תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה), התשס״ד–2004}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשס״ד, 796|תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במיתקני שאיבה)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6329.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק מקורות אנרגיה#סעיף 3|סעיף 3}} {{ח:חיצוני|חוק מקורות אנרגיה|לחוק מקורות אנרגיה, התש״ן–1989}}, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בוחן“ – מי שעורך בדיקת נצילות של מיתקן שאיבה, כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 6|בתקנה 6}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בוסטר“ – מיתקן שמגביר לחץ מים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”התקן“ – תקן ישראלי ת״י 30 חלק 2 – ”משאבות צנטריפוגליות: משאבות טורבינה אנכיות – משאבות ציריות ומשאבות טבולות – בדיקות באתר“, המופקד לעיון הציבור במכון התקנים הישראלי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מהנדס“ – מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי {{ח:חיצוני|חוק המהנדסים והאדריכלים|חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח–1958}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן שאיבה“ – מכלול המורכב ממנוע חשמלי ומשאבת מים אשר צריכת החשמל שלו 150,000 קוט״ש בשנה או יותר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן שאיבה עילי“ – מיתקן שאיבה שנמצא על פני הקרקע;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”נצילות“ – הנצילות האנרגטית של מיתקן שאיבה (overall efficiency) כהגדרתה בתקן.

{{ח:סעיף|2|נצילות מזערית של מיתקני שאיבה}}
{{ח:ת}} הנצילות המזערית של מיתקן שאיבה היא –
{{ח:תת|(1)}} במיתקן שאיבה עילי ובבוסטר – 65 אחוזים או יותר;
{{ח:תת|(2)}} במיתקן שאיבה מבארות – 55 אחוזים או יותר.

{{ח:סעיף|3|בדיקת נצילות}}
{{ח:תת|(א)}} בעל מיתקן שאיבה, ידאג לעריכת בדירת נצילות מיתקן שאיבה (להלן – הבדיקה), אחת ל־30 חודשים או לאחר 7,500 שעות עבודה, לפי המאוחר.
{{ח:תת|(ב)}} הבדיקה וחישוב נצילות מיתקן השאיבה יבוצעו בידי בוחן ולפי התקן.
{{ח:תת|(ג)}} תוצאות הבדיקה וכן ההמלצות לשיפור נצילות השאיבה של מיתקני השאיבה, כאמור {{ח:פנימי|סעיף 6|בתקנה 6(ב)}}, יירשמו לפי {{ח:פנימי|תוספת|הטופס שבתוספת}}, אשר ייחתם בידי המהנדס האמור {{ח:פנימי|סעיף 6|בתקנה 6(ב)}} ואשר העתק ממנו יימסר לממונה באחריות המהנדס.

{{ח:סעיף|4|בדיקת נצילות חוזרת}}
{{ח:תת|(א)}} הראו תוצאות הבדיקה שנצילות מיתקן שאיבה קטנה מהקבוע {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2}}, ינקוט בעל המיתקן אמצעים לשיפור הנצילות במיתקן זה וידווח על אמצעים אלה לממונה; הממונה יהיה רשאי לדרוש, לא יאוחר מ־6 חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה, כי תיערך בדיקה חוזרת במיתקן האמור.
{{ח:תת|(ב)}} לא יפעיל אדם מיתקן שאיבה, לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, אלא אם כן נצילותו היא כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2}}.

{{ח:סעיף|5|מספור מיתקני שאיבה}}
{{ח:תת|(א)}} בעל מיתקן שאיבה יסמן כל מיתקן שאיבה שברשותו במספר סידורי וידווח על כך לממונה.
{{ח:תת|(ב)}} הותקן מיתקן שאיבה חדש, שהספקו 50 קילוואט ומעלה, ידווח בעל מיתקן השאיבה על כך לממונה, בתוך שלושה חודשים מיום התקנתו.

{{ח:סעיף|6|עריכת בדיקות נצילות}}
{{ח:תת|(א)}} הבדיקה תיערך על ידי מי שמוסמך לערוך בדיקה כאמור על פי כל חיקוק, בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בביצוע בדיקה כאמור או הפעלה או החזקה של מיתקני שאיבה בהספק של 50 קילוואט לפחות שהוכיח למנהל את כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} ברשותו אמצעים לעריכת הבדיקה;
{{ח:תתת|(2)}} בקיאות בהליכים של בדיקה, או הפעלה ותחזוקה של מיתקן שאיבה.
{{ח:תת|(ב)}} תוצאות הבדיקה יאושרו בידי מהנדס, אשר גם ייתן המלצות, לפי הצורך, לשיפור הנצילות של מיתקן השאיבה.

{{ח:סעיף|7|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

{{ח:סעיף|8|הוראות מעבר}}
{{ח:ת}} מיתקני שאיבה אשר במועד תחילת תקנות אלה היו חייבים בבדיקה, ייבדקו בתוך 90 ימים מיום תחילתן של תקנות אלה; על אף האמור, במקרים שבהם יותר מ־5 מיתקני שאיבה השייכים לבעל מיתקני שאיבה בודד החייבים בדיקה כאמור, יהיה הוא רשאי להגיש לממונה תכנית לביצוע הבדיקות ולבצען כפי שיאשר הממונה.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 3|תקנה 3(ג)}})}}}}
{{ח:קטע3||תסקיר על בדיקת נצילות אנרגטית במיתקן שאיבה}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(הטופס הושמט)}}

{{ח:חתימות|כ״ח בסיון התשס״ד (17 ביוני 2004)}}
* '''יוסף פריצקי'''
שר התשתיות הלאומיות
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]