Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6832, del 02-08-2012 (2012/7374)

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la remodelación de las instalaciones de distribución de la actual subestación STR Moncófar de 66/20 kV, que pasa a denominarse ST Moncofar de 220/20 kV, ubicada en el termino municipal de Nules, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. ATRCCT/2011/11/12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   6832

Fecha DOGV
:   02-08-2012

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2012/7374


Fecha del documento
:   16-03-2012

Organismo emisor
:   Conselleria de Economía, Industria y Comercio

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2012, de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio de la Generalitat, por la que se otorga a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la remodelación de las instalaciones de distribución de la actual subestación STR Moncófar de 66/20 kV, que pasa a denominarse ST Moncofar de 220/20 kV, ubicada en el termino municipal de Nules, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto, su utilidad pública. ATRCCT/2011/11/12. [2012/7374]  
Vista la solicitud, y demás documentación que la acompaña, presentada por Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, domiciliada a efectos de notificaciones en 48312 Erandio (Vizcaya), c/ Ribera de Axpe núm. 5, en fecha 4 de enero de 2011, ante el Servicio Territorial de Energía de Castellón, para la concesión de la autorización administrativa para la remodelación de las actuales instalaciones eléctricas de distribución de 66/20 kV de la subestación transformadora STR Moncofar, a fin de convertirla en una subestación transformadora de 220/20 kV, que pasará a denominarse S.T. Moncofar, ubicada en la zona suroeste de la población de Moncofa, a la altura del PK 1 de la carretera CN-320, en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón, así como de la aprobación del proyecto técnico de ejecución aportado, firmado por técnico titulado competente, y su declaración, en concreto, de su utilidad pública.  
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 25 de mayo de 2011, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón del día 26 de mayo de 2011, en el diario Levante de fecha 25 de mayo de 2011 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Nules, único municipio afectado por el proyecto, desde el día 12 de mayo al 20 de junio de 2011, según edicto de citado ayuntamiento, a los efectos previstos en el artículo 9 del citado Decreto 88/2005, de 29 de abril, en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación Ambiental, en el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Impacto Ambiental modificado por el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, y en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.  
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente no han sido presentadas alegaciones a la instalación proyectada.  
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005, de 29 de abril se dio traslado al Ayuntamiento de Nules de la separata del proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones, obras o servicios, centros o zonas dependientes de esa entidad, a efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se dio traslado al referido Ayuntamiento, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, y con el artículo 72 de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, ambas de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico que resulte de aplicación.  
Por parte del Ayuntamiento de Nules se remitió informe relativo a la adaptación del proyecto al planeamiento urbanístico. Con respecto las manifestaciones formuladas relativas a obras de remodelación de la subestación transformadora, éstas fueron trasladadas a la empresa peticionaria, que acompañó, a efectos justificativos, informe relativo a las necesidades de reducción de impacto visual de la ST Moncofar, que a su vez, fue trasladado al citado ayuntamiento.  
Resultando que de la documentación que obra en el expediente no existe afección al resto de las administraciones públicas, Organismos y, en su caso empresas de servicios públicos o de interés general que puedan verse afectados por la instalación.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Castellón, ha informado favorablemente la instalación solicitada.  
Resultando que figura en el expediente copia de la resolución emitida en fecha 23 de diciembre de 2011 por el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales que le sea de aplicación, el proyecto de ejecución de remodelación de la subestación transformadora de 220/20 denominada ST Moncofar, promovido por Red Eléctrica de España, SAU, e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, en el término municipal de Nules, provincia de Castellón, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y demás documentación que obra en el expediente y con los condicionantes que se recogen en la parte dispositiva de la presente resolución.   
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.  
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una definición y concreción de las características técnicas que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar, y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente, la remodelación solicitada se ejecutará en los mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación transformadora STR Moncofar, situada en la zona suroeste de la población de Moncofa, a la altura del PK 1 de la carretera CN-320, parcela núm. 356 del polígono núm. 27, en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón.   
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de la remodelación de la subestación transformadora es poder atender las necesidades actuales y de futuro de la demanda eléctrica existente y disponer de las infraestructuras eléctricas necesarias que pueda garantizar el servicio a los consumidores de esta zona geográfica.  
Considerando que de acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen instalaciones de las redes de distribución de energía eléctrica.  
Considerando que la presente instalación al estar radicada íntegramente en territorio de la Comunitat Valenciana, y no estar encuadrada dentro de las contempladas en el artículo 3.2.a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que corresponden a la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana es la competente para su tramitación y autorización.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, así como en el Decreto 88/2005, de 29 de abril.  
Considerando que esta Dirección General es competente para la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 97/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, en su redacción dada por el Decreto 122/2011, de 16 de septiembre.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
  
Primero  
Otorgar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa para la remodelación de las instalaciones eléctricas de distribución de la actual subestación transformadora STR Moncofa de 66/20 kV, que pasara a denominarse, ST Moncofa y ser de 220/20 kV, ubicada en el interior del mismo recinto vallado de la existente STR Moncofar, situada en la zona suroeste de la población de Moncofa, a la altura del p.k. 1 de la carretera CN-320, en el termino municipal de Nules, provincia de Castellón.  
Esta autorización comprende los trabajos de desmantelamiento y construcción necesarios para pasar de las instalaciones existentes del sistema actual de distribución, conforme se detalla abajo, al nuevo sistema de distribución que los sustituirá, igualmente detallado, con el alcance y fases que siguen:  
a) Sistema actual de distribución  
La configuración actual es un sistema de 66/20 kV constituido por:  
- Un (1) transformador trifásico en baño de aceite de 20 MVA, 66/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en el arrollamiento primario, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de corriente.  
- Un (1) transformador trifásico en baño de aceite de 25 MVA, 66/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en el arrollamiento primario, con su correspondiente reactancia trifásica limitadora de corriente.  
- Un sistema de 66 kV, diseñado con un sistema convencional de simple barra con las siguientes posiciones:  
· Tres (3) posiciones de línea (L/Sagunto, L/ Burriana y L/Vall d'Uixó).  
· Dos (2) posiciones de transformador.  
· Una (1) posición de medida.  
- Un sistema de 20 kV, diseñado con un sistema de simple barra partida, configurada en dos módulos de celdas con las siguientes posiciones:  
- Módulo 1  
· Nueve (9) posiciones de línea.  
· Una (1) posición de de transformador.  
· Una (1) posición de batería de condensadores.  
· Una (1) posición de servicios auxiliares.  
· Una (1) posición de partición de barras.  
· Una (1) posición de medida.  
· Una (1) posición de unión.  
- Módulo 2  
· Ocho (8) posiciones de línea.  
· Una (1) posición de de transformador.  
· Una (1) posición de batería de condensadores.  
· Una (1) posición de servicios auxiliares.  
· Una (1) posición de partición de barras.  
· Una (1) posición de medida.  
· Una (1) posición de partición.  
b) Nuevo sistema de distribución  
La configuración una vez realizada la remodelación será un sistema de 220/20 kV constituido por las siguientes instalaciones de distribución:  
· Dos (2) transformadores trifásicos de 50 MVA cada uno, 220/20 kV, con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en sus arrollamientos primarios, con su correspondientes reactancias de puesta a tierra (TZ-1 y TZ-2) y resistencias (R-1 y R-2). Se dejará espacio de reserva para la instalación de un (1) transformador en el futuro (T-3), trifásico de 50 MVA, 220/20 kV con regulación de tensión en carga, mediante tomas dispuestas en sus arrollamientos primarios, con su correspondientes reactancias de puesta a tierra (TZ-3) y resistencia (R-3).  
· Un sistema de 20 kV, diseñado con un sistema de doble barra en celdas blindadas de interior, con envolvente metálica y aislamiento en hexafluoruro de azufre (SF6), tipo GIS (Gas Insulated Switchgear) para 24 kV, configurado en dos módulos de celdas con las siguientes posiciones:  
- Módulo 1  
· Diez (10) celdas de posición de línea, compuestas por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.  
· Dos (2) celdas de posición de transformador, compuestas por un interruptor automático; Dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.  
· Una (1) celda de posición de medida, compuesta por seis transformadores de tensión para la medida y protección; y dos seccionadores de dos o tres posiciones.  
· Una (1) celda de posición de batería de condensadores, compuesta por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.  
· Una (1) celda de posición de transformador de servicios auxiliares, compuesta por un interruptor-seccionador; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); terminales para cables; y tres detectores de presencia de tensión.   
· Dos (2) celdas de posición de partición de barras, compuestas por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); tres detectores de presencia de tensión; terminales para cables; y tres transformadores de intensidad toroidales.  
· Una (1) celda de posición de enlace de barras compuesta por un interruptor automático; dos seccionadores (uno de tres posiciones en una de las barras y en otra otro de dos o tres posiciones); y tres transformadores de intensidad.  
· Espacio para una futura ampliación de dos (2) posibles posiciones de línea.  
- Módulo 2  
· Diez (10) celdas de posición de línea. Ídem módulo 1.  
· Dos (2) celdas de posición de transformador. Ídem módulo 1.  
· Una (1) celda de posición de medida. Ídem módulo 1.  
· Una (1) celda de posición de batería de condensadores. Ídem módulo 1.  
· Una (1) celda de posición de transformador de servicios auxiliares. Ídem módulo 1.  
· Dos (2) celdas de posición de unión de barras, con la funcionalidad idéntica a la posición de partición de barras, si bien compuesto por un seccionador motorizado de dos posiciones, tres detectores de presencia de tensión y los terminales para cables.  
· Una (1) celda de posición de enlace de barras. Ídem módulo 1.  
· Espacio para una futura ampliación de dos (2) posibles posiciones de línea.  
· Servicios auxiliares, que serán alimentados por dos transformadores trifásicos de exterior (TSA-1 y TSA-2) de 250 kVA, relación de transformación 20/0,420-0,242 kV.  
· Dos (2) baterías de condensadores de 20 kV de 10,8 MVAr cada una, conectadas a su correspondiente celda de 20 kV.  
· Se incluye, asimismo, las instalaciones para servicios auxiliares, equipos para medida y control y protecciones que están asociados al propio sistema de distribución.  
· Obra civil: Se demolerá en la Fase I parte del edificio existente, construyendo dos nuevos edificios. El primero albergará el GIS de 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU, y la sala de control y comunicaciones, compartida entre Red Eléctrica de España, SAU e Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, albergando el segundo edificio, a construir en la Fase II, un módulo de celdas de 20 kV, en aislamiento SF6, anexado al construido en la Fase I. El cerramiento perimetral estará formado por un cierre no metálico compuesto por un muro de bloques de hormigón.   
· Presupuesto: cuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos diez euros con ochenta y siete céntimos de euro (4 843 910,87 €).  
Al objeto de que la reforma o remodelación total de la instalación no deje la actual STR Moncofar sin servicio, se seguirán las siguientes tres fases:  
- Fase 1  
Consistirá en:  
· Retranqueo del cerramiento existente hasta el límite actual de la parcela.  
· Demolición edificio subestación existente.  
· Construcción de dos nuevos edificios. El primero no incluido en la presente autorización para albergar el GIS de 220 kV (objeto de otra autorización independiente), y la sala de control y comunicaciones de la nueva subestación, y el segundo, que albergará un módulo de las celdas de distribución de 20 kV en SF6.  
· Instalación del nuevo T-1 con su TZ-1 y R-1.  
· Instalación de la primera batería de condensadores (BCA-1).  
· Una vez se ponga en servicio el T-1, el nuevo módulo de celdas de 20 kV y el módulo de celdas existentes, se pasará a la siguiente fase.  
- Fase 2  
Consistirá en:  
· Desmantelamiento completa del actual parque de intemperie de 66 kV.  
· Instalación del nuevo T-2 con su TZ-2 y R-2.  
· Construcción del edificio (anexo al de la Fase I) en que se instalará el segundo módulo de celdas de 20 kV.  
· Instalación de la segunda batería de condensadores (BCA-2).  
· Instalación de los dos transformadores de servicios auxiliares (TSA-1 y TSA-2).  
- Fase 3  
Puestos en servicio los equipos e instalaciones de las fases anteriores, se demolerá la parte del edificio de las celdas de 20 kV existentes. Este espacio liberado se reservará para la instalación de un futuro transformador de potencia T-3, de 50 MVA, 220/20 kV.  
  
Segundo  
Aprobar el proyecto técnico de ejecución, firmado por técnico competente y visado por su correspondiente colegio profesional, para la remodelación de la subestación autorizada en el punto primero de la presente resolución, con la construcción y demolición de las instalaciones de distribución que en él se concretan.  
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:  
a) Conforme el título VII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de territorio y al medio ambiente.  
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos técnicos aplicables a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En todo caso, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a la actividad de transporte de energía eléctrica.  
c) Las instalaciones deberán ejecutarse según el proyecto aprobado. En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la documentación presentada, el titular de la presente resolución deberá solicitar previamente a esta Dirección General la correspondiente aprobación.  
d) El plazo de ejecución de la obra será de veinticinco meses a contar desde el día siguiente a la notificación del presente acto administrativo. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, podrá solicitar una ampliación concreta del mismo mediante solicitud motivada ante este órgano directivo, acompañando la documentación justificativa de la demora y del nuevo plazo previsto que solicite.   
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Castellón a los efectos de la solicitud de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y el proyecto de ejecución aprobado.  
f) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.  
g) Las de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental, de 23 de diciembre de 2011, del director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente siguientes:  
1. Los residuos derivados del desmantelamiento de las instalaciones existente serán gestionados adecuadamente a través de empresas autorizadas para el tratamiento y eliminación de residuos.  
2. Deberán adoptarse las condiciones (medidas de integración paisajística y programa de implementación) fijadas en el estudio de integración paisajística que acompaña al proyecto, de acuerdo con el contenido del informe de 24 de mayo de 2011 del Servicio de Paisaje.  
3. En relación al uso de gases fluorados en la instalación, se observarán los aspectos regulados en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio.  
4. Las acciones incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental deberán comunicarse, a efectos de acreditar la adopción y ejecución de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la comprobación de su eficacia.   
  
  
Annex I  
  
Relació de béns i drets afectats del projecte: ST Moncofa 220/20 kV.   
Terme municipal de Nules, província Castelló (instal·lacions de distribució).  
  
  
  
  
  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
  
Anexo I  
  
Relación de bienes y derechos afectados del proyecto: ST Moncofar 220/20 kV.  
Término municipal de Nules, provincia Castellón (instalaciones de distribución).  
  
  
5. Cualquier modificación o ampliación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano ambiental competente, que establecerá, si procede, la aplicación de nuevas medidas correctoras.  
  
Tercero  
Declarar, en concreto, la utilidad pública para el establecimiento de las instalaciones eléctricas de distribución autorizadas en el punto primero de la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la relación del Anexo I, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.  
  
Cuarto  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.  
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Economía, Industria y Comercio en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
  
Valencia, 16 marzo de 2012.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.