Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 4714, del 17-03-2004 (2004/2198)

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, del Servicio Territorial de Industria de Alicante, por la que se aprueba el proyecto de ejecución, se autoriza la instalación de la Línea aérea de media tensión a 20 KV a Albir y Rincón de Loix, en los términos municipales de Benidorm y L'Alfàs del Pi (Alicante), y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente nº JUEXPR/2003/5 (ATLINE/2002/372).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   4714

Fecha DOGV
:   17-03-2004

Sección del DOGV
:   III. CONVENIOS Y ACTOS - C) AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

Número del documento
:   2004/2198


Fecha del documento
:   10-02-2004

Organismo emisor
:   Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * Benidorm
    * Alfàs del Pi, l'
    * industria eléctrica
    * instalación hidroeléctrica
    * empresa privada

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, del Servicio Territorial de Industria de Alicante, por la que se aprueba el proyecto de ejecución, se autoriza la instalación de la Línea aérea de media tensión a 20 KV a Albir y Rincón de Loix, en los términos municipales de Benidorm y L'Alfàs del Pi (Alicante), y se declara, en concreto, su utilidad pública. Expediente nº JUEXPR/2003/5 (ATLINE/2002/372). [2004/X2198]
  
Por Resolución de este Servicio Territorial de Industria y Energía, de fecha 3 de febrero de 2003, se sometió a información pública la aprobación del proyecto de ejecución, autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la Línea aérea de media tensión a 20 KV a Albir y Rincón de Loix, en los términos municipales de Benidorm y Alfaz del Pi (Alicante), previa petición, al amparo del artículo 5 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de la Entidad Beneficiaria, Iberdrola Distribución Eléctrica, SA., publicándose anuncios en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana con fecha 24 de marzo de 2003, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante con fecha 17 de marzo de 2003 y en El Periódico de Alicante con fecha 22 de febrero de 2003.
  
Durante el período de información pública se presentaron alegaciones: El Ayuntamiento de Benidorm informa que las parcelas 19 y 32 del polígono 12 no son de su propiedad; José Santana Monllor, propietario de la parcela 78 del polígono 12 de Benidorm, manifiesta que de acuerdo con el artículo 161.2 del RD 1.955/2000, procede la instalación de la línea eléctrica siguiendo las alineaciones de la finca de referencia con respecto al camino público que constituye su lindero norte; que además ha solicitado licencia para la instalación de un Camping en su parcela, por lo que la línea eléctrica le causa un grave perjuicio y solicita su desplazamiento a otra finca a la que cause un daño menor; y que resulta preceptiva la declaración de impacto ambiental de acuerdo con la Ley 2/1989, de Impacto Ambiental; y Enrique León García de la Cueva, propietario de la parcela 42 del polígono 12, solicita plano de su parcela con especificación de las afecciones y se concrete el valor del justiprecio, contestando la administración a lo solicitado.
  
Las alegaciones fueron contestadas por la Entidad Beneficiaria poniendo de manifiesto lo siguiente: respecto a las alegaciones del Ayuntamiento de Benidorm, se procede a modificar la relación de bienes y derechos publicada, en el sentido de que las parcelas 19 y 32 del polígono 12 figurarán con titular desconocido; con relación a las manifestaciones de José Santana Monllor, Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU manifiesta que la línea proyectada ya discurre por los linderos de la finca del alegante; asimismo, y con respecto a su segunda solicitud, se basa exclusivamente en trasladar la traza de la línea eléctrica a terceros, quienes podrían alegar a su vez en sentido contrario al del alegante. También se hace constar que el alegante no ha acreditado en ningún momento la concesión de la licencia a la que hace referencia, todo ello sin perjuicio de que todos los bienes y derechos afectados por la instalación de la línea eléctrica serán abonados por Iberdrola mediante el pago del justiprecio correspondiente. Por último, el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Impacto Ambiental, solo contempla la tramitación de la declaración de impacto ambiental cuando se atraviesen bosques, lo cual no ocurre en el presente proyecto.
  
Considerando que se han respetado en la mayor medida posible los derechos de los particulares, haciéndolos compatibles en los aspectos técnicos, económicos y medioambientales con un trazado racional de las instalaciones, y sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones que habrán de determinarse por mutuo acuerdo o mediante el correspondiente expediente de justiprecio por el Jurado Provincial de Expropiaciones.
  
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica y en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE de 28.11.1997), este Servicio Territorial de Industria ha resuelto aprobar el Proyecto de Ejecución y autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, la instalación de la Línea aérea de media tensión a 20 kV a Albir y Rincón de Loix, en los términos municipales de Benidorm y L'Alfàs del Pi (Alicante), y declarar, al propio tiempo, su utilidad pública en concreto, estableciéndose en todo caso las siguientes prescripciones:
  
Primera. En todo momento deberá cumplirse lo que se establece en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
  
Segunda. El plazo de ejecución de las obras e instalaciones será de seis meses a partir de la ocupación real de las fincas afectadas.
  
Tercera. Las instalaciones que se autorizan por la presente resolución habrán de realizarse de acuerdo con el Proyecto y demás documentación técnica presentada, quedándose especificados en los siguientes datos básicos: Tensión: 20 kv; La longitud total del tramo nº 1 será de 849 ml, la longitud total del tramo nº 2 será de 650 ml. y la longitud total del tramo nº 3 será de 863 ml. Conductores: 9,6 y 3 conductores de 116,2 mm2 de sección. Aislamiento: Aisladores tipo U 70 y B 20 y U 70 y B 20P. Origen y final: El tramo nº 1, tendrá su inicio en el apoyo nº E (apoyo nº 10 de LAMT ?Benifaz- a reformar y adecuación 4 circuitos, en proyecto aparte) y finalizará en el apoyo nº 7 a instalar. El tramo nº 2, tendrá su inicio en el apoyo nº E que permanece (apoyo nº 7 del tramo nº 1) y finalizará en el apoyo nº 6 a sustituir. El tramo nº 3, tendrá su inicio en el apoyo nº E que permanece (apoyo nº 7 del tramo 1) y finalizará en el apoyo nº 6 existente que permanece.
  
Cuarta. Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, dará cuenta de la terminación de las instalaciones a este Servicio Territorial para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en servicio de las instalaciones, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.
  
Quinta. La Administración se reserva el derecho a dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones expresadas, por la declaración inexacta de los datos suministrados u otra causa excepcional que lo justifique.
  
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Dirección General de Energía de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana (calle Colón nº 1, 46483 Valencia), en el plazo de un mes a partir del día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992).