Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 5897, del 20-11-2008 (2008/13187)

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Proyectos Eólicos Valencianos SA para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV para evacuación conjunta de energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, SE La Solana - SE Ayora, variante de entronque con al subestación de Ayora, en el término municipal de Ayora, en la provincia de Valencia y se aprueba el proyecto de ejecución. Expedientes número ATLINE/2003/295 y ATLINE/2006/1109/46.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   5897

Fecha DOGV
:   20-11-2008

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

Número del documento
:   2008/13575


Fecha del documento
:   04-11-2008

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * empresa privada
    * suministro de energía eléctrica

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga autorización administrativa a Proyectos Eólicos Valencianos SA para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV para evacuación conjunta de energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, SE La Solana - SE Ayora, variante de entronque con al subestación de Ayora, en el término municipal de Ayora, en la provincia de Valencia y se aprueba el proyecto de ejecución. Expedientes número ATLINE/2003/295 y ATLINE/2006/1109/46. [2008/13965]  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2003/295 incoado por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Valencia de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía a instancia de Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin SA., con domicilio social en Alcobendas, Madrid, Parque Empresarial La Moraleja, avda. de Europa nº 18, relativo a la solicitud de fecha 22 de octubre de 2002, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de línea aérea de evacuación zonas 10, 11 y 12 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, en los términos municipales de Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Ayora y Enguera, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero industrial Enrique Fernández Olea y visado por la demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 21 de octubre de 2002.  
Resultando que el mencionado expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 281 de fecha 26.11.2003, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 4638 de fecha 26.11.2003, el diario de prensa Las Provincias de fecha 25.11.2003 y mediante exposición pública en los tablones de edictos de los Ayuntamientos afectados.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se remitió a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, separata del proyecto al objeto de que establezcan el condicionado técnico procedente, pronunciamientos que obran en el expediente.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 131 del Real Decreto 1955/2000, se dio traslado al solicitante de los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, así como las alegaciones de particulares, que fueron debidamente contestados por el solicitante.  
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que, mediante Resolución de 3 de agosto de 2006, la directora general de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula Declaración de Impacto Ambiental, en adelante DIA, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de instalaciones eólicas de la zona 11, del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, incluida su infraestructura de evacuación, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental, que implica modificaciones en el trazado de la línea de evacuación eléctrica.  
Resultando que la modificación del proyecto inicial consiste en la variación del trazado y tipología de la línea, motivada por la necesidad de cumplir los requisitos medioambientales exigidos por la DIA de la zona 11, citada anteriormente.  
Resultando que con el objeto de dar cumplimiento al condicionado impuesto por la DIA de la zona 11 citada, Proyectos Eólicos Valencianos SA, presentó con fecha 15 de diciembre de 2006 ante el Servicio Territorial de Energía de Valencia y la Dirección General de Energía escrito solicitando autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública de la Línea aérea de alta tensión para la evacuación conjunta de la energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12, SE La Solana - SE Ayora, iniciando nuevo expediente con referencia ATLINE/2006/1109/46.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2006/1109/46 incoado por el Servicio Territorial de Energía de Valencia, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Proyectos Eólicos Valencianos, SA, relativo a la solicitud de fecha 15 de diciembre 2006, de autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública en concreto para la construcción de Línea aérea de alta tensión para la evacuación conjunta de la energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12, SE La Solana - SE Ayora, en el término municipal de Ayora, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba proyecto firmado por el ingeniero industrial Enrique Fernández Olea y visado por la demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 11 de diciembre de 2006.  
Resultando que el citado proyecto fue sometido a la correspondiente información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 75 del día 29 de marzo de 2007, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 5474 del 21 de marzo de 2007, en el diario de prensa Las Provincias del día 13 de marzo de 2007, y mediante exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Ayora, único término municipal afectado por la instalación.   
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió al ayuntamiento Ayora, único término municipal afectado por la instalación, separata de la parte del mismo a los efectos de establecer el condicionado técnico procedente, no habiéndose producido pronunciamiento por lo que se entiende su conformidad con la solicitud de autorización de la instalación.   
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió asimismo separata del proyecto técnico de la línea eléctrica proyectada a:  
- Ministerio de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica del Júcar  
- Red Eléctrica de España SA.  
- Conselleria de Infraestructuras y Transporte, Servicio Territorial de Carreteras  
Al objeto de que emitieran, el condicionado técnico procedente, resultando todos ellos favorables o condicionados aceptados por el solicitante, sin que en ningún caso se observe impedimento para la realización de la instalación objeto de autorización.   
Resultando que se ha remitido al ayuntamiento de Ayora, único término municipal afectado por el trazado de la línea eléctrica, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto remitido al planeamiento urbanístico de aplicación, no habiéndose producido pronunciamiento por lo que se entiende evacuado el citado informe en sentido favorable.   
Resultando que obran en el expediente los pronunciamientos de las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, las alegaciones presentadas por ciudadanos particulares, así como las correspondientes contestaciones del solicitante.  
Resultando que, mediante Resolución de 12 de junio de 2007, la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda formula Declaración Complementaria a la DIA de 3 de agosto de 2006, estimando aceptable desde el punto de vista ambiental el proyecto de línea aérea de alta tensión para evacuación conjunta de energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12, con los condicionantes que se recogen en el apartado segundo de la parte dispositiva de la mencionada Resolución Complementaria a la DIA.  
Resultando que por Resolución de la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de fecha 7 de septiembre de 2007 se ha otorgado autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración de utilidad pública para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV para evacuación conjunta de energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, SE La Solana - SE Ayora.  
Resultando que por Resolución de 3 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Energía, se otorgó autorización administrativa para la construcción de la subestación transformadora ST Ayora, condicionada a la Declaración de Impacto Ambiental de la citada subestación de 30 de junio de 2004, que indica en el apartado segundo, punto 3, de la parte dispositiva que la subestación debe modificarse para no afectar al terreno forestal situado al sur.  
Resultando que como consecuencia de la condición indicada en la Declaración de Impacto Ambiental de la subestación SE Ayora, se procedió a reubicar la misma, con modificación de la distribución de pórticos de entrada para las líneas de evacuación de la energía eléctrica procedente de los parques eólicos.  
Resultando que el tramo final de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV para evacuación conjunta de energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, SE La Solana - SE Ayora, no se ajusta a la distribución definitiva de los pórticos de entrada de la SE Ayora, autorizada por Resolución de la Dirección General de Energía con fecha 3 de noviembre de 2004.  
Resultando que con objeto de ajustar el proyecto de la línea, en su tramo final de entronque con la subestación de Ayora, a la disposición del pórtico de entrada previsto para esta línea, Proyectos Eólicos Valencianos SA presentó con fecha 3 de junio de 2008 propuesta de modificación del trazado de la línea eléctrica entre el apoyo 36 y el entronque con la subestación SE Ayora, solicitando la autorización parcial de este tramo o variante para lo cual aporta anexo al proyecto línea aérea de alta tensión para la evacuación conjunta de energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, continuando con el expediente con referencia ATLINE/2006/1109/46.  
Visto el expediente con referencia ATLINE/2006/1109/46 (anexo al proyecto, variante de entronque con la SE Ayora) incoado por el Servicio Territorial de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte a instancia de Proyectos Eólicos Valencianos, SA, relativo a la solicitud de fecha 3 de junio de 2008, de autorización administrativa y aprobación de proyecto, para la construcción de línea aérea de alta tensión para la evacuación conjunta de energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, variante de entronque con al SE Ayora, entre los apoyos 36 y la SE Ayora, en el término municipal de Ayora, provincia de Valencia, a la que se adjuntaba anexo al proyecto de línea aérea de alta tensión para la evacuación conjunta de energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana firmado por el ingeniero industrial Enrique Fernández Olea y visado por la demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 21 de mayo de 2008.  
Considerando que en el escrito citado de 3 de junio de 2008, la empresa promotora manifiesta expresamente que ha llegado a un acuerdo para la cesión de la única parcela afectada por el tramo de línea o variante, objeto de autorización.  
Resultando que de conformidad con lo establecido por el artículo 9 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, se remitió al Ayuntamiento de Ayora, único término municipal afectado por la modificación de la línea, separata del proyecto (variante de entronque con SE Ayora), en orden a que presente su conformidad u oposición a la instalación solicitada, habiendo contestado con informe favorable.  
Resultando, que se ha remitido, al Ayuntamiento de Ayora, único término municipal afectado por la modificación de la línea, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana), oficio en el que se solicitaba informe sobre la adaptación del proyecto de modificación de la línea remitido, al planeamiento urbanístico de aplicación, habiendo contestado con informe favorable.  
Considerando que los cambios introducidos en la línea eléctrica no presentan un carácter sustancial y que los mismos han sido introducidos para ajustarse a la situación del pórtico de entrada previsto para esta línea en la subestación SE Ayora.  
Considerando que según manifiesta la empresa promotora en su escrito de 3 de junio de 2008, se cuenta con la cesión del derecho de paso o uso de los nuevos propietarios afectados.  
Considerando que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 9 del Decreto 88/2005, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, por los cuales no es necesario someter de nuevo al trámite de información pública la modificación del proyecto objeto de autorización (variante de entronque con la SE Ayora).  
Resultando que la finalidad que se persigue con la construcción de esta instalación es evacuar la energía producida en los parques eólicos pertenecientes a las zonas 11 y 12 del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y reforzar el sistema eléctrico.   
Resultando que el proyecto presenta un trazado plenamente concretado, cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.   
Resultando que el Servicio Territorial de Energía de Valencia, encargado de la instrucción del expediente ha informado favorablemente con fecha 16 de octubre de 2008 al anexo al proyecto (variante de entronque con la SE Ayora).  
Considerando que el proyecto reúne una definición y concreción de las características técnicas y de trazado que garantizan la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la línea eléctrica, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar un trazado, con independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.  
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c), el artículo 21.7 y el 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico corresponde a la administración Autonómica las autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, incluida la conexión, en su caso, con la red de transporte o distribución, sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, y el Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, en relación este último con la Disposición Transitoria que contiene.  
Considerando que esta Dirección General de Energía es competente para resolver la presente resolución conforme al articulo 4 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat y al artículo 18 del Decreto 117/2007 de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.  
Esta Dirección General de Energía resuelve:  
Primero  
Otorgar a Proyectos Eólicos Valencianos, SA autorización administrativa para la construcción de la línea eléctrica aérea de alta tensión a 132 kV para evacuación conjunta de energía de los parques eólicos de las zonas 11 y 12 del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, SE La Solana - SE Ayora, variante de entronque con la subestación SE Ayora, que discurre por el término municipal de Ayora en la provincia de Valencia y cuyas características principales son las siguientes:  
- Origen de la línea: apoyo 36.  
- Fin de la línea: SE Ayora.  
- Tensión nominal: 132 (1ª categoría).  
- Tipología constructiva: aérea.  
- Frecuencia: 50 Hz.  
- Número de circuitos: dos de 132 kV.  
- Conductores: Al-Ac, tipo LA-380, de 381.0 mm² de sección total, configuración dúplex.  
- Cables de tierra: mixto tierra - fibra óptica, tipo OPGW, de 114,9 mm² de sección.  
- Aislamiento: constituido por aisladores de vidrio templado y acero galvanizado, tipo U100BS.  
- Apoyos: metálicos de celosía, de perfiles angulares totalmente atornillados.  
- Puesta a tierra: mediante dos picas de acero con recubrimiento de cobre, de 2 m. de longitud y 25 mm. de diámetro, unidas a dos patas diagonalmente opuestas del apoyo con cable de cobre desnudo de 50 mm².  
- Número de apoyos: 3.  
- Término municipal: Ayora.  
- Nº apoyo: 36 al 38.  
- Longitud total de la línea: 140 m.  
- Presupuesto total de la línea: 107.740,24?.  
De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico la presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.  
Segundo  
Aprobar el anexo al proyecto de ejecución (variante de entronque con la SE Ayora) firmado por el ingeniero industrial Enrique Fernández Olea y visado por la demarcación de Valencia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana con fecha 21 de mayo de 2008, con las siguientes condiciones:  
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.  
2. El plazo de ejecución de la obra será de tres meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas. No obstante, con anterioridad a la finalización de dicho plazo Proyectos Eólicos Valencianos SA podrá solicitar su ampliación mediante solicitud motivada ante esta Dirección General.  
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia, a los efectos de autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente, acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia, según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa y al proyecto de ejecución aprobado.  
4. Proyectos Eólicos Valencianos SA deberá observar los preceptos, medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a esta infraestructura.  
Igualmente, se deberán cumplir los condicionantes medioambientales descritos en la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 3 de agosto de 2006 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Conselleria de Territorio y Vivienda y la Declaración Complementaria de fecha 12 de junio de 2007, de la Secretaria Autonómica de Territorio y Medio Ambiente.  
Tercero  
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.   
La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Valencia, 4 de noviembre de 2008.- El director general de Energía: Antonio Cejalvo Lapeña.