas alegaciones se dio traslado al solicitante quien manifestó en relación a las presentadas por Manuel Pedrera Sánchez, en nombre y representación de la mercantil Promoción y Fomento Turístico, SA, y Compañía Levantina de Fomento de Edificaciones, SA, y Manuel Nicolás Mercader, en nombre y representación de la mercantil Torrevalle Agrícola, SL, que toma razón de la titularidad alegada, considerándola a los efectos oportunos, que dicho Plan Parcial del Sector 2 del PAU-9 no cuenta con la aprobación definitiva y por tanto no deja de ser un futurible, y que no acreditan la concurrencia de las limitaciones establecidas en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por lo que no desvirtuaban la solicitud de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, para la declaración de utilidad pública, en concreto, de la línea objeto del expediente.  
A las alegaciones presentadas por Antonio Miravete Martínez, el solicitante manifestó que toma razón de la titularidad alegada, considerándola a los efectos oportunos.  
A las alegaciones presentadas por Volker Wilfried Henrich y Gudrun Toska Henrich, el solicitante manifestó que la solución planteada no puede modificarse a un trazado rechazado por la Dirección General de Gestión del Medio Natural, órgano competente en materia medioambiental, y que desplazar el apoyo al camino, implicaría un impedimento de la utilización normal del camino, y en todo caso, conllevaría modificaciones e incrementos en las afecciones de terceros propietarios que no tienen la obligación de soportar, salvo que se acredite la conformidad de estos propietarios.  
A las alegaciones presentadas por Joaquín Torres Marín en representación de él mismo, y de Antonio Torres Marín, en nombre y representación de Gesama, SA, el solicitante manifestó en un único escrito, atendiendo a la identidad sustancial de los escritos, que se intentará causar el menor perjuicio posible sobre las fincas afectadas, partiendo no obstante de la base de que las superficies afectadas y el daño que se produzca serán indemnizados.  
A las alegaciones presentadas por Francisco Marcos Ferrer, en nombre y representación de la mercantil Marcos y Bañuls, SL, y Emilio Salar Gálvez en nombre y representación de la mercantil Inversiones Salarcusa, SL, el solicitante manifestó que como consecuencia del requerimiento emitido durante la fase de información pública por la Demarcación de Carreteras del Estado sobre el cruzamiento subterráneo con la autopista AP-7, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal procedería a la presentación de un anexo de modificación en virtud del cual tales propietarios quedarían desafectados por el proyecto de referencia.  
A las alegaciones presentadas por Francisco Marcos Ferrer, en nombre y representación de la mercantil Contratas Marcos, SL, el solicitante manifestó que dicho Plan Parcial del Sector 2 del PAU-9 no cuenta con la aprobación definitiva y por tanto no deja de ser un futurible, que la instalación eléctrica que nos ocupa, ha sido convenientemente planificada por la Subdirección General de Planificación Energética de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, vinculando a los distintos sujetos que actúan en el sistema eléctrico, que el trámite de información pública, se ha llevado a cabo conforme al legalmente previsto, no contemplándose la notificación individualizada, y que en cuanto a los trazados propuestos, estos exceden las limitaciones reglamentarias contenidas en el artículo 161 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
A las alegaciones presentadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, el solicitante manifestó que existe una consolidad doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que rechaza las competencias exclusivas y los monopolios competenciales, considerando que existe una base de enseñanzas comunes a las distintas ramas de las ingenierías, con un fondo igual de conocimientos técnicos, que, con independencia de las distintas especialidades, otorga a cada uno en el orden profesional, capacidad técnica para poder desarrollar plenamente las actividades de que se trate.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Orihuela. En su informe de 16 de junio de 2010, los servicios técnicos informan favorable al proyecto técnico de ejecución, sujetándose a las condiciones contempladas en el mismo. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con el condicionado expresado.  
- Ayuntamiento de Torrevieja. Tras reiterar la petición de informe, el 7 de junio de 2011 los servicios técnicos emitieron informe solicitando documentación complementaria sobre las afecciones del proyecto a otras instalaciones existentes en la zona. Del referido informe se dio traslado al solicitante, el cual fue contestado y trasladado al Ayuntamiento sin que se haya recibido contestación.  
- Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento. En su informe, de 11 de junio de 2010, los servicios técnicos informan desfavorable a la instalación, argumentado la falta documental para la definición de las obras. Del referido informe se dio traslado al solicitante, el cual manifestó que se estaba elaborando un anexo de modificación del proyecto de ejecución para adaptarse a las observaciones emitidas en el informe del ministerio.  
- Dirección General de Obras Públicas (División de Carreteras), de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. En sus informes de 30 de junio de 2010 y de 20 de abril de 2011, los servicios técnicos informan desfavorable respecto al planeamiento viario, ya que podía afectar a la autovía de la CV-95, cuyo proyecto estaba aprobado, debiendo reflejar la citada autovía en el trazado de la línea, así como la afección sobre el proyecto del desdoblamiento de la N-332. Del referido informe se dio traslado al solicitante, el cual manifestó que se estaba elaborando un anexo de modificación del proyecto de ejecución para adaptarse a las observaciones emitidas en el informe de la Dirección General.  
- Servicio Territorial de Carreteras de Alicante. En su informe de 14 de abril de 2011, los servicios técnicos informan desfavorable respecto al planeamiento viario, ya que se afectaba al proyecto que se pretendía ejecutar de la nueva autovía CV-95, adjuntando la traza del proyecto para que fuese modificado el trazado de la línea eléctrica. Del referido informe se dio traslado al solicitante, el cual manifestó que se estaba elaborando un anexo de modificación del proyecto de ejecución para adaptarse a las observaciones emitidas en el informe de ese Servicio.  
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante. En su informe de 24 de mayo de 2010, los servicios técnicos informa que dado que los apoyos de la referida línea, no ocupan la vía pecuaria Vereda de Dolores en los dos cruzamientos que se producen, no es necesaria la autorización por esta conselleria. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad.  
- Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (ACUAMED). En su informe de 24 de mayo de 2010, los servicios técnicos informan de su conformidad con la autorización solicitada, sujetándose a dos condicionados técnicos: trasladar una cámara de empalme del tramo subterráneo y desplazar un tramo de trazado propuesto por coincidir con la línea eléctrica a 220 kV D/C ST Torrevieja - ST Desaladora. Remitida la alegación expresada a la empresa peticionaria para que prestase conformidad o formulara los reparos que estimara procedentes, la misma ha emitido contestación con respecto a la cuestión suscitada, indicando que no tiene inconveniente en desplazar la cámara de empalme descrita, pero que deberá ser el promotor de la línea eléctrica a 220 kV de alimentación a la Desaladora de Torrevieja, el que deberá acondicionar la mencionada línea por tratarse de un proyecto posterior a la línea objeto de esta autorización.  
- La Confederación Hidrográfica del Segura, Telefónica de España, SAU, Gas Natural Cegas, SA, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), Aguas del Arco Mediterráneo, SA (AGAMED) y Aquagest Levante, SA, emitieron informes favorables, sujetándose a las condiciones contempladas en los mismos. De los referidos informes se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con los condicionados expresados.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, y Comunidad de Regantes Riegos de Levante, Margen Izquierda del Segura, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, De medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, mediante escritos de fecha 29 de abril de 2010, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Energía de Alicante solicitó a los ayuntamientos de San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja, informes al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación. En el expediente no consta la emisión de informes en relación a dicho planeamiento urbanístico.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido y al objeto de que, en el plazo de treinta días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados ambientales al proyecto técnico de la instalación, el Servicio Territorial de Energía de Alicante, remitió sendos escritos a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, pudieran ser afectados por la misma, adjuntado a los mismos copias del proyecto de la instalación eléctrica referenciada, estudio de impacto ambiental, documento de síntesis Del estudio de impacto ambiental y el estudio de integración paisajística, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de Orihuela. En su informe de 4 de junio de 2010, los servicios técnicos manifestaban, con carácter general, conformidad a los documentos ambientales presentados por el órgano competente. No obstante, con carácter específico, manifestaban a modo de condicionado obligatorio e inexcusable, modificar el proyecto (alternativa 2), soterrando el tramo aéreo que discurre desde el apoyo 15 al apoyo 21 a su paso por el término municipal de Orihuela, por entrar en colisión con el planeamiento urbanístico, así como por garantizar la seguridad de las personas, bienes y fauna en los desarrollos urbanos previstos y con inminente implantación sobre el espacio físico afectado. Del referido informe se dio traslado al solicitante, el cual manifestó que, si bien desde el punto de vista medioambiental el Ayuntamiento daba su conformidad con la documentación aportada, se aludía a la necesidad de soterrar un tramo de la línea basándose, a priori, en premisas urbanísticas y futuros desarrollos urbanos sin exponer mayores argumentaciones al respecto sustentando su petición en criterios urbanísticos y no medioambientales. Por ello, al tratarse de una pretensión basada en una situación urbanística no definida, ni física ni jurídicamente real al día de la fecha, dicha instalación no podía quedar supeditada en cuanto a su ejecución a proyectos que no dejaban de ser futuribles.  
- Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. En su informe de 5 de enero de 2011, los servicios técnicos emitieron informe vinculante en el que confirmaron que no existía afección al patrimonio cultural en ninguna de sus manifestaciones por lo que se informaba favorablemente a los efectos patrimoniales contemplados en el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio cultural valenciano. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con el condicionado expresado.  
- Servicio Territorial de Ordenación del Territorio de Alicante. En su informe de 30 de junio de 2010, los servicios técnicos emitieron informe en el que manifestaban que se había solicitado informe a la Dirección General de Gestión del Medio Natural dada la afección de la actuación respecto al PORN del Sistema de Zonas Húmedas de Alicante y que todavía estaba pendiente de evacuación. Asimismo remitían informe del Servicio de Ordenación Sostenible del Medio de la Dirección General de Territorio y Paisaje en el que se recomendaba el soterramiento de la totalidad de la línea eléctrica debido a la afección de las mismas a los LIC y ZEPA Las Lagunas de la Mata y Torrevieja y Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, así como una justificación en el diseño de la instalación de medidas de protección de la avifauna. Del referido informe se dio traslado al solicitante, quien manifestó que el Estudio de Impacto Ambiental recogía las medidas preventivas y correctoras así como el programa de vigilancia ambiental que se aplicarían en la ejecución de las obras de la línea eléctrica así como durante la explotación de la misma, concluyendo que el trazado aéreo de la instalación eléctrica era compatible con las figuras de especial protección descritas.  
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial. En su escrito de 25 de noviembre de 2011, los Servicios Técnicos emitieron informe en el que manifestaban que dada la modificación que se preveía en tres puntos concretos del trazado original, era necesario que los mismos fueran comunicados por el órgano sustantivo, remitiendo copia del anexo modificativo del proyecto, a efectos de incorporar los cambios realizados, a la declaración de impacto ambiental.  
- Ecologistas en Acción del País Valenciano. En su escrito de 12 de mayo de 2010, indicaban que no se les había enviado toda la documentación por lo que solicitaban que les fuera remitida. Con fecha 14 de junio de 2010, el Servicio Territorial de Energía de Alicante remite escrito a Ecologistas en Acción del País Valenciano en el que se les informaba que según la legislación sectorial al respecto, un grupo afectado medioambiental podía consultar el proyecto técnico en las dependencias de dicho servicio territorial. Del referido escrito se dio traslado al solicitante, a quien, al no contestar se le tuvo por conforme.  
- Parque Natural de La Mata - Torrevieja. Casa Forestal. En su escrito de 27 de mayo de 2010, se indicaba que dicho informe debía dirigirse al Servicio de Impacto Ambiental y al Área de Espacios Protegidos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, Ayuntamiento de Torrevieja, Dirección General de Obras Públicas (División de Carreteras), Dirección General de Gestión del Medio Natural, Dirección General de Cambio Climático (Servicio de Residuos Urbanos), Área de Espacios Protegidos, Área de Evaluación Ambiental, a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Con fecha 12 de abril de 2011 la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo emitió informe desfavorable, a los efectos previstos en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril, por entender que con las características indicadas en el proyecto, no está incluida la referida instalación en la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016.  
Considerando los informes desfavorables emitidos por los órganos competentes en materia de carreteras (Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento, Dirección General de Obras Públicas, División de Carreteras, y el Servicio Territorial de Carreteras de Alicante) al trazado inicial propuesto en el proyecto de ejecución de diciembre de 2009, de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de transporte secundario, doble circuito, San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja, de tensión nominal 220 kV, y con número de expediente asignado ATLINE/2009/416/03, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, redacta un anexo de modificación al proyecto inicial que recoge las observaciones emitidas por los órganos competentes en materia de carreteras, y que son: modificación del trazado de la línea aérea en su cruce con la futura carretera CV-95, modificación del punto de cruce de la línea en su tramo subterráneo con la autopista AP-7, y modificación del trazado de la línea en su tramo subterráneo final de acceso a la ST Torrevieja por la duplicación de la carretera N-332.  
Con fecha 20 de diciembre de 2011, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a través de representante debidamente acreditado, presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante, solicitud normalizada en la que solicitaba:  
- autorización administrativa para la modificación de la construcción de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de transporte secundario, doble circuito, San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja, de tensión nominal 220 kV, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja, provincia de Alicante,  
- aprobación del anexo de modificación del proyecto técnico de ejecución para la instalación a construir,  
- y declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el impreso de solicitud de estas peticiones se acompañaba la siguiente documentación:  
- Anexo de modificación, de fecha de junio de 2011, de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de transporte secundario, doble circuito, San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja, de tensión nominal 220 kV, con declaración responsable del técnico titulado competente,  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico de:  
· Ayuntamiento de San Miguel de Salinas.  
· Ayuntamiento de Orihuela.  
· Ayuntamiento de Torrevieja.  
· Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento.  
· Servicio Territorial de Carreteras de Alicante.  
· Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante.  
· Telefónica de España, SA Unipersonal.  
· Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal.  
· Comunidad de Regantes Riegos de Levante, Margen Derecha del Segura.  
· Comunidad de Regantes Torremiguel.  
· Gas Natural Cegas, SA.  
· Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (ACUAMED).  
· Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR).  
· Aguas del Arco Mediterráneo, SA (AGAMED).  
· Aquagest Levante, SA.  
- Documento con relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación.  
- Documento comprensivo del Anexo de modificación del proyecto de ejecución, por duplicado, para su remisión a la Dirección General de Política Energética, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a los efectos de la evacuación del informe preceptivo previsto en la legislación vigente.  
- Copia de la Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con el expediente de referencia ATLIRE/2011/46/03, incoado al efecto por el entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Con fecha 26 de octubre de 2012, Red Eléctrica de España SA Unipersonal, presentó Anexo Técnico Revisión 0, de fecha de 3 de marzo de 2011, de justificación de aptitud del Proyecto Técnico Anexo de modificación de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de transporte secundario, doble circuito, San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja, de tensión nominal 220 kV, al Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
Durante la tramitación del mencionado expediente de modificación de la línea, el Servicio Territorial de Carreteras de Alicante, informó a Red Eléctrica de España, SAU, que el proyecto de construcción de la CV-95 no sería finalmente ejecutado, por lo que se hace necesario volver al trazado original de la línea eléctrica para ese tramo, decayendo el ius variandi entre los apoyos 5 y 8, al desaparecer el objeto de la modificación. El mencionado cambio implica retornar al proyecto original entre los apoyos 5 y 8, y dado que este tramo no está contemplado en el anexo Técnico Revisión 0, de fecha de 3 de marzo de 2011, de justificación de aptitud del Proyecto Técnico anexo de modificación de la línea, al Real decreto 223/2008, con fecha 16 de enero de 2015, Red Eléctrica de España SA Unipersonal, presentó:  
- Anexo Técnico Revisión 1, de fecha de diciembre de 2014, de justificación de aptitud del Proyecto Técnico Anexo de modificación de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de transporte secundario, doble circuito, San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja, de tensión nominal 220 kV, al Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, firmado por técnica titulada competente y acompañado de la declaración responsable de la técnica competente proyectista, y que sustituye en todo al anexo Técnico Revisión 0.  
- Revisión 2 del Documento Comprensivo con el alcance final del Proyecto Oficial de Ejecución y anexo de modificación de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de transporte secundario, doble circuito, San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja, de tensión nominal 220 kV,  
- Relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación actualizada, y  
- Actualización del presupuesto total del proyecto en su alcance final.  
Los puntos de conexión, origen y final, de la instalación solicitada son titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal.  
Mediante Resolución de 4 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Energía, se otorgó a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la ampliación de la subestación transformadora de 220 kV, denominada ST San Miguel de Salinas, ubicada en el término municipal de San Miguel de Salinas, provincia de Alicante. (Expediente: ATRCCT/2009/5/03). En dicha resolución viene especificada la ampliación de dos posiciones de línea, la número 2 y la número 4, denominadas respectivamente Torrevieja 1 y Torrevieja 2.  
Mediante Resolución de 21 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Energía, se otorgó a Red Eléctrica de España, SAU, la autorización administrativa para las instalaciones eléctricas de transporte secundario de la nueva subestación transformadora de 220/20 kV, denominada ST Torrevieja, ubicada en el término municipal de Torrevieja, provincia de Alicante, se aprobó el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública (Expediente número ATASCT/2009/493/03). En dicha resolución vienen especificadas dos posiciones de línea, la número 1 y la número 3, denominadas respectivamente San Miguel de Salinas 1 y San Miguel de Salinas 2.  
En virtud de su condición de transportista único, derivadas del artículo 34.2 de la citada ley, así como de la habilitación expresa para realizar, en todo caso, la actividad de transporte de energía eléctrica contenida en el artículo 4.2 del citado Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, procede considerar que Red Eléctrica de España, SA Unipersonal dispone de las capacidades exigibles para promover el presente proyecto.  
La solicitud de autorización administrativa para la modificación de construcción de la instalación y de reconocimiento, en concreto, de su utilidad pública, ha sido objeto de información pública a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril y en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, respectivamente, durante el plazo de 20 días en:  
- el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, del 8 de noviembre de 2012, (DOCV 6898),  
- el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, del 9 de noviembre de 2012 (BOPA 214), y  
- el diario de prensa Información de Alicante, del 17 de noviembre de 2012.  
Con la misma finalidad y plazo el Servicio Territorial de Energía de Alicante remitió estas solicitudes a los Ayuntamientos de San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja para su exposición en los respectivos tablones de anuncios, requiriendo de estos, una vez finalizado el período de publicidad, le remitieran diligencia acreditativa de la exposición, las cuales constan en el expediente.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de 20 días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos al proyecto técnico de la instalación, se remitió separata de este, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento. En su escrito de 18 de febrero de 2013, el ingeniero jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana emitió resolución desfavorable como consecuencia de las afecciones de la instalación eléctrica a la autopista AP-7 Alicante - Cartagena entre los pp.kk 755,830 a 760,730, y a la carretera N-332, margen izquierdo entre los pp.kk 54,900 a 56,000, todo ello en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Torrevieja y Orihuela (Alicante). El Servicio Territorial de Energía de Alicante dio traslado a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal del citado informe aportando esta, por duplicado ejemplar en formato físico, plano de detalle del cruzamiento con la AP-7, mediante el cual se acreditó el cumplimiento de los condicionados técnicos indicados en el informe desfavorable. En relación a las afecciones sobre la carretera N-332, se aportó, igualmente por duplicado ejemplar, plano de detalles sobre el paralelismo con la N-332 con especial indicación del desdoblamiento de esta y la delimitación de las zonas de protección de la misma. Asimismo, se adjunto plano de detalle de las secciones en ese tramo. Remitida dicha documentación a la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana del Ministerio de Fomento, este organismo emitió resolución favorable de fecha 22 de octubre de 2013, del ingeniero jefe de Área de Conservación y Explotación de Alicante con sujeción a las condiciones particulares y generales que figuran en la propia resolución. De la referida resolución se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con los condicionados expresados.  
- Servicio Territorial de Carreteras de Alicante. Tras reiterar la petición de informe, el 7 de mayo de 2013 los servicios técnicos emitieron escrito indicando que la documentación técnica aportada en la solicitud difería de las que se habían suscrito de base para el proyecto de cruce solicitado. El Servicio Territorial de Energía de Alicante dio traslado a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal del citado escrito quien manifestó que el anexo de modificación de la instalación eléctrica de referencia traía causa, precisamente, del informe desfavorable emitido por el Servicio Territorial de Carreteras en fecha 27 de julio de 2010, indicando que el anexo de modificaciones se preparó con los planos del proyecto constructivo de la carretera CV-95 de marzo de 2007. Asimismo se les remitió copia del proyecto original para que el Servicio Territorial de Carreteras pudiera emitir informe o condicionado técnico al respecto. Posteriormente el Servicio Territorial de Carreteras de Alicante emitió informe favorable a la solicitud formulada. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad.  
  
- Telefónica de España, SA Unipersonal. En su escrito de 4 de octubre de 2012, emitió informe favorable condicionado a que se respetaran las cotas mínimas indicadas en el proyecto, así como las prescripciones señaladas en el acuerdo UNESA-CTNE y del protocolo adicional a dicho acuerdo. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con los condicionados expresados.  
  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SA Unipersonal. En su escrito de 4 de octubre de 2012, emitió informe favorable a la espera de medir en campo que la ejecución se hubiera realizado según la documentación aportada. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con los condicionados expresados.  
- Comunidad de Regantes Riegos de Levante, Margen Derecha del Segura. Tras reiterar la petición de informe, el 15 de abril de 2013 emitió informe favorable manifestando que la instalación eléctrica no podría afectar en modo alguno al canal y camino de servicio ni a la red secundaria de riego de la Comunidad. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con los condicionados expresados.  
- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR). En su escrito de 10 de octubre de 2012, emitió informe en el que manifestaba que existían infraestructuras de saneamiento de su titularidad que podían verse afectadas por las actuaciones previstas por lo que solicitaba se presentara a esa Entidad de Saneamiento una solución técnica para resolver las afecciones a las infraestructuras de saneamiento y depuración, con la observancia de los condicionantes descritos en el mismo. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con los condicionados expresados.  
- Aguas del Arco Mediterráneo, SA (AGAMED). En su escrito de 5 de noviembre de 2012, emitió informe manifestando que AGAMED no era titular de las instalaciones que podían verse afectas por la instalación eléctrica siendo estas propiedad del Ayuntamiento de Torrevieja, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) y la Comunidad de Regantes de Torremiguel. Trasladado dicho informe al solicitante, este manifestó que trasladaría separata a la Comunidad de Regantes de Torremiguel, único titular no contemplado inicialmente, y adjuntado al escrito copia de separata para el referido organismo.  
  
- Aquagest Levante, SA. En su escrito de 8 de octubre de 2012, emitió informe adjuntando planos con la localización en planta aproximada de los servicios afectados, para su inclusión en la separata de Aquagest del proyecto. En los planos se indicaba si se trataba de una afección por paralelismo o por cruce, indicando que para la ubicación exacta de los mismos se hacía necesaria la realización de las oportunas catas en obra. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con los condicionados expresados.  
- Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante. En su escrito de 17 de octubre de 2012, los servicios técnicos emitieron informe favorable respecto a la compatibilidad con el planeamiento urbanístico. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con los condicionados expresados.  
- No figuran en el expediente los informes solicitados a la Comunidad de Regantes Torremiguel, Gas Natural Cegas, SA, ni a Aguas de las Cuencas Mediterráneas, SA (ACUAMED), a pesar de la reiteración efectuada por el Servicio Territorial de Energía de Alicante.  
Conforme a lo previsto en el artículo 75.1 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana y el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, en el seno del procedimiento de autorización administrativa regulado por el Decreto 88/2005, de 29 de abril, el Servicio Territorial de Energía de Alicante solicitó en el mismo acto a los distintos ayuntamientos afectados, informe al objeto de recabar las alegaciones que fueran procedentes sobre la adaptación de la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento al planeamiento urbanístico que resultase de aplicación, así como informe prestando conformidad u oposición a la autorización solicitada y, en su caso, el condicionado técnico procedente, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. Tras reiterar la petición de informe, el 23 de abril de 2012 los servicios técnicos emitieron informe manifestando que el trazado propuesto no planteaba ningún problema desde el punto de vista urbanístico, siempre y cuando las obras se ajustaran a los condicionantes que pudieran venir impuestos en la correspondiente declaración de impacto ambiental. Asimismo indicaba que dado que el trazado de la instalación eléctrica transcurría por terrenos que se encontraban ubicados en una zona de protección de la futura autovía CV-95 Orihuela-Costa, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, debería solicitar al Servicio Territorial de Carreteras de Alicante, la emisión del correspondiente informe sobre los usos admitidos y las posibilidades constructivas de dichos terrenos. De este modo, la compatibilidad de la actuación pretendida con el planeamiento municipal vigente, quedaba condicionada a la emisión del preceptivo informe con un pronunciamiento favorable a la misma. Del referido informe se dio traslado al solicitante, manifestando su conformidad con los condicionados expresados.  
- Ayuntamiento de Orihuela. En su escrito de 23 de octubre de 2012, los servicios técnicos emitieron informe desfavorable manifestando que la cartografía digital remitida dentro del expediente, carecía de topografía que permitiera identificar el trazado propuesto, no pudiendo precisar por tanto, el grado de afección que supondría el proyecto en cuestión. Con fecha 14 de diciembre de 2012 el Servicio Territorial de Energía de Alicante remitió al Ayuntamiento de Orihuela los planos de emplazamiento facilitados por Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, sin que hubiera posterior respuesta por parte del Ayuntamiento, por lo que se le tuvo por conforme.  
- Ayuntamiento de Torrevieja. En su escrito de 2 de octubre de 2012, los servicios técnicos emitieron informe desfavorable manifestando que no se ajustaba al planeamiento y ordenación que estaban planteando para la zona, existiendo la posibilidad de efectuar dicho trazado, sin inconveniente técnico alguno, ajustado a la ordenación que se estaba realizando. Trasladado dicho informe al solicitante, este manifestó que no podía depender de futuribles ni tener por ciertas situaciones jurídicas o urbanísticas no consolidadas, incidiendo además que constaba en el expediente informe emitido por el Servicio Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en virtud del cual se informaba favorablemente a la compatibilidad territorial y urbanística del anexo de modificación a su paso por los distintos términos municipales.  
Consta en el expediente copia del informe de fecha 24 de abril de 2012, de la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (expediente 104/1354-XTH), por la que se estima aceptable a los solos efectos ambientales el proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 220 kV, doble circuito, aéreo-subterránea ST San Miguel de Salinas - ST Torrevieja y su anexo de modificación de junio de 2011, promovido por Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, cuyo trazado discurre por los términos municipales de San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja, sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, y siempre que el mismo se desarrolle de acuerdo con las previsiones del Proyecto y su anexo, el estudio de impacto ambiental y demás documentación que obra en el expediente y se adopten las medidas indicadas en el apartado segundo de esta resolución.  
Consta en el expediente copia de la resolución complementaria emitida en fecha 18 de febrero de 2014 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que modifica el texto de la declaración de impacto ambiental de fecha 24 de abril de 2012 con objeto de adaptarla al diseño final del proyecto, quedando sin efecto el anexo de modificación del proyecto de junio de 2011, en lo referente al tramo de cruce sobre la CV-95, entre los apoyos AP5 y AP8, por el abandono del proyecto de la mencionada carretera. Ello, no supone afecciones ambientales distintas a las ya evaluadas, por lo que la declaración de impacto ambiental de 24 de abril de 2012, sigue reflejando la realidad del proyecto.  
Esta infraestructura está contemplada en el Anexo I de la Orden IET/1131/2014, de 24 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, por el que se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas para la autorización o la emisión de informe favorable previsto en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico para determinadas instalaciones de la red de transporte de electricidad de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo, la línea objeto de las presentes autorizaciones con la denominación San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja. De igual modo, la presente instalación, está contemplada en el documento de Planificación Energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, aprobado en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015, publicado en la Orden IET/2209/2015, de 21 de octubre.  
Con fecha 30 de septiembre de 2014 la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo emitió informe favorable solicitado por esta dirección general a fin de consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del Sistema y al régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica, a los efectos previstos en el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el artículo 114 del Real decreto 1955/2000, y de conformidad con el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
La necesidad de esta instalación, como requisito previo a justificar por el solicitante y evaluar por el órgano competente para su autorización, se fundamente en la necesidad de cubrir el elevado crecimiento de demanda eléctrica existente en el municipio de Torrevieja. Teniendo en cuenta que pretender atender dichos incrementos desde el actual sistema a 66 kV de la red de distribución, implicaría operar a una escala subóptima y antieconómica, debiendo ejecutarse un despliegue de líneas en 66 kV de unas ocho veces la longitud prevista en 220 kV, la instalación de cuatro nuevas subestaciones, la instalación de una nueva transformación 220/66 kV en la ST San Miguel de Salinas y un refuerzo en la transformación 220/66 kV en la ST Campoamor, hacen que la única solución factible y óptima, medioambiental y económicamente, sea la línea eléctrica a 220 kV objeto de esta autorización.  
Por otro lado, debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el Sistema, debiendo remitirse al pronunciamiento favorable del informe, de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, en el que, entre otros aspectos, se evalúa las posibles afecciones de la instalación a los planes de desarrollo de la red y a la gestión técnica del sistema.  
Consta en el expediente informe del 27 de febrero de 2014 del entonces Servicio Territorial de Energía de Alicante, órgano encargado de la instrucción de los expedientes ATLINE/2009/416/03 y ATLIRE/2011/46/03, así como propuesta de resolución del Servicio de Energía y de la Subdirección General de Energía y Minas adscrita a este centro directivo.  
  
Fundamentos de derecho  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.2.a de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con la modificación operada en el artículo 3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, por la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, desde el 6 de julio de 2007, las instalaciones de transporte secundario que no excedan del ámbito territorial de las comunidades autónomas con competencias en la materia, serán autorizadas por estas, todo ello sin perjuicio del régimen transitorio para los procedimientos iniciados con anterioridad a dicha fecha.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.a y el punto 2 de la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, concordado con el artículo 14 del Decreto 157/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, corresponde a la Dirección General de Industria y Energía de este departamento la resolución del presente procedimiento.  
De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, la instalación eléctrica objeto de solicitud constituye parte de la red de transporte secundario.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el artículo 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, sin perjuicio de la exención que contempla este último para las empresas que vengan ejerciendo la actividad de transporte, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de transporte de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten.  
De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y el artículo 7.1.a del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de instalaciones eléctricas pertenecientes a la red de transporte requiere autorización administrativa previa.  
De acuerdo con el artículo 7.1.b del Decreto 88/2005, de 29 de abril, el proyecto de ejecución de la instalación precisa de aprobación administrativa.  
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, las instalaciones de transporte de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 53.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
De acuerdo con el artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 9.6 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la presente instalación requiere la solicitud de informe previo a la Administración General del Estado (actualmente a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo), en el que esta consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al régimen económico regulados en la citada ley. Dicho informe deberá tenerse en cuenta en el otorgamiento de la autorización.  
De acuerdo con el epígrafe 2.g del anexo I del Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental, modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, la instalación objeto del presente procedimiento está sujeta a evaluación de impacto ambiental.  
Por ser el presente procedimiento atinente a la autorización administrativa de una línea de transporte de 220 kV, declarada en concreto de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, es de aplicación el capítulo XX «De las infraestructuras del sector energético» de dicha norma legal.  
De conformidad con el inciso a del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el Sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en concreto el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 06 «Líneas subterráneas con cables aislados» e ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En virtud de los dispuesto en el artículo 56 de la Ley 54/1997, y en lo que resulte de aplicación del artículo 158 del Real Decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal y comprenderá: el vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan, y el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.  
En virtud de la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en relación a los expedientes de instalaciones eléctricas en tramitación, los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se tramitarán hasta su resolución conforme a la legislación anterior. Asimismo, dichos procedimientos seguirán siendo tramitados hasta su resolución por la Administración u organismo regulador que fuese competente con arreglo a la legislación anterior, al que corresponderá igualmente la resolución de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse.  
Las referencias al Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en particular de lo previsto en su disposición transitoria primera y su disposición final undécima.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicables, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar autorización administrativa previa para la construcción de la línea eléctrica aéreo/subterránea (cable) de transporte secundario, doble circuito, San Miguel de Salinas Sur - Torrevieja, de tensión nominal 220 kV, de titularidad de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en los términos municipales de San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja, provincia de Alicante, y cuyas principales características son:  
  
CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Tipo de instalación Línea eléctrica aéreo-subterránea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real Decreto 223/2008) Especial  
Zona Aplicada A  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 220  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 245  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 450  
Longitud total en metros 13.007  
Longitud en aéreo en metros 6.265  
Longitud en subterráneo en metros 6.742  
Municipios afectados San Miguel de Salinas, Orihuela y Torrevieja.  
Provincia afectada Alicante  
Origen instalación Posiciones de línea del parque GIS a 220 kV de la subestación ST «San Miguel de Salinas Sur».  
Final instalación Posiciones de línea del parque GIS a 220 kV de la subestación «ST Torrevieja».  
Núm. tramos: 3  
Tramo 1  
Tipo de instalación Subterráneo  
Longitud en metros (longitud canalizada) 60 (40)  
Origen tramo ST San Miguel de Salinas Sur.  
Posición de línea número 1 del parque GIS a 220 kV, para el circuito 1.  
Posición de línea número 3 del parque GIS a 220 kV, para el circuito 2.  
Final tramo Apoyo número 1, de paso aéreo-subterráneo.  
Tramo 2  
Tipo de instalación Aéreo  
Longitud en metros 6.265  
Origen tramo Apoyo número 1, de paso aéreo-subterráneo.  
Final tramo Apoyo número 21, de paso aéreo-subterráneo.  
Tramo 3  
Tipo de instalación Subterráneo  
Longitud en metros (longitud canalizada) 6.682 (6.662)  
Origen tramo Apoyo número 21, de paso aéreo-subterráneo.  
Final tramo ST Torrevieja  
Posición de línea número 2 del parque GIS a 220 kV, para el circuito 1.  
Posición de línea número 4 del parque GIS a 220 kV, para el circuito 2.  
  
  
Las características técnicas principales del tramo aéreo son:  
  
RECORRIDO AÉREO  
Núm. de circuitos 2  
Longitud (m) 6.265  
Inicio tramo aéreo Apoyo número 1, de paso aéreo-subterráneo.  
Final tramo aéreo Apoyo número 21, de paso aéreo-subterráneo.  
Configuración fases circuito Hexágono  
Núm. de conductores por fase 2 (dúplex)  
Tipo de conductor de fase LA-455 (CONDOR AW)  
Material conductor de fase Aluminio-Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 454,5  
Potencia máxima de transporte según densidad de corriente de la ITC-LAT 07 del RD 223/2008 (MVA x circuito) 894  
Núm. cables de conductor tierra-óptico 2  
Tipo de conductor tierra-óptico OPGW - 25/48  
Núm. fibras cable fibra óptica 48  
Diámetro nominal (mm) 17 € 18,25  
Sección de la parte metálica (mm²) 164 € 170  
Material conductor de tierra: Aluminio-Acero  
Tipo de aislador Caucho de silicona (Composite Tipo 11)  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 460 kV  
Tensión soportada a choque (kV) 1050 kV  
Núm. total de apoyos línea 21  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) D2B/24 (2), D2A3/24 (3), D2A3/29 (1), D2A4-ANG/24 (1), D2A4/24 (1), D2S3/22 (2), D2S3/27 (5), D2S3/32 (1), D2S3/37 (1), D2S4/27 (2), D2S4/37 (1), D2S4/32 (1)  
Forma de los apoyos Fuste troncopiramidal de sección cuadrada, desde su base al brazo inferior, prismática desde este al superior y dos castilletes en la parte superior para los cables de tierra-óptico.  
Material de los apoyos Metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados iguales galvanizados en caliente, fabricados con acero S275JR y S355J2G3, organizados en forma de celosía simple. Las barras estarán unidas entre sí mediante chapas y tornillos de calidad 5.6,.grado C.  
Cimentación Cimentaciones monobloque y maciza de hormigón en masa tipo H20, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto.  
  
  
Las características técnicas principales de los tramos subterráneos son:  
  
RECORRIDO SUBTERRÁNEO  
Núm. de circuitos 2  
Longitud en subterráneo (m) 6.742  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Tipo de conductor de fase XLPE 127/220 1x2000 mm² Cu  
Material conductor de fase Cobre  
Sección total conductor de fase (mm²) 2000  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 450  
Aislamiento XLPE  
Espesor aislamiento (mm) 23  
Tipo de pantalla Corona de alambre  
Sección de la pantalla (mm²) 280  
Material de la cubierta exterior: PEHD  
Espesor de la cubierta exterior (mm) 4,5  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en el conductor Iad (kA) 405,5  
Tiempo de cortocircuito t(seg.) 0,5  
Intensidad máxima admisible de cortocircuito en la pantalla Iad (kA) 54,7  
Disposición de conductores Tresbolillo.  
Tipo de terminales exteriores Botellas terminales unipolares de tipo exterior.  
Tipo de terminales interiores Botellas terminales unipolares de tipo interior, enchufable a la celda con aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6) tipo GIS.  
Tipo de canalización Entubada bajo prisma de hormigón  
Núm. de tubos cable de potencia 6  
Diámetro exterior tubo corrugado para cable de potencia (mm) 250  
Núm. cables de fibra óptica para comunicaciones 2  
Núm. de fibras cable fibra óptica 48  
Núm. tubos comunicaciones 2 (tipo cuatritubo)  
Diámetro cuatritubo (mm) (4x) 40  
Zanja De 2 m. de anchura y 1,5 m. de profundidad, con hormigón HM-15/B/20  
Tramo 1  
Núm. de empalmes No hay  
Sistema de puesta a tierra de pantallas Single Point (SP)  
Núm. tubos para conexión pantallas «single Point» 2  
Diámetro exterior tubo corrugado para conexión pantallas «Single Point» 110  
Tramo 3  
Núm. de empalmes 11  
Núm. de tramos 12   
Sistema de puesta a tierra de pantallas Cross-Bonding  
Núm. tubos para conexión pantallas «Cross-Bonding» 2  
Diámetro exterior tubo corrugado para conexión pantallas «Cross-Bonding» 110  
  
El presupuesto total del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es de veinte millones novecientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta euros con veintiséis céntimos de euro (78.520.265,26 euros).  
De conformidad con el primer párrafo del artículo 36.3 de Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
De acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 36.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, la presente autorización se otorga teniendo en cuenta lo dispuesto en el informe, de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana, el proyecto de construcción de la instalación objeto de la presente autorización tiene las prevalencias previstas en sus artículos 74.2 y 75.2 sobre cualquier instrumento de planificación y ordenación territorial o planificación urbanística. Asimismo, de conformidad con el artículo 75.3 de la citada ley, en la redacción dada por el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, las obras relacionadas con la instalación objeto de la presente autorización no estará sometida a licencia urbanística o a cualquier otro acto de control preventivo municipal, todo ello sin perjuicio de aquellas otras licencias o autorizaciones que deban exigirse de conformidad con la legislación medioambiental o de actividades calificadas.  
Conforme a lo dispuesto en el punto segundo de la declaración de impacto ambiental formulada con fecha del 24 de abril de 2012, por la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, adicionalmente a las medidas adoptadas en el Proyecto presentado, se contemplarán las siguientes condiciones:  
1. Todo el tramo aéreo deberá incorporar las medidas de protección de la avifauna establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, tal y como requiere el Servicio de Ordenación Sostenible del Medio el 22 de junio de 2010 y el Servicio de Gestión de Espacios Naturales el 25 de junio de 2010.  
2. Se adoptarán las medidas establecidas por el Servicio de Gestión de Espacios Naturales en fecha 25 de junio de 2010, que deberán ser coordinadas con la dirección del Parque Natural de las Salinas de La Mata-Torrevieja y que se concretan en:  
a) El tramo subterráneo de la línea a la salida de la ST Torrevieja discurre junto a la parcela donde se ubica la desaladora bajo un camino generado con aportación de tierras que son arrastradas por el agua de lluvia que drena de la parcela de la desaladora, cubriendo la vegetación natural del borde. Esta zona está incluida en el ámbito del PORN del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante, por lo que se requiere que tras la construcción de la Iínea, se restaure este camino en una franja de 650 m de longitud, de acuerdo con la información que al respecto se aportará por el Parque Natural y el Servicio competente en espacios naturales.  
b) Para realizar el seguimiento de la afección del proyecto sobre la gaviota de Audouin y su nidificación, se instalará una torre-observatorio, que permanecerá finalizado el mismo. Se situará aproximadamente en el punto UTM 701316; 4204519 S.R. ETRS 89 y según las indicaciones del Parque Natural y el servicio competente en espacios naturales.  
c) La ST Torrevieja se encuentra próxima a una colonia de gaviota de Audouin. Las obras del tramo de conexión a la ST Torrevieja, se ejecutarán de forma que no se afecte a la cría de la especie (del 1 de abril al 30 de junio). A tal efecto, en el momento de iniciar las obras en el tramo subterráneo que discurre por el borde de la laguna, se obtendrá información a través del Parque Natural y el servicio competente en biodiversidad sobre la situación de los nidos para ajustar el calendario de las obras en los tramos que puedan repercutir sobre la cría.  
d) Se informará a la dirección del Parque Natural de las Lagunas de La Mata - Torrevieja antes del comienzo de las obras que se desarrollen en los tramos incluidos en el PORN del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante y de cuantas incidencias surjan en su ejecución.  
  
3. Se procurará evitar la afección a las infraestructuras de riego durante las obras y en su caso, se repondrán las mismas de forma inmediata.  
4. Las tareas de mantenimiento que impliquen la limpieza de vegetación bajo la línea en terreno forestal (fundamentalmente en el tramo entre los apoyos núm. 19 y 21), se realizarán de acuerdo con las previsiones del Decreto 150/2010, de 24 de septiembre.  
5. En los tramos en que la línea discurre próxima a terreno forestal, deberán adoptase durante las obras y trabajos de mantenimiento las prescripciones del Decreto 7/2004, de 23 de enero en el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención incendios forestales.  
6. Se procederá a la correcta gestión de los residuos generados. En este sentido, queda totalmente prohibida la quema de materia vegetal (tanto vegetación ruderal como cultivos afectados). Se restaurarán a sus condiciones iniciales las áreas que se hayan visto alteradas por las obras.  
7. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán documentarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.  
8. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberán ser comunicadas al órgano ambiental competente que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el Título VI de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto de ejecución de fecha 11 de diciembre de 2009, el anexo de modificación de fecha de junio de 2011, en la parte referida al recorrido subterráneo y el anexo técnico Revisión 1 de fecha de diciembre de 2014, de justificación de aptitud al Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, redactados por técnicos titulados competentes, y presentados para la construcción de la instalación correspondiente descrita en el punto primero de esta resolución, habilitando a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a la construcción de la instalación interesada, de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según el proyecto y sus anexos presentados y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y aprobada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta dirección general la correspondiente aprobación.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, en sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 06 «Líneas subterráneas con cables aislados» e ITC-LAT 07 «Líneas aéreas con conductores desnudos».  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de veinticuatro (24) meses desde el día siguiente al de su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado.  
  
4. A los efectos previstos en el artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley De evaluación de impacto ambiental de proyectos, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante el comienzo de las obras, quien a su vez lo comunicará al órgano ambiental en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
5. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a esta dirección general como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante.  
6. El titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a esta dirección general o del Servicio Territorial de Industria y Energía podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, y de la solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOCV número 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
9. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante lo comunicará a esta dirección general, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 18.2 del Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, en nombre de esta dirección general como órgano sustantivo.  
10. Esta dirección general, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente aprobación en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de la línea eléctrica autorizada en el punto primero de la presente resolución, concretándose con la afección a las fincas particulares incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y de las secciones 2.ª y 3.ª del capítulo V del título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Red Eléctrica de España, SA Unipersonal la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.  
- la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
- la notificación de la presente resolución a Red Eléctrica de España, SA Unipersonal, a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.  
- dar traslado de la presente resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de Energía.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio de esta conselleria en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
  
Valencia, 27 de octubre de 2016.- El director general de Industria y Energía: Diego Maciá Antón.