Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 8562, del 04-06-2019 (2019/5570)

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2019, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se otorga a Parque Eólico Cofrentes, SLU autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de producción de energía eléctrica de tecnología eólica de 49,79 MW de potencia nominal, denominada Parque Eólico Cofrentes, incluidas sus infraestructuras eléctricas de evacuación consistentes en la subestación transformadora elevadora de 30/132 kV ST La Señorita y la línea eléctrica aérea, de simple circuito, La Señorita - C.H. Cofrentes, de tensión nominal 132 kV, a ubicar en el municipio de Cofrentes, provincia de Valencia, en la zona 10 (norte) del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expedientes ATREGI/2007/1275/46, ATASCT/2007/479/46 y ATREGI/2016/12/46; y ATLINE/2007/731/46 y ATLINE/2016/1197/46.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8562

Fecha DOGV
:   04-06-2019

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2019/5570


Fecha del documento
:   17-04-2019

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2019, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se otorga a Parque Eólico Cofrentes, SLU autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación de producción de energía eléctrica de tecnología eólica de 49,79 MW de potencia nominal, denominada Parque Eólico Cofrentes, incluidas sus infraestructuras eléctricas de evacuación consistentes en la subestación transformadora elevadora de 30/132 kV ST La Señorita y la línea eléctrica aérea, de simple circuito, La Señorita - C.H. Cofrentes, de tensión nominal 132 kV, a ubicar en el municipio de Cofrentes, provincia de Valencia, en la zona 10 (norte) del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expedientes ATREGI/2007/1275/46, ATASCT/2007/479/46 y ATREGI/2016/12/46; y ATLINE/2007/731/46 y ATLINE/2016/1197/46. [2019/5570]  
  
  
Antecedentes  
Mediante Orden de 31 de julio de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, se realizó convocatoria pública para el desarrollo y ejecución del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV) (DOGV 4056, 02.08.2001 y corrección de errores en el DOGV 4062, 10.08.2001).  
De acuerdo con el artículo 7 de las normas del PECV, previa propuesta de la comisión de selección de fecha 10.12.2002, mediante la resolución, de 25 de febrero de 2003, del conseller de Industria, Comercio y Energía, sobre convocatoria para el desarrollo y ejecución del Plan eólico de la Comunitat Valenciana (DOGV 4449, 27.02.2003), fueron seleccionados los proyectos de plan energético, plan especial de ordenación y estudios de impacto ambiental de las zonas 4, 10, 12, 14 y 15 del PECV presentados por Guadalaviar Consorcio Eólico Álabe-Enerfin, SA (en adelante, Guadalaviar), por una potencia total de 770 MW, correspondiendo 150 MW a la zona 10 y 218 MW a la zona 15.  
Con fecha 30 de marzo de 2005, Guadalaviar notificó a la entonces Conselleria de Infraestructuras y Transporte un cambio accionarial por el cual la mercantil Enerfín Sociedad de Energía, SA (en adelante Enerfín) pasaba a ostentar los derechos de Enerfín, SA, en la primera.  
El 20 de diciembre de 2006 se solicitó por parte de Guadalaviar el inicio de la tramitación administrativa para un incremento de 100 MW en la zona 10 del PECV, como ampliación de esta, con la correspondiente disminución de la potencia en la zona 15 del PECV, a la vista del mayor conocimiento de la zona 10 como consecuencia de la tramitación de los parques eólicos en esta zona, y a los resultados de la información pública de la zona 15.  
El 30 de marzo de 2007 se suscribió Acuerdo, entre la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Guadalaviar Consorcio Eólico Álabe-Enerfín, SA, y sus dos sociedades partícipes Álabe, SA y Enerfín Sociedad de Energía, SA, para el desarrollo y seguimiento de la ejecución del programa de actuaciones de sus planes energéticos de zonas (incluyendo la zona 10), en el marco del PECV, todo ello en aplicación de lo que dispuso la condición establecida en la letra B) del punto cuarto de la Resolución de 25 de febrero de 2003, del conseller de Industria, Comercio y Energía, sobre convocatoria para el desarrollo y ejecución del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, en base a la cual los promotores de los proyectos seleccionados debían cumplir tanto los compromisos industriales y tecnológicos como los de contribución a las estrategias de actuación del PECV en la forma y plazos que se determinaron en las condiciones particulares de la notificación de preselección de la comisión de selección y en los planes energéticos seleccionados, para cuyo desarrollo, vigilancia y ejecución se preveía la exigencia de suscribir convenios o acuerdos con las administraciones u organismos públicos correspondientes.  
El mismo día 30 de marzo de 2007, por resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte, se autorizó la transmisión a favor de Enerfín Sociedad de Energía, SA de los derechos que ostentaba Guadalaviar Consorcio Eólico Álabe-Enerfin, SA, sobre las zonas 4, 10 y 15 del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, derivados de la Resolución del conseller de Industria, Comercio y Energía de 25 de febrero de 2003, con la siguiente distribución de potencia por zona:  
  
Zona Potencia (MW)  
4 166 (toda la potencia de la zona)  
10 68 (parte de la potencia de la zona,la correspondiente a los parques eólicos de Villanueva I y de Villanueva II)  
15 122 (parte de la potencia de la zona; parques por determinar)  
Total 356  
  
  
De acuerdo con el número 3 de la parte dispositiva de este acto administrativo Enerfín quedó obligada al cumplimiento de los deberes y cargas que se especificaban en los correspondientes planes de ordenación y energéticos de dichas zonas que presentados originalmente por Guadalaviar como adjudicataria resultante de la resolución, de 25 de febrero de 2003, del conseller de Industria, Comercio y Energía, en la parte atinente a los derechos transferidos, así como todos los compromisos de naturaleza industrial y tecnológica asociada, actuaciones de impulso a la actividad industrial local y de contribución a las estrategias de actuación del PECV derivados de los derechos transferidos.  
A continuación, y también con esa misma fecha, el 30 de marzo de 2007, la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y Enerfín suscribieron Acuerdo para el desarrollo y seguimiento de la ejecución del programa de actuaciones de sus planes energéticos (en el que se incluye la zona 10) en el marco del PECV.  
Con fecha 18 de abril de 2007 se aprobó el Plan energético de la zona 10 mediante resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte.  
En fecha 8 de mayo de 2007, tiene entrada en la entonces Dirección General de Energía, escrito de Enerfín en el que solicita autorización para el inicio de la tramitación administrativa de un incremento de potencia de 100 MW en la zona 10, en los mismos términos y teniendo la misma motivación que la solicitud presentada por Guadalaviar en fecha 20 de diciembre de 2006.  
El 10 de mayo de 2007 tuvo entrada en la Dirección General de Energía escrito firmado conjuntamente por los representantes de Alabe, SA y Enerfín Sociedad de Energía, SA, como titulares ambos entonces de derechos eólicos sobre la zona 10, en el que manifiestan su acuerdo en que Enerfín pueda iniciar la tramitación administrativa solicitada en el escrito presentado el 8 de mayo de 2007 en la parte norte de la zona 10.  
Mediante Resolución de 30 de mayo de 2007, del conseller de Infraestructuras y Transporte, se autorizó el inicio de la tramitación para la ampliación de la zona 10 dentro del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana por parte de Enerfín Sociedad de Energía, SA. En esta resolución se indicaba que el aumento de la potencia instalada hasta un máximo de 100 MW iba acompañada de la correspondiente disminución en la zona 15, y que dicha modificación (por la ampliación) habría que ser sometida a la tramitación administrativa prevista en las normas del PECV y demás legislación aplicable. La posibilidad de iniciar la tramitación en la zona 10 del PECV que amparó esta autorización partía de la limitación, expresamente recogida en la resolución, de que no podría superarse el número máximo de 200 aerogeneradores asignados a la zona con carácter preceptivo, conforme al artículo 29 de las cormas del PECV, para lo que debía tenerse en cuenta los derechos vigentes y los proyectos en tramitación. Aunque sin el mismo carácter de umbral insuperable la zona tiene asignada una potencia de referencia (mínima) de 125 MW.  
En fechas 17 y 31 de julio de 2007, Enerfín presentó ante el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia, impreso normalizado solicitando:  
- Autorización administrativa previa para la construcción de dos instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica de 50 MW cada una denominadas Parque Eólico Cofrentes y Parque Eólico Jalance, de una subestación transformadora elevadora de 30/132 kV, denominada «ST Jalance», asociada a las dos instalaciones de generación, y de la línea eléctrica aérea, simple circuito, Jalance - C.H. Cofrentes de tensión nominal 132 kV de evacuación de la generación, ubicadas en los municipios de Jalance y Cofrentes, provincia de Valencia,  
- Aprobación del proyecto técnico de ejecución de la instalación a construir,  
- Declaración de utilidad pública, en concreto, de estas instalaciones,  
Se sometieron a información pública conjunta durante 30 días el Plan especial (ATVARI/2007/259/46), los anteproyectos del Parque eólico Jalance (ATREGI/2007/1276/46) y Parque eólico Cofrentes (ATREGI/2007/1275/46), y subestación de evacuación (ATASCT/2007/479/46) y el estudio de impacto ambiental (DOGV 5651, 30.11.2007 y BOPV 291, 07.12.2007), y del mismo modo la línea de evacuación conjunta de los dos parques (ATLINE/2007/731/46) publicadas en los diarios oficiales DOGV de 28.11.2007 y BOPV de 07.12.2007.  
Con fecha 29 de julio de 2008, por resolución del conseller de Infraestructuras y Transporte, se llevó a cabo la aprobación provisional del Plan especial de la zona 10 norte del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, en atención a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que figuran en la citada resolución, y al informe técnico sobre las alegaciones o sugerencias particulares efectuadas al plan especial, anteproyectos de parques eólicos y estudio de impacto ambiental de la zona 10 norte, emitido por la entonces Dirección General de Energía, de fecha 23 de julio de 2008, todo ello de conformidad con el procedimiento dispuesto en las bases recogidas en la Orden de 31 de julio de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se realiza la convocatoria pública para el desarrollo y ejecución del Plan eólico de la Comunitat Valenciana y el anexo normas del PECV.  
En aplicación del trámite establecido en el último párrafo del artículo 7 de las normas del PECV, mediante oficio registrado de salida el 31 de julio de 2008, la Dirección General de Energía, remitió al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental: copia de la citada resolución de aprobación provisional del plan especial, de fecha 29 de julio de 2008, ejemplar del Plan especial de ordenación, informe técnico sobre las alegaciones o sugerencias particulares efectuadas al Plan Especial, anteproyectos de parques eólicos y estudio de impacto ambiental de la zona 10 norte de fecha 23 de julio de 2008, copia de la información pública realizada en el DOGV 5651, 30.11.2007, BOPV 291, 07.12.2007, y diario de prensa (Levante del día 05.12.2007), y copia de las alegaciones presentadas y de las respuestas de la empresa promotora, al objeto de la formulación de la correspondiente declaración de impacto ambiental. El resto de documentos técnicos del proyecto (anteproyectos de cada parque eólico) y el estudio de impacto ambiental requeridos, fueron remitidos a dicho servicio, directamente desde el entonces Servicio Territorial de Energía de Valencia.  
Con fecha 27 de mayo de 2009 se elevó a público la transformación de la compañía Enerfín Sociedad de Energía, de sociedad anónima a sociedad limitada.  
Con fecha 25 de septiembre de 2012, la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana emitió informe sobre el Plan especial para la ordenación de la ampliación de la zona 10 norte, estableciendo condicionado a la tramitación de los proyectos de los parques eólicos Jalance y Cofrentes (expediente 124/09-EAE).  
De entre las cuestiones que debe destacarse de este informe fue el criterio que había establecido ya para otras zonas del PECV el órgano competente en materia de evaluación ambiental conforme al cual el número máximo de 200 aerogeneradores de la zona 10 establecido en el artículo 29 de las normas del PECV estaba vinculado al tamaño del rotor del aerogenerador cuando se estableció este límite, y que era de 47 m de forma que el número de turbinas máxima que admitía la zona debía decrecer de forma inversa al diámetro de aquellas (medida por la longitud de las palas) si este se aumentaba, tal y como se estaba produciendo en los años posteriores a la aprobación del PECV con el desarrollo tecnológico. Por tanto, la tramitación de potencia adicional en la zona 10, viniera o no proveniente de la zona 15, como había sido autorizado el 30 de marzo de 2007, solo cabía si era posible bajo los parámetros de capacidad máxima del territorio para albergar nuevas instalaciones, y no como un derecho nacido de la referida autorización o de la misma Resolución de selección.  
Al objeto de satisfacer el citado condicionado, con fecha 2 de julio de 2013, Enerfín presentó ante la Dirección General de Energía el documento de Plan especial para la ordenación de los nuevos aprovechamientos eólicos de la zona 10, proyectándose los parques eólicos Jalance y Cofrentes.  
El 20.05.2014 Enerfín Sociedad de Energía, SL comunicó a la Dirección General de Energía su renuncia a los derechos eólicos de 50 MW de la zona 10 norte del PECV correspondientes al Parque eólico de Jalance, solicitando se continuara con la tramitación del Parque eólico Cofrentes y que se le considerara liberado de todos sus compromisos y obligaciones en la parte correspondiente a la potencia renunciada conforme a lo establecido en el apartado segundo de la cláusula tercera del referido acuerdo suscrito el 30.05.2007 entre la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y dicha mercantil para el desarrollo y seguimiento de la ejecución del programa de actuaciones de sus planes energéticos de zona en el marco del PECV. Con fecha 21.05.2015 el conseller de Economía, Industria, Turismo y Ocupación emitió resolución aceptando la renuncia y declarando concluso el procedimiento administrativo iniciado el 17.07.2007 en lo atinente al Parque eólico de Jalance.  
Así pues, en atención a estas modificaciones, con fecha 18 de diciembre de 2014, la Subdirección General de Energía y Minas, remitió a la Subdirección General de Evaluación Ambiental y Territorial, la documentación actualizada presentada por la interesada, relativa al aprovechamiento eólico de la zona, y que en síntesis comprendía: la renuncia al Parque Eólico Jalance y un nuevo alcance del Parque Eólico Cofrentes consistente en la instalación de 16 aerogeneradores de 3 MW y 1 aerogenerador de 2 MW, haciendo un total de 50 MW de potencia nominal de generación, y una subestación transformadora elevadora de 30/132 kV, denominada ST La Señorita.  
El 19 de mayo de 2015 el director general de Evaluación Ambiental y Territorial emitió informe de alcance del estudio de impacto ambiental (exp. 89/13-AIA) a la documentación presentada por Enerfín y que había sido trasladada por el órgano sustantivo.  
Con fecha 17 de junio de 2016, Enerfín presentó escrito en respuesta y atención a las consideraciones recogidas en el precitado informe de alcance del estudio de impacto ambiental solicitando, conforme a la nueva regulación del sector eléctrico (Ley 24/2013):  
- Autorización administrativa previa para la construcción de una instalación de producción de energía eléctrica de tecnología eólica denominada Parque eólico Cofrentes, de la subestación transformadora elevadora de 30/132 kV, denominada ST La Señorita y de la línea eléctrica aérea, simple circuito, La Señorita - C.H. Cofrentes de tensión nominal 132 kV de evacuación de la generación, ubicadas en el municipio de Cofrentes, provincia de Valencia,  
- Autorización administrativa de construcción del proyecto técnico de ejecución de la instalación a construir,  
- y declaración de utilidad pública, en concreto, de esta instalación.  
Junto con el escrito de presentación de estas peticiones se acompañó la siguiente documentación:  
- Proyecto técnico de fecha mayo de 2016, para la ejecución del Parque Eólico Cofrentes y de la ST La Señorita, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de la misma de fecha 10 de agosto de 2016,  
- Proyecto técnico de fecha mayo de 2016, para la ejecución de la línea de evacuación de simple circuito, La Señorita - C.H. Cofrentes de tensión nominal 132 kV, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de la misma de fecha 9 de agosto de 2016,  
- Relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación,  
- Plan especial para la ordenación de los nuevos aprovechamientos eólicos de la zona 10, de mayo de 2016,  
- Estudio de impacto ambiental de los nuevos aprovechamientos eólicos De la zona 10, de mayo de 2016, y  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico, junto con proyecto técnico, estudio de impacto ambiental y documento de síntesis, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación.  
Las citadas solicitudes, fueron perfeccionadas mediante la presentación de los oportunos impresos normalizados en fecha 12 de agosto de 2016, ante el Servicio Territorial de Industria y Energía.  
Posteriormente, con fecha 23 de enero de 2017, Enerfín, en atención a los avances tecnológicos en la fabricación de los aerogeneradores, presentó la modificación del alcance del Parque eólico Cofrentes proyectado, y que en síntesis consiste en reducir de 16 a 14 aerogeneradores y pasando de 3 MW a 3,57 MW, haciendo un total de 49,98 MW de potencia nominal de generación, adjuntando nueva documentación que sustituye a los documentos de mayo de 2016, en relación con el parque y la subestación, y que son:  
- Proyecto técnico de fecha enero de 2017, para la ejecución del Parque eólico Cofrentes y de la ST La Señorita, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de fecha 18 de enero de 2017,  
- Plan especial para la ordenación de los nuevos aprovechamientos eólicos de la zona 10, de enero de 2017,  
- Estudio de impacto ambiental de los nuevos aprovechamientos eólicos de la zona 10, de enero de 2017, y  
- Separatas para la obtención del condicionado técnico, junto con proyecto técnico, estudio de impacto ambiental y documento de síntesis, para ser remitidas a los ayuntamientos, y al resto de las administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicios públicos o de interés general afectados por la instalación.  
En atención al nuevo alcance, con fecha 6 de febrero de 2017, Enerfín presentó nueva relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación.  
Enerfín, con el objeto de subsanar unos errores en el apartado de la memoria justificativa, en relación con el diámetro rotórico considerado para de los parques eólicos Boira y Losilla en el apartado Cumplimiento de los parámetros del Plan eólico, así como en el apartado Propuesta de modificación puntual del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, al considerar aerogeneradores de 3 MW en vez de 3,57 MW, presenta el 27 de junio de 2017, los siguientes documentos:  
- Anexo al plan especial, y  
- Anexo al estudio de impacto ambiental.  
Con fecha 12 de diciembre de 2017, Enerfín, con objeto de dar cumplimiento a determinados condicionantes establecidos en los informes de los organismos afectados, aportó:  
- Anexo II al Proyecto de ejecución del Parque eólico Cofrentes de fecha de diciembre 2017, y  
- Anexo II al Estudio de impacto ambiental de los nuevos aprovechamientos eólicos de la zona 10. diciembre 2017.  
Finalmente, el 25 de octubre de 2018, Enerfín presentó una modificación del proyecto por aumento de la potencia unitaria de los aerogeneradores a 3,83 MW y eliminación de uno de ellos pasando de 14 a 13 posiciones que se mantienen en la misma ubicación, quedando, por tanto, un total de 49,79 MW, aportando la siguiente documentación:  
- Proyecto de ejecución Parque eólico Cofrentes de fecha octubre de 2018, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de la misma de fecha 24 de octubre de 2018.  
- Anexo II al Plan especial para la ordenación de los nuevos aprovechamientos eólicos de la zona 10.  
- Anexo III al EIA de los nuevos aprovechamientos eólicos de la zona 10.   
En atención al nuevo alcance, con fecha 29 de noviembre de 2018, Enerfín presenta modificación de la relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación, afectados por la implantación del Parque eólico Cofrentes y la subestación ST La Señorita.  
Posteriormente, con fecha 16 de enero de 2019, la interesada presenta acuerdos de arrendamiento alcanzados para varios de los afectados por el Parque eólico Cofrentes y la subestación ST La Señorita.  
Con fecha 26 de febrero de 2019, la interesada, presentó Acuerdo de fecha 29 de enero de 2019, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en materia de servidumbres aeronáuticas (exp. P18-0271), por el que se acuerda autorizar la instalación del Parque eólico Cofrentes y el uso de grúas, en lo referente a servidumbre aeronáuticas, condicionado a las disposiciones recogidas en el citado acuerdo.  
Asimismo, consta en el expediente sendas declaraciones responsables de las personas técnicas tituladas competentes proyectistas, acreditativas del cumplimiento de la normativa aplicable a los proyectos conforme establece el artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.  
El procedimiento administrativo correspondiente a esta solicitud ha sido tramitado con los expedientes de referencias ATREGI/2007/1275/46, ATASCT/2007/479/46, ATREGI/2016/12/46 y ATASCT/2017/98/46, correspondientes a los grupos aerogeneradores, la subestación La Señorita (30/132 kV), incluidas las líneas subterráneas de 30 kV, de conexión entre aquellos y con esta), y ATLINE/2007/731/46 y ATLINE/2016/1197/46, correspondientes a la línea de 132 kV entre esta subestación y la de la empresa distribuidora (ST. C.H. Cofrentes), incoados al efecto por el servicio territorial competente en materia de energía de la provincia de Valencia.  
Las instalaciones de producción de energía eléctrica para la que se solicita autorización se ejecutará en el término municipal de Cofrentes (Valencia), concretamente dentro del polígono formado por las coordenadas UTM, referidas al huso 30, ETRS89, siguientes:  
  
VÉRTICES X Y  
P1 313.105 4.347.584  
P2 769.290 4.347.582  
P3 095.944 4.343.944  
P4 036.968 4.343.944  
P5 135.519 4.344.971  
P6 495.338 4.344.974  
  
  
En relación con la evacuación del Parque eólico Cofrentes, esta se realizará desde la ST La Señorita 30/132 kV, a través de la línea aérea de simple circuito a 132 kV hasta la subestación transformadora C.H. Cofrentes.  
A los efectos previstos en el Acuerdo de 26 de julio de 2001, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan eólico de la Comunitat Valenciana, de acuerdo a lo previsto en los apartados segundo y tercero de la parte dispositiva de la Resolución de 25 de febrero de 2003 (DOGV 4449, 27.02.2003), del conseller de Industria, Comercio y Energía, sobre convocatoria para el desarrollo y ejecución del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, y conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 53 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, han sido objeto de información pública durante el plazo de cuarenta y cinco días, los siguientes documentos:  
- el Plan especial para la ordenación de los nuevos aprovechamientos eólicos de la zona 10, que afecta al municipio de Cofrentes.  
- el Proyecto del parque eólico de Cofrentes con sus infraestructuras energéticas de evacuación (subestación y línea de evacuación a 132 kV), así como la relación de bienes y derechos afectados,  
- y el estudio de impacto ambiental de la zona 10 norte para la implantación del parque eólico, subestación y de la línea de evacuación,  
en los siguientes medios:  
- El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del 2 de junio de 2017, (DOGV núm. 8054),  
- El Butlletí Oficial de la Província de València, del 9 de mayo de 2017, (BOPV núm. 87),  
- En el diario de prensa Levante El Mercantil Valenciano de València, del 11 de mayo de 2017.  
Con la misma finalidad y plazo, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia remitió al Ayuntamiento de Cofrentes, para su exposición en el tablón de anuncios, la solicitud de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública de la instalación, junto con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, requiriendo de aquel, una vez finalizado el período de publicidad, le remitiera diligencia acreditativa de la exposición, la cual consta en el expediente.  
Asimismo, los proyectos han sido expuestos para consulta pública en la siguiente dirección electrónica https//www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y https//www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio, en valenciano, en el apartado Información pública.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, han sido presentadas dos alegaciones, con el resultado, que en síntesis se detallan:  
- En una se pone de manifiesto por uno de los dos propietarios reales de la parcela 23 del polígono 15 y núm. proyecto 10 y de la parcela 6 del polígono 16 y núm. proyecto 13, que hay error en la identificación de la persona que se indicado como dueña en la Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA) publicada el 11 de mayo de 2017, solicitando su corrección en la citada RBDA. Así mismo, se solicita la correción material de un error en el número del documento nacional de identidad.  
Trasladados los anteriores escritos a la empresa solicitante, esta contestó indicando tomaba nota del error en el documento de identidad y de las manifestaciones del alegante en cuanto a la titularidad de las parcelas afectadas, para lo que le será solicitado, a las citadas personas, en su debido momento que acrediten justificadamente el derecho de propiedad sobre las fincas nombradas.  
- En la otra, formulada por la representante de la Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat, en nombre de esta y del suyo propio, con fecha 01.06.2017, formuló alegaciones en el sentido de manifestar su disconformidad con la Modificación de la aprobación provisional del plan especial, anteproyecto del Parque eólico Cofrentes y el estudio de impacto ambiental.  
En relación con las cuestiones de carácter técnico-energético, la alegante manifiesta que del Estudio de impacto ambiental del Parque Eólico Cofrentes puede verse que el número de horas equivalentes de este parque eólico proyectado es de 2.166 horas anuales, producción ridícula e injustificable si consideramos el daño paisajístico y medioambiental que va a producirse para tan poca energía producida, estableciendo la bibliografía técnica actual un mínimo de 3.200 horas anuales. Remitida las alegaciones al solicitante, este manifiesta respecto a este asunto, que aquella se confunde al tomar una información de la página 32 del estudio de impacto ambiental como si fueran los datos del Parque eólico Cofrentes, siendo la producción estimada de 160,43 GWh/año, que serían unas 3.210 horas equivalentes, tal y como se desprende del estudio de recurso eólico que contiene el Proyecto de ejecución del Parque eólico de Cofrentes, si bien, tras la modificación del alcance del parque eólico, presentado el 25 de octubre de 2018, con la eliminación de un aerogenerador, y aumento de la potencia unitaria de los aerogeneradores, la producción estimada sería de 153,49 GWh/año, que serían unas 3.083 horas equivalentes, tal y como de nuevo queda justificado en el apartado estudio de recurso eólico contenido en el proyecto de Ejecución del Parque eólico de Cofrentes de fecha octubre de 2018.  
Para el resto de alegaciones, dado el carácter medioambiental y territorial y urbanístico han sido consideradas en la declaración ambiental y territorial estratégica del plan especial y la declaración de impacto ambiental del proyecto para la ordenación de nuevos aprovechamientos en la zona 10 del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, acordada por la Comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2018 (accesibles a través de la web de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural https://eae.gva.es/documentos/70924303\_MA.pdf y http://www.agroambient.gva.es/auto/seguimiento-expedientes/Valencia/COFRENTES/89-13-AIA/RESOLUCION/89 %2013 %20AIA%20DIA.pdf, respectivamente), en el Acuerdo de 15 de febrero de 2019, del Consell, de modificación del Acuerdo del Consell, de 26 de julio de 2001, de aprobación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, por cambios en la delimitación de la zona 10 (DOGV 8490, de fecha 20.02.2019), y en la Resolución de 25 de marzo de 2019, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueba definitivamente el Plan Especial para la ordenación de nuevos aprovechamientos eólicos (Parque eólico Cofrentes) en la zona 10 del Plan eólico de la Comunitat Valenciana (accesible en la dirección electrónica http://www.indi.gva.es/es/web/energia), a los cuales nos remitimos por economía y para evitar reproducciones.  
En todo caso, y como valoración de esta alegación, debe indicarse que desde el punto de vista energético la regulación sectorial no establece un umbral mínimo de número de horas equivalentes anuales de producción para valorar el otorgamiento o denegación, como acto reglado, de la autorización administrativa de centrales de tecnología eólica, sin perjuicio de que desde la perspectiva de la evaluación del impacto ambiental, paisajístico y territorial sí se ha valorado conforme a los criterios de aplicación la viabilidad del proyecto solicitado. Además, debe añadirse que la presente central eléctrica no está acogida a ningún régimen económico específico ni primado con cargo al sistema eléctrico.  
Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, al objeto de que, en el plazo de veinte días presentaran su conformidad u oposición a la autorización solicitada y emitieran, si procedía, los oportunos condicionados técnicos a los proyectos técnicos de la instalación, se remitió separata de estos, referida a la correspondiente parte de la instalación, a las siguientes administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general, cuyos bienes o derechos a su cargo, puedan ser afectados por la misma, con el resultado que, en síntesis, se detalla:  
- Servicio Territorial de Obras Públicas. En relación con el Proyecto de ejecución del Parque eólico Cofrentes y la subestación ST La Señorita, y tras aportar por parte del promotor, la ampliación de documentación requerida por el Servicio Territorial de Obras Públicas, mediante escrito de fecha 27 de octubre de 2017, el citado órgano informa favorablemente la ejecución de las obras del citado proyecto, matizando que el citado escrito no implica autorización para la realización de dichas obras, las cuales serán objeto de petición expresa por parte del interesado.  
Por lo que respecta al Proyecto de la Línea de evacuación La Señorita - C.H. Cofrentes de tensión nominal 132 kV, el Servicio Territorial de Obras Públicas, mediante escrito de fecha 20 de junio de 2017, informa favorablemente, condicionando la citada instalación al alcance del proyecto presentado y a la solicitud de autorización de la obra que deberá solicitar el interesado. Trasladado a la empresa interesada, esta manifiesta su conformidad con los citados escritos.  
- Confederación Hidrográfica del Júcar. En relación con el Proyecto de ejecución del Parque Eólico Cofrentes, mediante escrito de fecha 20 de junio de 2017, se informa que referente a la posible afección de cauces públicos, se deberá respetar en todos los cruces la altura mínima que se deduce de las normas que a estos efectos tenga dictada sobre este tipo de gálibos por la regulación, teniendo como requisito previo e indispensable a la iniciación de las obras, la obtención de la autorización del órgano informante de acuerdo con la legislación de aguas vigente, así como, que toda autorización de cruce subterráneo está sujeta a un canon anual de utilización del dominio público hidráulico. Trasladado a la empresa promotora, contesta que presentará la correspondiente instancia cumplimentada para obtener la autorización indicada, aportando la documentación requerida.  
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. En relación con el Proyecto de la línea de evacuación La Señorita - C.H. Cofrentes de tensión nominal 132 kV, mediante escrito de fecha 13 de junio de 2017, Iberdrola manifiesta que si bien queda claramente reflejado en los planos aportados que sí se cumple con las distancias verticales de separación entre conductores, dada la orografía es necesario justificar documentalmente las distancias en las peores condiciones de viento y temperatura, recomendando alejar el apoyo 14 de la perpendicular al eje de la línea de 132 kV. Remitido el escrito a la interesada, esta manifiesta que en el proyecto se justifica que se cumple con las distancias de seguridad establecidas reglamentariamente, presentando gran dificultad técnica el desplazar el apoyo 14 a la vista de la situación topográfica del terreno, no obstante, si Iberdrola estimara necesario su desplazamiento, se analizará la viabilidad del cambio.  
- No figuran en el expediente el informe solicitado al Ayuntamiento de Cofrentes a pesar de la reiteración efectuada por el servicio territorial.  
Dentro del procedimiento de consultas dispuesto en Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, se han consultado a las siguientes administraciones públicas: Confederación Hidrográfica del Júcar, Servicio de Vida Silvestre, Dirección General de Turismo, Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje, Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Dirección General de Cultura y Patrimonio, Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Ayuntamiento de Cofrentes, Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, con el resultado que se recoge en las citadas Declaración Ambiental y Territorial Estratégica del plan y Declaración de Impacto Ambiental del proyecto para la ordenación de nuevos aprovechamientos en la zona 10 del plan eólico de la Comunitat Valenciana.  
En fecha 19 de diciembre de 2018, se emitió Declaración Ambiental y Territorial Estratégica favorable (DATE), emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental, a las modificaciones del PECV del emplazamiento denominado Relieves norte del Júcar, propuestas en el Plan especial para nuevos aprovechamientos de la zona 10 y el plan especial correspondiente al proyecto de ejecución del Parque eólico de Cofrentes (versión 2018), por considerar que no tendrá efectos significativos siempre y cuando se ajuste a los condicionantes señalados (publicada en el DOGV 8516, de fecha 28.03.2019 y accesible en https://eae.gva.es/documentos/61717050\_MA.pdf). (expediente 124/09-EAE)  
Mediante Acuerdo de 15 de febrero de 2019, del Consell, de modificación del Acuerdo del Consell, de 26 de julio de 2001, de aprobación del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, se aprobaron cambios en la delimitación de la zona 10 así como la aptitud de ciertas zonas dentro de la misma para albergar instalaciones eólicas (DOGV 8490, de fecha 20.02.2019).  
En fecha 27 de febrero de 2019, se emitió declaración de impacto ambiental favorable (DIA) del proyecto objeto de la presente resolución, por parte de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, en la que se estima aceptable, desde el punto de vista ambiental el proyecto de ejecución del Parque Eólico Cofrentes y de la línea aérea de evacuación, previstos en el término municipal de Cofrentes, promovido por Enerfín Sociedad de Energía, SL, siempre que se ajuste al proyecto y a la documentación ambiental que acompaña al mismo, en especial a las medidas protectoras y correctoras y en lo que no contradigan a los condicionantes del apartado segundo y sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que le sean de aplicación, con corrección de error material de fecha 5 de marzo de 2019 (accesible en http://www.agroambient.gva.es/auto/seguimiento-expedientes/Valencia/COFRENTES/89-13-AIA/RESOLUCION/89%2013%20AIA%20DIA.pdf). (Expediente 89/13-AIA)  
Mediante Resolución, de 25 de marzo de 2019, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, se aprobó definitivamente el Plan Especial para la ordenación de nuevos aprovechamientos eólicos (?Parque Eólico Cofrentes?) en la zona 10 del Plan eólico de la Comunitat Valenciana.  
A petición conjunta formulada el pasado 1 de marzo de 2019 por Parque Eólico de Cofrentes, SLU y Enerfín Sociedad de Energía, SLU, se ha autorizado, con fecha 16 de abril, la transmisión a favor de la primera de los derechos que ostenta la segunda para el desarrollo de 50 MW de parques eólicos derivados de la resolución, de 25 de febrero de 2003, del conseller de Industria, Comercio y Energía, sobre convocatoria para el desarrollo y ejecución del Plan eólico de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4449, del 27.02.2003), por lo que las solicitudes involucradas en la presente resolución corresponden a Parque Eólico de Cofrentes, SLU  
Mediante escrito recibido por el interesado el 26 de marzo de 2019, se le dio trámite de audiencia al afectado por la modificación presentada por Enerfín, con fecha 29 de noviembre de 2018, de la relación concreta e individualizada de bienes y derechos que se consideran de necesaria expropiación afectados por la implantación del Parque eólico Cofrentes y la subestación ST La Señorita, y que no dispone de acuerdo con la empresa. No consta que se hayan presentado alegaciones.  
Finalmente, y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 9 de las normas del PECV, con esta misma fecha y por este mismo órgano se ha aprobado el plan energético correspondiente a los nuevos aprovechamientos eólicos del área norte de la zona 10 del Plan eólico de la Comunitat Valenciana (PECV) que comprende el parque eólico objeto de la presente resolución.  
La necesidad de esta instalación de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables, como requisito previo a justificar por el solicitante, y a evaluar por el órgano competente para su autorización, viene determinada por su contribución al cumplimiento de los objetivos energéticos y medioambientales, regionales y nacionales, relativos al mayor aprovechamiento de los recursos energéticos locales, al aumento del nivel de autoabastecimiento y la eliminación de las emisiones atmosféricas procedentes de centrales de generación eléctrica convencional equivalentes a las interesadas en el presente procedimiento, compromisos que han sido objeto de una revisión ambiciosa por la regulación y planificación comunitaria, estatal y autonómica en los últimos meses.  
Por otro lado, debe entenderse que la instalación no generará incidencias negativas en el sistema, teniendo en consideración que la instalación en cuestión, cuenta con los derechos de acceso y conexión a la red de distribución otorgados el 24 de abril de 2015, a través de la subestación C.H. Cofrentes (posición de línea en 132 kV), lo cual queda acreditado mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2018, de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, titular del punto de conexión, mediante el que manifiesta la vigencia del punto de conexión del Parque Eólico Cofrentes. Así mismo consta la comunicación del operador del sistema (OS), de 22 de octubre de 2014, de aceptabilidad desde la perspectiva de la Red de Transporte para el acceso a las redes de distribución de varias instalaciones de producción, entre las que se encuentra la atinente a la presente resolución, a conectar en el nudo de distribución de la subestación transformadora C.H. Cofrentes, subyacente o con influencia en el nudo de 400 kV de Catadau. En dicha comunicación el OS informa que en el ámbito nodal de Catadau y en el ámbito zonal correspondiente, el Parque eólico Cofrentes resulta viable conforme al escenario y condicionantes reflejados en dicha comunicación.  
Consta en el expediente la garantía económica depositada por Parque Eólico Cofrentes, SLU, en virtud del artículo 66 bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
  
Fundamentos de derecho  
Mediante Acuerdo, de 26 de julio de 2001, del Consell se aprobó el Plan eólico de la Comunitat Valenciana (DOGV 4054, del día 31.07.2001), con la naturaleza de plan de acción territorial de carácter sectorial de los regulados en la Ley 6/1989, de 7 de julio, de la Generalitat Valenciana, de ordenación del territorio de la Comunitat Valenciana y en el Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Ppaneamiento de la Comunitat Valenciana, con objeto de regular la instalación de parques eólicos en las zonas calificadas como aptas (con o sin prescripciones) para dicho fin de conformidad con lo que se establece en las normas sobre clasificación del territorio de la Comunitat Valenciana en dicho plan.  
La instrucción y resolución del presente procedimiento administrativo corresponde a la Generalitat Valenciana, al estar la instalación eléctrica objeto del mismo radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada en las contempladas en el artículo 3.13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que son competencia de la Administración General del Estado.  
De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat (DOGV 7560, de 30.06.2015), las competencias en materia de energía están atribuidas a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, correspondiendo a la persona titular del dicho Departamento del Consell otorgar la autorización administrativa de conformidad con el artículo 9 de las Normas del PECV, todo ello sin perjuicio de la delegación de atribuciones hechas por esta, en lo relativo a dicha materia, en la persona titular del centro directivo competente en materia de industria y energía según el apartado Quinto de la resolución, de 21 de marzo, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se delegan atribuciones en determinados órganos y unidades administrativas de la Conselleria (DOGV 8262, 27.03.2018).  
De acuerdo con el artículo 21.5 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, formarán parte de la instalación de producción sus infraestructuras de evacuación, que incluyen la conexión con la red de transporte o de distribución, y en su caso, la transformación de energía eléctrica.  
Conforme al artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y el artículo 7 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la construcción de las instalaciones de producción de energía eléctrica requiere autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, pudiendo efectuarse su tramitación y resolución de manera consecutiva, coetánea o conjunta.  
De acuerdo con el inciso a) del artículo 3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, la instalación está clasificada dentro del grupo primero.  
Para las solicitudes de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción es de aplicación el capítulo II del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por estar clasificada la instalación eléctrica objeto del presente procedimiento dentro del grupo primero.  
De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las instalaciones de generación de energía eléctrica se declaran, con carácter general, de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Conforme al artículo 55.1 de dicha norma legal, las empresas interesadas pueden solicitar el reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de sus instalaciones, debiendo para ello incluir una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que consideren de necesaria expropiación.  
Para la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación a ejecutar son de aplicación el procedimiento y las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, conforme previene la disposición adicional primera del Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
En virtud de los dispuesto en el artículo 57 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en lo que resulte de aplicación del artículo 162.3 del Real decreto 1955/2000, la servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan. Para la servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable. En ambos casos comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones.  
De conformidad con el artículo 151 del Real decreto 1955/2000, los acuerdos convenidos libremente por los titulares de los bienes o derechos considerados de necesaria expropiación y el solicitante de la declaración de utilidad pública, adquirirán la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa en el momento de declararse la utilidad pública de la instalación, causando por tanto la correspondiente conclusión del expediente expropiatorio. En estos supuestos, el beneficiario de la declaración de utilidad pública podrá, en su caso, solicitar de la autoridad competente la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 59 del Reglamento de expropiación forzosa.  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, artículo 131 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el artículo 8 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, los solicitantes de autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica deben acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera exigible para la realización de cada uno de los proyectos que presenten, todo ello sin perjuicio de lo previsto en este último en relación con la exención de acreditación de estas capacidades que potestativamente pueda otorgar la Administración para quienes vengan ejerciendo la actividad.  
De acuerdo con el artículo 3 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en el caso de instalaciones eólicas la potencia instalada será cuando la instalación esté configurada por varios motores, turbinas o alternadores en paralelo, la menor de las sumas de las potencias de las placas de características de los motores, turbinas o alternadores que se encuentren en paralelo.  
De acuerdo con el artículo 7 del Real decreto 413/2014, se define agrupación al conjunto de instalaciones que se conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte, o que dispongan de línea o transformador de evacuación común, considerando un único punto de la red de distribución o transporte, una subestación o un centro de transformación. La potencia instalada de una agrupación será la suma de las potencias instaladas de las instalaciones unitarias que la integran.  
De conformidad con el artículo 7.1, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de impacto ambiental, la instalación objeto del presente procedimiento constituye un proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental, al quedar incluido en el grupo 3, apartado i del anexo I, de la precitada ley, para lo que se observará el trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la sección 1.ª del capítulo 2 del título II de la misma.  
De acuerdo con el apartado 2.A.4) del artículo 5 del Decreto 88/2005, de 29 de noviembre, en la solicitud de autorización administrativa previa debe justificarse la necesidad de la instalación y que esta no genera incidencias negativas en el sistema.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los proyectos de ejecución de instalaciones eléctricas sometidos a aprobación deberán elaborarse conforme a los reglamentos técnicos en la materia, en este caso, el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en especial, su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07 Líneas aéreas con conductores desnudos, así como el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.  
En virtud del artículo 66.bis del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, para las instalaciones de producción, el solicitante, antes de realizar la solicitud de acceso a la red de distribución deberá presentar, ante el órgano competente para otorgar la autorización de la instalación, resguardo acreditativo de haber depositado una garantía económica, imprescindible para la iniciación de los procedimientos de conexión y acceso a la red de distribución por parte del gestor de la red de distribución, que será cancelada cuando el peticionario obtenga la autorización de explotación definitiva de la instalación.  
Conforme al artículo 36 del Real decreto 413/2014, de 6 de junio para la obtención de la autorización de la instalación, será un requisito previo indispensable la obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes por la totalidad de la potencia de la instalación.  
Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única, punto 2, los procedimientos administrativos en trámite de instalaciones eólicas derivados de las citadas convocatorias se resolverán conforme a las mismas, sin perjuicio de que las personas titulares puedan desistir de aquellos.  
En cumplimiento del artículo 17 de las Normas del PECV se exigirá una fianza al objeto de garantizar el correcto desarrollo y fiel cumplimiento de las medidas correctoras contenidas en la declaración de impacto ambiental, e incluso, garantizar la correcta reposición al estado original del medio, en caso de desmantelamiento del parque, bien se produzca este por transcurso del plazo o de forma anticipada, del 2 % para garantizar el cumplimiento del Plan de vigilancia ambiental y el desmantelamiento, en su caso, de las instalaciones, en el momento se expida la autorización de explotación de la instalación.  
Se seguirán las determinaciones establecidas en el capítulo IV de las Normas del PECV referentes a la minimización del impacto ambiental y el Plan de vigilancia ambiental.  
El Plan especial para la ordenación de nuevos aprovechamientos eólicos (Parque eólico Cofrentes) en la zona 10 del Plan eólico de la Comunitat Valenciana aprobado por Resolución, de 25 de marzo de 2019, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, constituye la regulación territorial y urbanística de aplicación a los proyectos de ejecución presentados para autorización administrativa de construcción.  
En consideración de lo anterior, cumplidos los requisitos y los procedimientos legales y reglamentarios establecidos en la legislación vigente aplicable, resuelvo:  
  
Primero  
Otorgar a Parque Eólico Cofrentes, SLU autorización administrativa previa a la instalación de producción de energía eléctrica de tecnología eólica de 49,79 MW de potencia nominal, denominada Parque eólico Cofrentes, incluidas sus infraestructuras eléctricas de evacuación consistentes en la subestación transformadora elevadora de 30/132 kV, denominada ST La Señorita y la línea eléctrica aérea, de simple circuito, denominada La Señorita - C.H. Cofrentes, de tensión nominal 132 kV, a ubicar en el municipio de Cofrentes, provincia de Valencia, con el alcance que se relaciona a continuación:  
Expedientes ATREGI/2007/1275/46, ATASCT/2007/479/46 y ATREGI/2016/12/46, y ATLINE/2007/731/46 y ATLINE/2016/1197/46.  
Parque eólico Cofrentes:  
- Emplazamiento: término municipal de Cofrentes.  
- Potencia Total: 49,79 MW  
- Núm. de aerogeneradores: 13 unidades.  
- Potencia unitaria: 3,83 MW  
- Producción neta estimada: 153,49 GWh/año.  
- Horas equivalentes estimadas: 3083 horas  
  
Características generales de los aerogeneradores  
Modelo GE-137 General Electric  
Potencia Unitaria 3,83 MW  
Altura de buje 111,5 m  
Número de palas 3  
Diámetro de rotor 137 m  
Área barrida 14.741 m²  
Torre Tubular troncocónica de 111,5 m de altura  
Cimentación Losa de hormigón de base circular de 20,50 m de diámetro.  
Características generales del centro de transformación del aerogenerador  
Ubicación En el interior del fuste de cada aerogenerador  
Tipo de máquina Trifásica  
Aislamiento y refrigerante Seco encapsulado  
Refrigeración ONAF  
Potencia asignada 4.779 kVA  
Frecuencia 50/60 Hz  
Tensión primaria 30 kV  
Tensión secundaria 690 V  
Conexión máquina Triángulo/estrella - Dyn 11  
Celdas de protección Compactas de tipo monobloque de tensión nominal de aislamiento de 36 kV, con aislamiento en SF6.  
Red de tierras En todos los centros de transformación según proyecto  
  
  
- Coordenadas U.T.M. de los aerogeneradores:  
  
AG núm. COORDENADAS UTM  
(HUSO 30, ETRS89)  
 X Y Z  
CO\_01 476786 2873789 086  
CO\_02 420209 6421961 180  
CO\_03 782881 6234207 882  
CO\_04 592597 4247931 144  
CO\_05 775790 5962982 981  
CO\_06 501961 4324133 853  
CO\_07 342758 0433541 988  
CO\_08 209707 8847413 630  
CO\_09 139223 6438749 020  
CO\_10 976043 9190622 564  
CO\_11 352672 4116475 353  
CO\_12 359899 6242861 417  
CO\_13 141344 7054033 892  
  
  
- Torre anemométrica metálica, de celosía, autoportante, de 111,5 m de altura.  
  
 COORDENADAS UTM  
(HUSO 30, ETRS89)  
 X Y  
Torre anemométrica 074789 4346611  
  
  
- Adecuación de anchura y firme de caminos existentes de acceso al parque eólico con una longitud de 1.275 metros.  
- Nueva construcción de caminos de acceso al parque eólico con una longitud de 4.517 metros.  
- Red de media tensión de 30 kV subterránea, de cuatro circuitos conformada por: 2.005 metros de terna de cable seco unipolar RHZ1 18/30 kV de 1x95 mm², 7.485 metros de terna de cable seco unipolar RHZ1 18/30 kV de 1x240 mm² y 600 metros de terna de cable seco unipolar RHZ1 18/30 kV de 1x630 mm², entre aerogeneradores y subestación.  
- Red de baja tensión y de control, entre aerogeneradores, torre anemométrica, edificio de control y subestación.  
- Edifico de control, para la gestión y control de todos los parámetros generados en el parque y la subestación, alimentado eléctricamente a través de un centro de transformación de 30/0,4 kV y 100 kVA desde la red propia de media tensión del parque eólico, y dotado con un grupo electrógeno de 10 kW de potencia, instalado en el mismo edificio, en recinto independiente.  
  
 COORDENADAS UTM  
(HUSO 30, ETRS89)  
 X Y  
Edificio de control 110126 4345682  
  
  
ST La Señorita 30/132 kV:  
Subestación eléctrica transformadora del Parque eólico Cofrentes, denominada ST La Señorita, ubicada en:  
  
 COORDENADAS UTM  
(HUSO 30, ETRS89)  
 X Y  
ST La Señorita 322984 4344832  
  
  
Dotada de:  
- Un sistema eléctrico de 132 kV de intemperie compuesto por:  
 Una (1) posición conjunta de línea-transformador de potencia equipada con interruptor de SF6, y seccionadores.  
 Una (1) medida de tensión.  
 Una (1) medida de intensidad.  
- Un (1) transformador de potencia de intemperie, denominado T-1, de 45/55 MVA y relación 132/30 kV, en baño de aceite con refrigeración natural (ONAN) y forzada (ONAF), provisto de cambiador de tomas en carga en el lado de Alta Tensión y grupo de conexión YNd11. Dispondrán de su correspondiente reactancia trifásica de puesta a tierra de 500 A y 30 s, de intemperie.  
- Un sistema eléctrico de 30 kV en instalación blindada de interior, con envolvente metálica y aislamiento para 36 kV en SF6, con una configuración de simple barra (SB), con la siguiente composición:  
 Cuatro (4) posiciones de línea equipadas con interruptor de SF6.  
 Una (1) posición de transformador de potencia con interruptor de SF6, para el T-1.  
 Una (1) posición de servicios auxiliares con interruptor para el TSAux.  
 Una (1) posición de protección de reactancia de puesta a tierra, equipada con interruptor de SF6.  
 Una (1) medida de tensión en barra.  
- Un (1) transformador trifásico de servicios auxiliares (denominado TSAux), de tipo seco encapsulado, para el suministro en corriente alterna de los equipos y servicios propios de la subestación, de 100 kVA de potencia y relación de transformación 30/0,40-0,23 kV.  
- Un (1) edificio de una sola planta para la explotación y control de la subestación, distribuido en cuatro salas para albergar el transformador de servicios auxiliares, el sistema de 30 kV, los armarios de protección, comunicaciones y servicios auxiliares de c.c. y c.a. y el grupo electrógeno de 50 kVA. Línea aérea de simple circuito, «La Señorita - C.H. Cofrentes» de tensión nominal 132 kV  
  
  
  
RECORRIDO AÉREO  
Tipo de instalación Línea eléctrica aérea  
Grupo (según el Decreto 88/2005) Primero  
Categoría (según el Real decreto 223/2008) Primera  
Sistema Corriente alterna trifásica  
Frecuencia (Hz) 50  
Tensión nominal (kV eficaz) 132  
Tensión más elevada de la red (kV eficaz) 145  
Zona A y B (para cálculos se toma zona B)  
Longitud total (m) 3.446  
Municipio afectado Cofrentes  
Provincia afectada Valencia  
Origen instalación Pórtico ST La Señorita  
Final instalación Pórtico ST C.H. Cofrentes  
Núm. de circuitos 1  
Configuración fases circuito Tresbollillo y capa.  
Núm. de conductores por fase 1 (simplex)  
Potencia máxima de transporte (MVA x circuito) 126  
Tipo de conductor de fase LA-280 SIMPLEX (HAWK)  
Material conductor de fase Aluminio - Acero  
Sección total conductor de fase (mm²) 281,1  
Tipo de conductor de tierra-óptico: OPGW 14-24  
Material conductor de tierra Acero galvanizado  
Diámetro aparente conductor de tierra-óptico (mm) 14  
Tipo de aislador Composite  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (50 Hz) (kV eficaz) 350  
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 s (kV cresta) 650  
Núm. total de nuevos apoyos línea 16  
Tipo de apoyos (y núm. de cada tipo) AGR-21970 20 S1552 (1), AG-3000 27 S1451 (1), AGR-12691 23 S1772 (1), RKH-0924 20 S1672 (1), AG-9000 18 S1672 (1), AGR-12048 16 S1772 (1), AG-3000 25 S1451 (1), MZO-2132 16 S1672 (2), GHK-0832 30 S1672 (1), AGR-12175 30 S1772 (1), SKC-5911 30 S1451 (1), AG-9000 20 S1672 (1), XDK-2522 11 E (1), KAS-6372 18 E (1) y  
AGR-21443 18 E(1)  
Forma de los apoyos Fuste con cabeza prismática, cuerpo y tramos de base troncopiramidales con celosía doble alternada en los montantes, cúpula para cable de tierra, y base para cimentaciones tetrabloque (patas separadas) o monobloque según apoyo.  
Material de los apoyos Metálicos de celosía de perfiles angulares con uniones atornilladas.  
Cimentación De tipo fraccionada (tetrabloque) o monobloque, de hormigón en masa, según dimensiones de proyecto.  
Toma de tierra En todos los apoyos, según proyecto.  
  
  
El presupuesto total de ejecución material del proyecto de la instalación objeto de la presente autorización es, por lo que respecta al Parque eólico Cofrentes y la subestación ST La Señorita de cuarenta y ocho millones trescientos nueve mil seiscientos catorce euros con dieciséis céntimos (08.975.338,16 ?), y por lo que respecta a la línea aérea de evacuación de 132 kV La Señorita - C.H. Cofrentes, de cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos treinta y dos euros con cinco céntimos (436.832,05 ?).  
De conformidad con el artículo 21.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y el artículo 6.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, esta autorización se otorga, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sean necesarias obtener por parte de Parque Eólico Cofrentes, SLU, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Conforme a lo dispuesto en el punto primero de la declaración de impacto ambiental formulada con fecha del 27 de febrero de 2019, por la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental de la de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, adicionalmente a las previsiones del proyecto, el estudio de impacto ambiental y demás documentos que obran en el expediente, se contemplarán los condicionantes del apartado segundo de la declaración de impacto ambiental, con corrección de error material de fecha 5 de marzo de 2019 (disponibles en http://www.agroambient.gva.es/es/web/evaluacion-ambiental/seguimiento-de-expedientes1).  
El titular de la presente autorización tendrá los derechos, deberes y obligaciones recogidos en el título IV de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico y su desarrollo reglamentario. En todo caso, Parque Eólico Cofrentes, SLU deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable en cada momento a la actividad de producción de energía eléctrica.  
El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la presente autorización o la variación sustancial de los presupuestos que han determinado su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación.  
  
Segundo   
Otorgar autorización administrativa de construcción de las instalaciones detalladas en el proyecto de ejecución del Parque Eólico Cofrentes y la subestación transformadora elevadora de 30/132 kV, denominada ST La Señorita, de fecha octubre de 2018, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de la misma de fecha 24 de octubre de 2018, y el proyecto de ejecución de la línea aérea de evacuación de simple circuito denominada La Señorita - C.H. Cofrentes de tensión nominal 132 kV, de fecha mayo de 2016, firmado por persona técnica competente y acompañado de la declaración responsable de la misma de fecha 9 de agosto de 2016, habilitando a Parque Eólico Cofrentes, SLU, a la construcción de la instalación interesada cumpliendo los requisitos técnicos exigibles y de acuerdo a las siguientes condiciones:  
1. La instalación eléctrica deberá ejecutarse según los proyectos presentados y con los condicionados técnicos establecidos por las administraciones, organismos y empresas de servicio público o de interés general afectados por la presente instalación y que han sido aceptados por el titular de la misma. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada y autorizada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente al órgano sustantivo la correspondiente autorización.  
2. La instalación a ejecutar cumplirá lo establecido en el Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y en el Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  
3. El plazo de ejecución de la instalación será de doce (12) meses desde el día siguiente a su notificación. No obstante, con anterioridad a su finalización, podrá solicitarse una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante el órgano sustantivo, acompañando a tal efecto la documentación justificativa de la demora y del cronograma de trabajos previstos para el nuevo plazo solicitado, teniendo en cuenta la vigencia de los permisos de acceso y conexión.  
4. A los efectos previstos en el artículo 43.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Parque Eólico Cofrentes, SLU, comunicará al órgano ambiental, la fecha de comienzo de ejecución del presente proyecto autorizado.  
5. El titular de la presente resolución vendrá obligado a comunicar por escrito con la adecuada diligencia las incidencias dignas de mención que se produzcan durante la ejecución, tanto a la Dirección General de Industria y Energía como al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia.  
6. Asimismo, el titular de la presente resolución vendrá obligado a cumplir los deberes y obligaciones derivados de la legislación de prevención de riesgos laborales vigente durante la construcción.  
7. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 12.4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, personal técnico en la materia adscrito a a la Dirección General de Industria y Energía o del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia podrán realizar las comprobaciones y las pruebas que consideren necesarias durante las obras y cuando finalicen estas en relación con la adecuación de esta a la documentación técnica presentada y al cumplimiento de la legislación vigente y de las condiciones de esta resolución.  
8. Finalizadas las obras de construcción de la instalación, Parque Eólico Cofrentes, SLU, en el plazo máximo de diez días hábiles lo comunicará al Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia, a efectos de solicitud de la autorización de explotación prevista en el artículo 12 del Decreto 88/2005, de 29 de abril. Con dicha comunicación se acompañará un certificado de dirección y final de obra, suscrito por persona facultativa competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la presente autorización administrativa y autorización de construcción. Cuando el mencionado certificado de dirección y final de obra no venga visado por el correspondiente colegio profesional, se acompañará de la oportuna declaración responsable conforme lo indicado en la Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, publicada en el DOGV núm. 6389 de fecha 3 de noviembre de 2010.  
Junto a esta documentación presentará, en soporte electrónico, la cartografía georrefenciada de la totalidad de las infraestructuras del parque y del sistema de evacuación construido, además de la requerida por los reglamentos técnicos y resto de normativa que le aplique.  
Asimismo presentará la documentación que justifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa promotora así como de las obligaciones y condicionantes establecidos en esta resolución.  
9. La autorización de explotación se otorgará previa comprobación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa promotora así como de las obligaciones y condicionantes establecidos en esta resolución. Una vez otorgada la autorización de explotación de la instalación interesada en el presente procedimiento, en el plazo máximo de 10 días, el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia lo comunicará a la Dirección General de Industria y Energía, así como al órgano ambiental a los efectos del artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en nombre del órgano sustantivo.  
10. En el momento se expida la autorización de explotación, el titular de la instalación constituirá una garantía por valor de novecientos setenta y cuatro mil novecientos veintiocho euros con noventa y dos céntimos (974.928,92 ?), correspondiente al importe del dos por ciento (2 %) del presupuesto total de las instalaciones afectadas que figuran en la presente resolución, al objeto de garantizar el correcto desarrollo y fiel cumplimiento de las medidas correctoras contenidas en la declaración de impacto ambiental, así como el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el Plan de vigilancia ambiental e incluso, garantizar la correcta reposición al estado original del medio, en caso de desmantelamiento del parque, bien se produzca este por transcurso del plazo o de forma anticipada, conforme señala el artículo 17 de las normas del PECV.  
Dicha fianza se constituirá a favor de la Dirección General de Industria y Energía en la Tesorería de la Agència Tributària Valenciana (ATV) de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de conformidad con la Orden de 14 de febrero de 1986 y la Orden de 16 de diciembre de 1996, de la Conselleria de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento de constitución y devolución de fianzas, presentando ante la Dirección General de Industria y Energía el resguardo acreditativo de la misma en un plazo no superior a 10 días desde la notificación de la autorización de explotación.  
La fianza será devuelta al titular de la presente autorización, previa su solicitud, una vez que el interesado justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente autorización.  
11. El titular de la presente resolución debe cumplir las obligaciones y cargas que se especifican en el Plan Energético, aprobado por Resolución de este mismo órgano y fecha, correspondiente a los nuevos aprovechamientos eólicos del área norte de la zona 10 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV).  
12. Tal y como se recoge en el referido Plan energético, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión financiera y administrativa y de organización de la Generalitat, en su redacción dada por la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, el titular de la presente autorización está obligada a la realización de las aportaciones al Fondo de Compensación destinado a los municipios, mancomunidades de municipios y consorcios, previstos en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana, incluidos en el ámbito de afección de alguna de las zonas aptas para albergar instalaciones eólicas. Dichas aportaciones se realizarán de acuerdo al régimen jurídico previsto en el mencionado artículo 48.  
13. El titular de la presente autorización cumplirá lo establecido en el capítulo IV de las normas del PECV referentes a la minimización del impacto ambiental y el Plan de vigilancia ambiental, durante todas las fases de ejecución y explotación de las instalaciones, remitiendo los informes justificativos pertinentes.  
14. El órgano sustantivo, previo trámite del oportuno procedimiento, dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que observe el incumplimiento o inobservancia de las condiciones impuestas en ella.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento del Parque Eólico Cofrentes, de la subestación eléctrica ST La Señorita, y de la línea aérea de evacuación de simple circuito, La Señorita - C.H. Cofrentes de tensión nominal 132 kV, autorizadas en el punto primero de la presente resolución, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del anexo I de la presente resolución, con el alcance y los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, Del sector eléctrico, y de las secciones 2ª y 3ª del capítulo V del título VII del Real decreto 1955/2000.  
Esta declaración lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, adquiriendo Parque Eólico Cofrentes, SLU, la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio.  
Igualmente, lleva implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las comunidades autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.  
  
Cuarto  
Ordenar:  
- La publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Butlletí Oficial de la Província de València.  
- La publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, a los efectos de notificación de la presente resolución, cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada esta, no se hubiese podido practicar, todo ello de acuerdo con lo que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  
- La notificación de la presente resolución a Parque Eólico Cofrentes, SLU, y a todas las administraciones u organismos públicos y empresas del servicio público o servicios de interés general que han intervenido, o podido intervenir, en el procedimiento de autorización, y las que han emitido, o debieron emitir, condicionado técnico al proyecto de ejecución, y las que informaron, o debieron informar, durante la tramitación de la declaración, en concreto, de la utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa.  
El contenido íntegro de la documentación correspondiente al Parque eólico Cofrentes se encuentra disponible en el apartado «Información pública» en la dirección electrónica http://www.indi.gva.es/va/web/energia, en valenciano y http://www.indi.gva.es/es/web/energia, en castellano.  
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11.3 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, y en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o potestativamente, recurso de reposición, ante esta Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, todo ello sin perjuicio de que se puedan ejercitar cualquier otro recurso o acción que estimen oportunos.  
  
València, 17 de abril de 2019.- El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, p. d. (ap. quinto R 21.03.2018, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; DOGV 8262, 27.03.2018), la directora general de Industria y Energía: M.ª Empar Martínez Bonafé.