תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל״ב–1972}}
{{ח:קטע3||תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות בבתי חולים}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשל״ב, 770|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2819.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ״ב, 1108|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-4357.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 42|סעיף 6}} {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

{{ח:מפריד}}
{{ח:הערה|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל״ב–1972 הותקנו {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|לפי חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}; לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 147|סעיף 147(א)(3) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}, התקנות יעמדו בתוקף לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|החוק האמור}}.}}
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בית חולים“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם#סעיף 24|בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד כיבוי“ – ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#פרק ב סימן ב|בסעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}};
{{ח:תת}} {{ח:הערה|תפקיד ”מפקח כבאות ראשי“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלף בתפקיד ”נציב כבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות כבאות“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 2|בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|”רשות הכבאות“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלפה בידי ”הרשות הארצית לכבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}

{{ח:סעיף|2|ציוד חובה}}
{{ח:ת}} בכל בית חולים חייבים הבעל והמחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי וכן להתקין ולהחזיק את ציוד הכיבוי במצב תקין לפי הוראות רשות כבאות.

{{ח:סעיף|3|הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות|תיקון: תשמ״ב}}
{{ח:ת}} רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית חולים להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבית חולים כמשמעותו {{ח:פנימי|תוספת חלק ג|בחלק ג׳ של התוספת}}, כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן;
{{ח:תת|(2)}} התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, CO2 או הלון;
{{ח:תת|(3)}} התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;
{{ח:תת|(4)}} התקנת תאורת התמצאות וחירום;
{{ח:תת|(5)}} התקנת מערכת כריזה ואזעקה.

{{ח:סעיף|3א|ערעור על הודעת רשות הכבאות|תיקון: תשמ״ב}}
{{ח:תת|(א)}} בעל בית חולים או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}}, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.
{{ח:תת|(ג)}} החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.

{{ח:סעיף|4|פטור}}
{{ח:ת}} מילא אחד מהחייבים אחר הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|או 3}}, פטורים היתר מהחובה כאמור.

{{ח:סעיף|5|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תש״ל–1969 – בטלות.

{{ח:סעיף|6|השם}}
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל״ב–1972“.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}} {{ח:פנימי|סעיף 2|ו־2}})}}}}
{{ח:קטע3|תוספת חלק א|חלק א׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק א|בחלק זה}}, ”בית־חולים“ – בית חולים שיש בו עד 50 מיטות או שמועסקים בו עד 70 עובדים.

{{ח:סעיף*|1|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 1}}
{{ח:ת}} כשהמרחק בין כניסות לבנין בית החולים הוא בין 15 מטר ו־60 מטר, בקרבת כל כניסה יותקן ברז כיבוי בקוטר של 2″. כאשר המרחק שבין הכניסות קטן מ־15 מטר ימוקם ברז הכיבוי בין שתי הכניסות, ואם המרחק גדול מ־60 מטר יותקן ברז כיבוי נוסף לכל חלק הגדול מ־15 מטר.

{{ח:סעיף*|2|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 2}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז כיבוי מהאמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 1|בסעיף 1}} יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר כל אחד ומזנק כיבוי אחד, ובלבד שבכל בית חולים יהיו לפחות שלושה זרנוקי כיבוי, ושני מזנקים, בעלי נחירים של 8 מ״מ.

{{ח:סעיף*|3|גלגילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 3}}
{{ח:ת}} בכל מפלס קומתי של בנין בית החולים, ליד כל חדר מדרגות, יותקנו גלגילוני כיבוי קבועים ועליהם צינור לחץ בקוטר של 3⁄4″ ובאורך של 25 מטר עם מזנק צמוד.

{{ח:סעיף*|4|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק א פרט 4}}
{{ח:ת}} הספקת המים לברזי הכיבוי האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 1|בסעיף 1}} צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל־7 אטמוספרות ולא יקטן מ־2 אטמוספרות.

{{ח:סעיף*|5|מטפי כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 5}}
{{ח:ת}} בכל מפלס של בנין בית חולים, לאורך המסדרון המרכזי, יותקנו לכל 30 מטר שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ב|חלק ב׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ב|בחלק זה}}, ”בית־חולים“ – בית חולים שיש בו 51 עד 300 מיטות או שמועסקים בו 71 עד 400 עובדים.

{{ח:סעיף*|6|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 6}}
{{ח:תת|(א)}} בקרבת שתי כניסות לבית החולים יותקן בכל כניסה ברז כיבוי בקוטר של 3″ לשימוש שירותי הכבאות.
{{ח:תת|(ב)}} בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים, יותקנו ברזי כיבוי כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 1|בסעיף 1}}.
{{ח:תת|(ג)}} בתוך הבנין, בכל חדר מדרגות, בכל מפלס קומתי, יותקן ברז כיבוי בקוטר 2″.

{{ח:סעיף*|7|זרנק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 7}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז כיבוי כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 6|בסעיף 6(ב) ו־(ג)}} יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר ומזנק כיבוי אחד בעל נחיר של 8 מ״מ.

{{ח:סעיף*|8|גלגילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 8}}
{{ח:תת|(א)}} בכל מפלס של בנין בית החולים יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 3|בסעיף 3}}.
{{ח:תת|(ב)}} במקומות הבאים, כשגלגילון הכיבוי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 3|בסעיף 3}} מרוחק יותר מ־10 מטרים, יותקן בהם גלגילון כיבוי קבוע אחד נוסף, ועליו צינור לחץ כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 3|בסעיף 3}}:
{{ח:תתת|(1)}} חדרי ניתוח והרדמה;
{{ח:תתת|(2)}} מעבדות כימיות וביולוגיות;
{{ח:תתת|(3)}} מכוני רנטגן;
{{ח:תתת|(4)}} חדרי שירותים הנדסיים, לרבות חדר חשמל, חדר דודים וחדר מזגנים;
{{ח:תתת|(5)}} אולמי התקהלות, לרבות אולם לתפילה, חדרים לטכסים דתיים ואולמות וחדרים להרצאות ולמופעי תרבות;
{{ח:תתת|(6)}} ארכיונים, לרבות חדר לכרטסת, ארכיון לצילומים וחדרי אוספים;
{{ח:תתת|(7)}} מקומות החסנה, לרבות מחסנים לדלק, לכימיקלים ולתרופות, מרכזיות לגאזים בעירים או התורמים לבעירה.

{{ח:סעיף*|9|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ב פרט 9}}
{{ח:תת|(א)}} הספקת מים לצרכי ברזי הכיבוי האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 6|בסעיף 6}} צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 4|בסעיף 4}}.
{{ח:תת|(ב)}} לכל מערכת של הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 6|בסעיף 6}} יותקן לפחות חיבור אחד להספקת מים ממקור חירום.

{{ח:סעיף*|10|מטפי כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 10}}
{{ח:ת}} בכל אחד מהמקומות בבנין בית החולים המפורטים {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 5|בסעיפים 5}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 8|ו־8(ב)}} שלא קיימת בו מערכת גילוי שרפות אוטומטית, יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים; אם קיימת בו מערכת לגילוי שריפות אוטומטית, יותקן שם מטפה כיבוי אחד.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ג|חלק ג׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ג|בחלק זה}}, ”בית־חולים“ – בית חולים שיש בו מעל ל־300 מיטות או שמועסקים בו יותר מ־400 עובדים.

{{ח:סעיף*|11|כניסה|עוגן=תוספת חלק ג פרט 11}}
{{ח:תת|(א)}} בקרבת כל כניסה מארבע כניסות לבית החולים יותקן ברז כיבוי בקוטר של 3″ לשימוש שירותי הכבאות.
{{ח:תת|(ב)}} בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים יותקנו ברזי כיבוי כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 1|בסעיף 1}}, וברזי כיבוי בתוך כל בנין של בית החולים כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 6|בסעיף 6(ג)}}.

{{ח:סעיף*|12|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 12}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר 2″ כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ג פרט 11|בסעיף 11(ב)}} יותקן ארון עם שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר ומזנק אחד בעל נחיר של 8 מ״מ.

{{ח:סעיף*|13|גלגילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 13}}
{{ח:ת}} בכל מפלס של בנין של בית החולים יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 3|בסעיף 3}}, ובמקומות המפורטים {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 8|בסעיף 8(ב)}} יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 8|בסעיף 8(ב)}}.

{{ח:סעיף*|14|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ג פרט 14}}
{{ח:תת|(א)}} הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק ג פרט 11|בסעיף 11(ב)}} צריכה לאפשר הפעלה של שלושה ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 4|בסעיף 4}}.
{{ח:תת|(ב)}} לכל מערכת הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק ג פרט 11|בסעיף 11(ב)}} יותקנו לפחות שני חיבורים להספקת מים ממקור חירום.

{{ח:סעיף*|15|מטפי כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 15}}
{{ח:ת}} בכל אחד מהמקומות המפורטים {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 8|בסעיף 8(ב)}} יותקנו מטפי כיבוי לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 10|בסעיף 10}}.

{{ח:חתימות|כ״ט בטבת תשל״ב (16 בינואר 1972)}}
* '''יוסף בורג'''
שר הפנים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]