תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע״ב–2011}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשע״ב, 320|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7062.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ג, 96|ת״ט|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7172.pdf}}, {{ח:תיבה|764|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7223.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19ט|סעיפים 19ט}} {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19יד|ו־19יד}} {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998}} (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר הפנים, בהסכמת שר האוצר לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19סז|סעיף 19סז לחוק}}, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: התאמות נגישות לבניין קיים}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: החלה הדרגתית}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: חלופות ופטור}}

{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳: שונות}}

{{ח:פנימי|תוספת 1|תוספת ראשונה: {{מוקטן|בדיקת בניין קיים וביצוע התאמות נגישות}}}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 סימן א|סימן א{{ח:הערה|׳}} – כללי}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 סימן ב|סימן ב{{ח:הערה|׳}} – הגעה לבניין}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 סימן ג|סימן ג{{ח:הערה|׳}} – כניסה לבניין}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 סימן ד|סימן ד{{ח:הערה|׳}} – דרכים}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 סימן ה|סימן ה{{ח:הערה|׳}} – אזהרה}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 סימן ו|סימן ו{{ח:הערה|׳}} – חללים מסוימים בבניין}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 סימן ז|סימן ז{{ח:הערה|׳}} – פרטי בניין}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 סימן ח|סימן ח{{ח:הערה|׳}} – מקומות מסוימים}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 נספח א|נספח א{{ח:הערה|׳}} – מעבר בפתח ותוואי המשנה כיוון}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 נספח ב|נספח ב{{ח:הערה|׳}} – בית שימוש נגיש}}

{{ח:פנימי|תוספת 1 נספח ג|נספח ג{{ח:הערה|׳}} – תא שירותים מותאם עם מאחז יד}}

{{ח:פנימי|תוספת 2|תוספת שנייה: {{מוקטן|פטור מהתאמות נגישות מסוימות}}}}

{{ח:פנימי|תוספת 3|תוספת שלישית: {{מוקטן|פטור מבית שימוש נגיש}}}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אדם עם מוגבלות“, ”גוף ציבורי“, ו”נציבות“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 5|בסעיף 5 לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בעלים“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19ח|בסעיף 19ח(ו) לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בניין קיים“ – מקום ציבורי שהוא בניין לרבות חלק ממנו ושטחי החוץ שלו, שהיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני יום י״א באב התשס״ט (1 באוגוסט 2009);
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דירה“ – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת, לעסק או לכל צורך אחר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הנציב“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 5|בסעיף 5 לחוק}} או מי שמינה, לצורך תקנות אלה, מטעם עובדי הנציבות שהוא בעל מומחיות מתאימה, לפי העניין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”החייב בבדיקת נגישות“ – כל אחד מאלה כמפורט לצדו:
{{ח:תתת|(1)}} בעלים של בניין קיים –
{{ח:תתתת|(א)}} לגבי הרכוש המשותף;
{{ח:תתתת|(ב)}} לגבי שאר חלקי בניין קיים שאותם הוא מחזיק למעט השטחים המפורטים בפסקה (2);
{{ח:תתת|(2)}} המחזיק והמפעיל של בניין קיים או חלק מבניין קיים, שאינו הבעלים – לגבי השטח שמוחזק על ידיו או שמבוצעת בו הפעילות נושא השירות הציבורי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”החייב בביצוע נגישות“ – מי שהוטלה עליו חובת הנגישות לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19ח|סעיף 19ח(ג) לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק העתיקות“ – {{ח:חיצוני|חוק העתיקות|חוק העתיקות, התשל״ח–1978}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק התכנון והבנייה“ – {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חייב פרטי“ – החייב בביצוע נגישות שאינו רשות ציבורית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”כניסה עיקרית“ – כניסה לבניין קיים שאליה מגיעים מרבית הולכי הרגל שמגיעים אליו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מהנדס הרשות“ – מהנדס הרשות המקומית או מי שהוא מינה מטעמו, ובהעדר מהנדס ברשות המקומית – מי שמינה לעניין זה ראש הרשות המקומית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה“ ו”מורשה לנגישות השירות“ – כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#פרק ה1 סימן יא|בסימן יא בפרק ה1 בחוק}}, לפי העניין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מקום ציבורי“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19ז|בסעיף 19ז לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מקום ציבורי לאכסון“ – כל אחד מבין המנויים {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#תוספת 1 פרט 7|בפרטים (7)}} {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#תוספת 1 פרט 18|ו־(18) בתוספת הראשונה לחוק}} וכן מעון המשמש למגורים של אנשים עם מוגבלות, בית אבות, מרכז לטפול בדרי רחוב, מעון או מקלט לנשים מוכות, ילדים מוכים, הוסטל לגברים אלימים, בית סוהר, בית מעצר, וכל מקום המספק שירותי אכסון או לינה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”נגישות“, ”רשות ציבורית“ ו”תקן ישראלי“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19א|בסעיף 19א לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ס״מ“ – סנטימטרים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רכוש משותף“ – כל חלקי הבניין הקיים חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו אם הם בתחומי דירה מסוימת;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות מקומית“ – לרבות מי שמחזיק מקרקעין המשמשים את הציבור, בתחום גאוגרפי מסוים, במקום שאין בו עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שטח חוץ“ – שטח שמחוץ לבניין הנמצא בתחום גבולות המגרש, למעט שטח כאמור שלא נועד להיות פתוח לציבור;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תקנות התכנון“ – {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2|התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל–1970}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תפוסה“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 3.2.12.1|בפרט 3.2.12.1 לתקנות התכנון והבנייה}}.

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: התאמות נגישות לבניין קיים}}

{{ח:סעיף|2|התאמות נגישות בבניין קיים ובשטחי החוץ שלו}}
{{ח:תת|(א)}} החייב בבדיקת נגישות אחראי –
{{ח:תתת|(1)}} לבדיקת קיומן של התאמות הנגישות לפי הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|טור ג{{ח:הערה|׳}} בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה}}, בבניין קיים או בחלקי בניין קיים ושטחי החוץ שלו שבהם –
{{ח:תתתת|(א)}} ניתן בפועל שירות ציבורי, לרבות במקרים כגון אלה:
{{ח:תתתתת|(1)}} מקום ציבורי להתקהלות;
{{ח:תתתתת|(2)}} חדר ישיבות שנערכות בו ישיבות שמוזמן אליהן הציבור;
{{ח:תתתתת|(3)}} משרדים שמקבלים בהם קהל בין כדרך קבע או באופן אקראי, לשכות ראש הגוף הציבורי וסגניו בבניין המשמש גוף ציבורי, ולשכות נבחרי ציבור;
{{ח:תתתת|(ב)}} הציבור עושה שימוש, כגון חניון ציבורי, כניסה ראשית, מעברים, מעלית, מדרגות, בית שימוש, חלל המתנה;
{{ח:תתת|(2)}} שהבדיקה לפי פסקה (1) תבוצע –
{{ח:תתתת|(א)}} לפי טופס שיפרסם הנציב לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|תקנה 6(ב)}} (להלן – הטופס); הטופס יכלול, בין השאר, מידע בדבר זיהוי הבניין החייב בבדיקת נגישות, החייב בביצוע נגישות, מבצע הבדיקה, התייחסות לפרטי הבדיקה, להתאמות נגישות נדרשות, ולפטורים נטענים, לפי תקנות אלה;
{{ח:תתתת|(ב)}} בהתאם להוראות תקן שאליהן התקנות מפנות, כתוקפו מזמן לזמן לפי {{ח:חיצוני|חוק התקנים|חוק התקנים}}, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה;
{{ח:תתת|(3)}} להעביר לחייב בביצוע נגישות את תוצאות הבדיקה לפי פסקת משנה (1) לרבות הטופס שנערך לפי פסקת משנה (2), מיד לאחר השלמתם.
{{ח:תת|(ב)}} לא קיימת בבניין קיים התאמת נגישות לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|טור ג{{ח:הערה|׳}} בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה}} (להלן – התאמת נגישות חסרה) –
{{ח:תתת|(1)}} יבצע החייב בביצוע נגישות התאמות נגישות לפי הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|טור ד{{ח:הערה|׳}} בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה}}, בכפוף להוראות {{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד{{ח:הערה|׳}}}}, ויציין זאת בטופס; על ביצוע התאמת נגישות יחול האמור בתקנת משנה (א)(2)(ב);
{{ח:תתת|(2)}} אך מתקיימות דרישות אחרות במקום התאמת הנגישות החסרה, יראו, על אף האמור בפסקה (1), כאילו חלקי המבנה שמתקיימות לגביהם הדרישות האחרות, עומדים בדרישות {{ח:פנימי|תוספת 1|התוספת הראשונה}}; לעניין זה, ”דרישות אחרות“ – הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1 לתקנות התכנון}} או הוראות אחד מחלקי ת״י 1918.

{{ח:סעיף|3|התאמות נוספות בבניין המיועד לאנשים עם מוגבלות}}
{{ח:ת}} בבניין קיים שניתן בו שירות ציבורי ייעודי לאדם עם מוגבלות, ובבניין קיים שניתן בו שירות ציבורי על ידי המוסד לביטוח לאומי ולשכות רווחה יתקיימו הוראות אלה:
{{ח:תת|(1)}} החייב בבדיקת נגישות אחראי לבדיקת הצורך בהתאמות נגישות נוספות על אלה המפורטות בתקנות אלה (להלן – הבדיקה הנוספת);
{{ח:תת|(2)}} הבדיקה הנוספת תבוצע –
{{ח:תתת|(א)}} בידי מורשה לנגישות השירות;
{{ח:תתת|(ב)}} לפי מרכיבי השירות הציבורי שניתן בבניין כאמור ובהתאם לצרכים הייחודים של אדם עם מוגבלות ובני אדם אחרים האמורים לעשות שימוש בבניין כאמור.

{{ח:סעיף|4|חובת הגשת בקשה לרשות מקומית להקצאת מקומות חניה נגישים}}
{{ח:תת|(א)}} כל אחד מן המפורטים להלן יפנה לרשות המקומית הנוגעת לעניין בבקשה כי תקצה מקומות חניה נגישים לאנשים עם מוגבלות סמוך ככל האפשר לבניין הקיים שבאחריותו:
{{ח:תתת|(1)}} חייב בביצוע נגישות הפטור לפי {{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד{{ח:הערה|׳}}}} מהקצאת מקומות חניה נגישים;
{{ח:תתת|(2)}} חייב בביצוע נגישות של בניין קיים שתפוסתו 500 איש לפחות או של בניין קיים חיוני, שאין ברשותם מקום חניה לבניין או שבסמוך להם אין חניון ציבורי שמשרת את הבניין, ובו מקומות חניה נגישים; לעניין זה, ”בניין קיים חיוני“ – בניין קיים שהוא אחד מאלה: מחלקה לשירותים חברתיים, סניף של המוסד לביטוח לאומי, מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ״ס), משרד ממשלתי שניתן בו שירות ציבורי, משרד של רשות מקומית שניתן בו שירות ציבורי, תחנת משטרה או נקודות משטרה, בנק, סניף דואר, בית דואר לרבות מיתקן לחלוקת דואר וסוכנות דואר, בית מרקחת.
{{ח:תת|(ב)}} פנייה לרשות מקומית כאמור בתקנה זו תבוצע באמצעות דואר רשום.

{{ח:סעיף|5|התגברות על הפרש גובה בכניסה לבניין}}
{{ח:ת}} קיים הפרש גובה בקו המגע בין בניין קיים לשטח שבאחריות הרשות המקומית (להלן – הפרש הגובה), והפרש הגובה מצוי בפתח או בדרך המקשרת בין שני השטחים האמורים יחולו הוראות אלה:
{{ח:תת|(1)}} החייב בביצוע נגישות יבצע את התאמת הנגישות להתגברות על הפרש הגובה בתחום הבניין הקיים;
{{ח:תת|(2)}} על אף האמור בפסקה (1), עלה הפרש הגובה על 6 ס״מ, והיה החייב בביצוע נגישות פטור לפי {{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד{{ח:הערה|׳}}}} מהתגברות על הפרש הגובה בתחום הבניין הקיים, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|(א)}} החייב בביצוע נגישות יעביר למהנדס הרשות הצעה לביצוע התאמת נגישות להתגברות על הפרש הגובה כאמור, שתבוצע בתחום השטח שבאחריות הרשות המקומית;
{{ח:תתת|(ב)}} לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד הגשת ההצעה האמורה בפסקת משנה (א) יפעל מהנדס הרשות לפי אחת מאלה:
{{ח:תתתת|(1)}} יאשר את התאמת הנגישות בכפוף לשינויים שיורה; במקרה כזה, החייב בביצוע נגישות יבצע על חשבונו את התאמת הנגישות לפי הנחיות מהנדס הרשות ובפיקוחו;
{{ח:תתתת|(2)}} יורה, בהחלטה מנומקת בכתב, כי לא ניתן לבצע התאמת נגישות בתחום השטח שבאחריות הרשות המקומית;
{{ח:תתת|(ג)}} על אף האמור בפסקת משנה (ב), החייב בביצוע נגישות פטור מביצוע התאמת נגישות להתגברות על הפרש גובה לפי פסקה (2) אם התקיים אחד מאלה:
{{ח:תתתת|(1)}} החליט מהנדס הרשות, ולא יאוחר מתום 60 ימים ממועד הגשת ההצעה, לבצע באמצעות הרשות המקומית ועל חשבונה את התאמת הנגישות; כמו כן הודיע על כך בכתב לחייב;
{{ח:תתתת|(2)}} לא ניתנה החלטת מהנדס הרשות בתוך 60 ימים ממועד הגשת ההצעה;
{{ח:תתתת|(3)}} מהנדס הרשות הורה כאמור בפסקת משנה (ב)(2).

{{ח:סעיף|6|השלמת הוראות טכניות על ידי הנציב}}
{{ח:תת|(א)}} בהעדר הוראות טכניות מתאימות לביצוע התאמת נגישות שהחובה לבצעה נקבעה בתקנות, רשאי הנציב לתת הוראות טכניות לביצוע התאמת נגישות כאמור, לשם הבטחת נגישות לאנשים עם מוגבלות ובלבד –
{{ח:תתת|(1)}} שלא יהיה בכך להוסיף תוספת משמעותית לעלות ביצוע התאמת נגישות מסוג דומה בבניין קיים;
{{ח:תתת|(2)}} שכתוצאה מהוראות טכניות כאמור הדרישות לביצוע התאמת הנגישות האמורה לא יהיו מחמירות יותר מהנדרש בעניין זה בבניין ציבורי חדש לפי {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2|תקנות התכנון}}.
{{ח:תת|(ב)}} הוראות טכניות של הנציב כאמור, יפורסמו במדור מיוחד למטרה זו באתר האינטרנט של הנציבות ויימצאו במשרדי הנציבות לעיון הציבור בעת שהם פתוחים לציבור; תחילתן של ההוראות תהיה 120 ימים מיום פרסומן והנציב יפרסם את תחולתן לפי שיקול דעתו.
{{ח:תת|(ג)}} חייב בביצוע נגישות יפעל לפי הוראות טכניות שפורסמו כאמור בתקנת משנה (ב), אלא אם כן ביצע החייב בביצוע נגישות התאמת נגישות אחרת הסבירה בנסיבות העניין לפני מועד תחילתן לפי תקנת משנה (ב).

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: החלה הדרגתית}}

{{ח:סעיף|7|לוחות זמנים לביצוע התאמות נגישות אצל מי שאינו רשות ציבורית|תיקון: תשע״ג־2}}
{{ח:תת|(א)}} לא יאוחר מתום חצי שנה מיום תחילתן של תקנות אלה ישלים החייב בבדיקת נגישות שאינו רשות ציבורית את בדיקת הבנין הקיים לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנה 2(א)}}.
{{ח:תת|(ב)}} חייב פרטי יבצע וישלים את התאמות הנגישות לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 4|4}} {{ח:פנימי|סעיף 5|ו־5}} ובכלל זה ביצוע חלופות והעברת שירות ציבורי למקום אחר לפי {{ח:פנימי|סעיף 10|תקנה 10}}, כמפורט בטור א׳ להלן, בפרק הזמן הכולל לביצוע התאמות נגישות, שתחילתו בתום חצי השנה מיום תחילתן של תקנות אלה, והמפורט בטור ב׳ שלצדו:
{{ח:תת}}

{{מוקטן|טור א{{ח:הערה|׳}}}} {{ש}} התאמות הנגישות	{{מוקטן|טור ב{{ח:הערה|׳}}}} {{ש}} פרק הזמן הכולל, בשנים

{{ח:תת|(1)}} בבניין קיים שהוא מקום ציבורי לאכסון –

{{ח:תתת|(א)}} כוללות הקמת אמצעי התגברות על הפרש גובה העולה על 1.5 מטרים או הקמת יחידת אכסון מיוחדת
לא יאוחר מיום י״ב בחשוון התשע״ח (1 בנובמבר 2017)

{{ח:תתת|(ב)}} התאמות נגישות שונות מן ההתאמות בפסקת משנה (א)
לא יאוחר מיום י״ט בחשוון התשע״ו (1 בנובמבר 2015)

{{ח:תת|(2)}} בבניין קיים שאינו מקום ציבורי לאכסון –

{{ח:תתת|(א)}} כוללות הקמת אמצעי התגברות על הפרש גובה העולה על 1.5 מטרים
לא יאוחר מיום י״ט בחשוון התשע״ו (1 בנובמבר 2015)

{{ח:תתת|(ב)}} התאמות נגישות שונות מן ההתאמות בפסקת משנה (א)
2

{{ח:תת}} היה ביצוע התאמות הנגישות חלק מעבודות תחזוקה או שיפוץ, בהיקף משמעותי, של בניין קיים שאינו נופל בגדר פסקה (1)(א) בטבלה, תיווסף חצי שנה לפרק הזמן הכולל.
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} חייב פרטי, האחראי לביצוע התאמות נגישות בחמישה בניינים קיימים לפחות, ישלים את ביצוע התאמות הנגישות לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 4|4}} {{ח:פנימי|סעיף 5|ו־5}} ובכלל זה, ביצוע חלופות והעברת שירות ציבורי למקום אחר לפי {{ח:פנימי|סעיף 10|תקנה 10}}, בפרקי זמן מיום תחילתן של תקנות אלה לפי הפירוט להלן:
{{ח:תתתת|(א)}} לא יאוחר מיום כ״ד בסיוון התשע״ד (22 ביוני 2014) – ב־20 אחוזים לפחות מהבניינים הקיימים ולא פחות מבניין קיים אחד;
{{ח:תתתת|(ב)}} לא יאוחר מיום ה׳ בתמוז התשע״ה (22 ביוני 2015) – ב־40 אחוזים לפחות מהבניינים הקיימים;
{{ח:תתתת|(ג)}} לא יאוחר מיום ט״ז בסיוון התשע״ו (22 ביוני 2016) – ב־65 אחוזים לפחות מהבניינים הקיימים;
{{ח:תתתת|(ד)}} לא יאוחר מיום י״ב בחשוון התשע״ח (1 בנובמבר 2017) – ב־100 אחוזים מהבניינים הקיימים;
{{ח:תתת|(2)}} הכנת רשימת הבניינים שלגביהם תבוצע תקנת משנה זו, תיעשה בתוך שנה מיום תחילתן של תקנות אלה ולפי ההנחיות {{ח:פנימי|סעיף 8|שבתקנה 8(ו)}};
{{ח:תתת|(3)}} תחילת ביצוע התאמות נגישות בכל בניין קיים תיעשה לאחר שהסתיימה בדיקתו לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנה 2(א)}}.
{{ח:תת|(ד)}} חייב פרטי חייב לכלול ביצוע התאמות נגישות לפי תקנות אלה בכל שיפוץ שהוא מבצע בבניין קיים, הכרוך בשינוי במחיצות פנימיות, או בפתחים, או בשיפוץ של שטחי חוץ של בניין הכולל עבודות פיתוח או שינוי גאומטריה של דרכים.

{{ח:סעיף|8|שלבים ולוחות זמנים לביצוע התאמות נגישות של רשות ציבורית|תיקון: תשע״ג}}
{{ח:תת|(א)}} על חייב בבדיקת נגישות וחייב בביצוע נגישות, שכל אחד מהם הוא רשות ציבורית תחול {{ח:פנימי|סעיף 7|תקנה 7(א), (ב) ו־(ד)}}, בשינויים המחויבים, לפי העניין, ואולם לפרק הזמן הכולל לפי {{ח:פנימי|סעיף 7|תקנה 7(א)}} תיווסף חצי שנה וללוחות הזמנים לפי {{ח:פנימי|סעיף 7|תקנה 7(ב)}} תיווסף שנה.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנת משנה (א), חייב בביצוע נגישות, בחמישה בניינים קיימים לפחות, שהוא רשות ציבורית, ישלים את ביצוע התאמות הנגישות לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2(ב)}}, {{ח:פנימי|סעיף 4|4}} {{ח:פנימי|סעיף 5|ו־5}} ובכלל זה ביצוע חלופות והעברת שירות ציבורי למקום אחר לפי {{ח:פנימי|סעיף 10|תקנה 10}}, בבניינים קיימים בשיעורים כמפורט בטור א׳ להלן, בפרקי זמן מיום תחילתן של תקנות אלה המפורטים בטור ב{{ח:הערה|׳}} שלצדו:
{{ח:תת}}

{{מוקטן|טור א{{ח:הערה|׳}}}}	{{מוקטן|טור ב{{ח:הערה|׳}}}}

אחוז הבניינים הקיימים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות	פרק הזמן בשנים, מיום התחילה, להשלמת ביצוע התאמות נגישות לחייב בביצוע נגישות האחראי ל-

עד 50 בניינים קיימים	51 עד 100 בניינים קיימים	101 עד 250 בניינים קיימים	251 עד 999 בניינים קיימים	1,000 ויותר בניינים קיימים

10	–	–	–	–	3

15	2	2	2	2	–

20	–	–	–	–	4

30	–	–	–	–	5

35	3	3	4	4	–

65	4	5	6	6	–

100	5	6	לא יאוחר מיום כ״ג בחשוון התשע״ט (1 בנובמבר 2018)	לא יאוחר מיום כ״ג בחשוון התשע״ט (1 בנובמבר 2018)	לא יאוחר מיום כ״ג בחשוון התשע״ט (1 בנובמבר 2018)

{{ח:תת}} ויחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} הכנת רשימת הבניינים שלגביהם תבוצע תקנת משנה זו, לפי ההנחיות {{ח:פנימי|סעיף 8|שבתקנה 8(ו)}}, תיעשה בלוחות הזמנים האלה:
{{ח:תתתת|(א)}} בתוך חצי שנה מיום תחילתן של תקנות אלה – רשימת הבניינים הקיימים שבדעתו לסיים בשני פרקי הזמן הראשונים המנויים בטבלה האמורה;
{{ח:תתתת|(ב)}} לא יאוחר מתום פרק הזמן השני – רשימת שאר הבניינים הקיימים;
{{ח:תתת|(2)}} תחילת ביצוע התאמות נגישות בכל בניין קיים תיעשה לאחר שהסתיימה בדיקתו לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנה 2(א)}}.
{{ח:תת|(ג)}} על חייב בביצוע נגישות שהוא רשות ציבורית המנויה {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#תוספת 3|בטור א{{ח:הערה|׳}} בתוספת השלישית לחוק}} שחובת הנגישות במלואה חלה עליה עד יום ג׳ בחשוון התש״פ (1 בנובמבר 2019), תחול תקנת משנה (ב), ויקראו את תקנת משנה (ב) כאילו במקום הטבלה בא:
{{ח:תת}}

{{מוקטן|טור א{{ח:הערה|׳}}}}	{{מוקטן|טור ב{{ח:הערה|׳}}}}

אחוז הבניינים הקיימים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות	פרק הזמן בשנים, מיום התחילה, להשלמת ביצוע התאמות נגישות לחייב בביצוע נגישות האחראי ל-

עד 50 בניינים קיימים	51 עד 100 בניינים קיימים	101 עד 250 בניינים קיימים	251 עד 999 בניינים קיימים	1,000 ויותר בניינים קיימים

10	–	–	–	–	3

15	2	3	3	3	–

20	–	–	–	–	4

30	–	–	–	–	5

35	4	4	4	5	–

65	4	5	6	6	7

100	7	לא יאוחר מיום ג׳ בחשוון התש״פ (1 בנובמבר 2019)	לא יאוחר מיום ג׳ בחשוון התש״פ (1 בנובמבר 2019)	לא יאוחר מיום ג׳ בחשוון התש״פ (1 בנובמבר 2019)	לא יאוחר מיום ג׳ בחשוון התש״פ (1 בנובמבר 2019)

{{ח:תת|(ד)}} על חייב בביצוע נגישות שהוא רשות ציבורית המנויה {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#תוספת 3|בתוספת השלישית לחוק}} שחובת הנגישות במלואה חלה עליה עד יום י״ד בחשוון התשפ״א (1 בנובמבר 2020), תחול תקנת משנה (ב), ויקראו את תקנת משנה (ב) כאילו במקום הטבלה בא:
{{ח:תת}}

{{מוקטן|טור א{{ח:הערה|׳}}}}	{{מוקטן|טור ב{{ח:הערה|׳}}}}

אחוז הבניינים הקיימים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות	פרק הזמן בשנים, מיום התחילה, להשלמת ביצוע התאמות נגישות לחייב בביצוע נגישות האחראי ל-

עד 50 בניינים קיימים	51 עד 100 בניינים קיימים	101 עד 250 בניינים קיימים	251 עד 999 בניינים קיימים	1,000 ויותר בניינים קיימים

10	–	–	–	–	4

15	3	3	3	3	–

20	–	–	–	–	5

30	–	–	–	–	6

35	5	6	6	6	–

65	7	8	8	8	8

100	8	לא יאוחר מיום י״ד בחשוון התשפ״א (1 בנובמבר 2020)	לא יאוחר מיום י״ד בחשוון התשפ״א (1 בנובמבר 2020)	לא יאוחר מיום י״ד בחשוון התשפ״א (1 בנובמבר 2020)	לא יאוחר מיום י״ד בחשוון התשפ״א (1 בנובמבר 2020)

{{ח:תת|(ה)}} על חייב בביצוע נגישות שהוא רשות מקומית או רשות ציבורית אחרת המנויה {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#תוספת 3|בתוספת השלישית לחוק}} שחובת הנגישות במלואה חלה עליה עד יום כ״ו בחשוון התשפ״ב (1 בנובמבר 2021), תחול תקנת משנה (ב), ויקראו את תקנת משנה (ב) כאילו במקום הטבלה בא:
{{ח:תת}}

{{מוקטן|טור א{{ח:הערה|׳}}}}	{{מוקטן|טור ב{{ח:הערה|׳}}}}

אחוז הבניינים הקיימים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות	פרק הזמן בשנים, מיום התחילה, להשלמת ביצוע התאמות נגישות לחייב בביצוע נגישות האחראי ל-

עד 50 בניינים קיימים	51 עד 100 בניינים קיימים	101 עד 250 בניינים קיימים	251 עד 999 בניינים קיימים	1,000 ויותר בניינים קיימים

10	–	–	–	–	5

15	3	3	3	3	–

20	–	–	–	–	6

30	–	–	–	–	8

35	5	5	6	6	–

65	7	7	8	9	9

100	8	9	לא יאוחר מיום כ״ו בחשון התשפ״ב (1 בנובמבר 2021)	לא יאוחר מיום כ״ו בחשוון התשפ״ב (1 בנובמבר 2021)	לא יאוחר מיום כ״ו בחשוון התשפ״ב (1 בנובמבר 2021)

{{ח:תת|(ו)}} הרשימות הנזכרות בתקנת משנה (ב) יוכנו בין השאר, לפי ההנחיות המפורטות להלן:
{{ח:תתת|(1)}} סוג או אופי השירות הניתן במקום הציבורי החייב בהנגשה;
{{ח:תתת|(2)}} היקף השירותים החייבים בהנגשה בידי אותו הגוף;
{{ח:תתת|(3)}} סוג או אופי המקום החייב בהנגשה.
{{ח:תת|(ז)}} הוראות {{ח:פנימי|סעיף 7|תקנת משנה 7(ד)}} יחולו על חייב בביצוע נגישות שהוא רשות ציבורית, בשינויים המחויבים.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: חלופות ופטור}}

{{ח:סעיף|9|פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות}}
{{ח:תת|(א)}} חייב פרטי פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות לפי הוראות {{ח:פנימי|תוספת 2|התוספת השנייה}}; חייב שהוא רשות ציבורית פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות לפי {{ח:פנימי|תוספת 2 פרט 5|פרט 5 שבתוספת השנייה}}.
{{ח:תת|(ב)}} נוסף על האמור בתקנות אלה, חייב בביצוע נגישות פטור מביצוע התאמות נגישות שבהן הוא חייב לפי תקנות אלה או רשאי לבצע דרישה מופחתת של התאמות נגישות כאמור, גם לפי הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1 פרק א סימן טו|סימן ט״ו בפרק א׳ לחלק ח1 בתקנות התכנון והבנייה}} למעט האמור {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.233|בפרט 8.233(2) שם}} (להלן – סימן ט״ו) בכפוף לאלה:
{{ח:תתת|(1)}} הפטור או הדרישה המופחתת יחולו על חובות לביצוע התאמות נגישות לפי תקנות אלה בעניינים המפורטים {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1 פרק א סימן טו|בסימן ט״ו}} ולפי היקף הפטור או ההפחתה שנקבע שם;
{{ח:תתת|(2)}} נקבעה דרישה מופחתת לפי תקנות אלה או לפי {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1 פרק א סימן טו|סימן ט״ו}} – תחול הדרישה המופחתת המקלה מביניהן.

{{ח:סעיף|10|פטורים וחלופות}}
{{ח:תת|(א)}} בתקנה זו –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”סיבות הנדסיות“ – אחד מאלה:
{{ח:תתתת|(1)}} העדר מקום המאפשר ביצוע התאמת נגישות בגבולות המקרקעין שבהם מצוי הבניין הקיים;
{{ח:תתתת|(2)}} הוראות תכנית כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|בחוק התכנון והבנייה}} החלה על בניין קיים אינן מאפשרות ביצוע התאמת נגישות כאמור;
{{ח:תתתת|(3)}} ביצוע התאמת נגישות יפגע ביציבות בניין קיים או חלקו;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מתכנן שלד בניין“ – מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת על פי {{ח:חיצוני|תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות)|תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ״ז–1967}}.
{{ח:תת|(ב)}} יראו ביצוע התאמת נגישות כפגיעה מהותית באופיו המיוחד של בניין קיים אם התקיימו הוראות פסקאות (1) ו־(2):
{{ח:תתת|(1)}} התקיים אחד מאלה:
{{ח:תתתת|(א)}} על הבניין הקיים חלה תכנית שימור אתרים כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 76א|בסעיף 76א לחוק התכנון והבנייה}};
{{ח:תתתת|(ב)}} על הבניין הקיים חלה תכנית לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|חוק התכנון והבנייה}} שמייעדת את המקום האמור לשימור;
{{ח:תתתת|(ג)}} הופקדה תכנית כאמור בפסקאות (א) או (ב);
{{ח:תתתת|(ד)}} לא חלה ולא הופקדה תכנית כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג) – הבניין הקיים נכלל ברשימת אתרים לשימור לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#תוספת 4 פרט 12|פרט 12 בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה}};
{{ח:תתתת|(ה)}} לא הוכנה רשימה כאמור בפסקת משנה (ד) – ועדה לשימור לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#תוספת 4 פרט 10|פרט 10 בתוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה}} הביעה דעתה כי הבניין הקיים האמור ראוי לשימור;
{{ח:תתתת|(ו)}} הבניין הקיים או החלק שלגביו נתבקש הפטור הוא עתיקה או אתר עתיקות כהגדרתם {{ח:חיצוני|חוק העתיקות|בחוק העתיקות}};
{{ח:תתת|(2)}} לדעת מהנדס הרשות –
{{ח:תתתת|(א)}} אם התקיים אחד התנאים המפורטים בפסקה (1)(א) עד (ג) – התאמת הנגישות שונה באופן מהותי מעבודות המותרות לביצוע לפי אחת התכניות האמורות בפסקאות (1)(א) עד (ג), או מהנחיות שימור החלות עליו, לרבות אלה שניתנו על ידי רשות העתיקות, ומעבודות שבוצעו בפועל;
{{ח:תתתת|(ב)}} אם התקיים אחד התנאים המפורטים בפסקה (1)(ד) עד (ה) – ביצוע התאמת נגישות בבניין הקיים יפגע באופן מהותי באופיו המיוחד של הבניין הקיים בהתחשב, לפי העניין, בערכו ההיסטורי, האדריכלי, התרבותי והאורבני של הבניין, ובעבודות שבוצעו בפועל;
{{ח:תתתת|(ג)}} היה הבניין הקיים עתיקה או אתר עתיקות כאמור בפסקה (1)(ו) – ביצוע התאמת הנגישות יפגע באופן מהותי בעתיקה או באתר עתיקות או שונה באופן מהותי מהוראות שניתנו על ידי רשות העתיקות;
{{ח:תת}} ואולם לא יראו כפגיעה מהותית התאמת נגישות בבניין קיים הניתנת להסרה או לפירוק לאחר ביצועה ושלאחר הסרתה חזר מצב הבניין לקדמותו, זולת אם קבע מהנדס הרשות אחרת מטעמים שנימק בכתב.
{{ח:תת|(ג)}} חייב בביצוע נגישות שהוכיח לגבי התאמת נגישות שהוא חייב בביצועה לפי הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|טור ד{{ח:הערה|׳}} בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה}} (להלן – התאמת נגישות ראשונה) את אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} לא ניתן לבצעה מסיבות הנדסיות באישור מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה; אם מתקיים האמור בפסקה (3) להגדרה ”סיבות הנדסיות“ נוספה גם חוות דעתו של מתכנן שלד לעניין זה;
{{ח:תתת|(2)}} ביצועה יהווה פגיעה מהותית באופיו המיוחד של בניין קיים בהתאם לתקנת משנה (ב);
{{ח:תתת|(3)}} הוא אינו רשות ציבורית והתאמת הנגישות הראשונה מהווה נטל כבד מדי בעבורו, פטור מביצוע ההתאמה הראשונה ויעשה במקומה התאמת נגישות לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|טור ה{{ח:הערה|׳}} בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה}} (להלן – התאמת נגישות שנייה) אם קיימת.
{{ח:תת|(ד)}} חייב בביצוע נגישות שחלה לגביו תקנת משנה (ג), שהוכיח לגבי התאמת הנגישות השנייה, אם קיימת, כי התקיימה לגביה אחת מהפסקאות (1) עד (3) שבתקנת משנה (ג), יהיה פטור מביצוע התאמת הנגישות השנייה.
{{ח:תת|(ה)}} היה אחראי לשירות פטור לפי {{ח:פנימי|פרק ד|פרק זה}} מביצוע התאמת נגישות, ועקב כך לא היתה לאדם עם מוגבלות נגישות לקבלת שירות ציבורי בבניין קיים, יחד עם שאר הציבור, יעביר, האחראי, את אותו שירות, למקום אחר שבו יינתן לכלל הציבור ובלבד שתהיה אליו נגישות לאדם עם מוגבלות; לעניין תקנת משנה זו –
{{ח:תתת|(1)}} יראו גם בניין קיים או חלקו, שבו אין לאדם עם מוגבלות המגיע לקבל בו שירות, מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה, כמקום שבו אין נגישות לקבלת שירות ציבורי; חזקה זו תחול גם לאחר שהחייב בביצוע נגישות פנה לרשות המקומית לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4}};
{{ח:תתת|(2)}} היא לא תחול לגבי סניף דואר וסוכנות דואר, אם במרחק נסיעה שאינו עולה על חמישה קילומטר נמצא סניף דואר או סוכנות דואר שלאדם עם מוגבלות יש נגישות אליו לקבלת השירות יחד עם שאר הציבור;
{{ח:תתת|(3)}} בתקנת משנה זו –
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”מקום חניה נגיש לרכב גבוה“ – לפי הדרישות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.2|בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (2) בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה}};
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”אחראי“ – כל אחד מאלה:
{{ח:תתתתת|(1)}} רשות ציבורית;
{{ח:תתתתת|(2)}} נותן שירות ציבורי שהוא חובה המוטלת על הציבור לפי חיקוק כגון בדיקת חובה, רישום חובה או תשלום חובה, ובנק למעט לגבי שירות של שמירת חפצי ערך בכספות;
{{ח:תתתתת|(3)}} אחראי לשירות ציבורי של סניף דואר, בית דואר לרבות מיתקן לחלוקת דואר וסוכנות דואר.
{{ח:תת|(ו)}} הרואה את עצמו פטור לפי תקנת משנה (ג) או (ד), ימלא טופס שיפרסם הנציב לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|תקנה 6(ב)}} וידאג לכך שייחתם בידו של מי שנדרש לפי תקנה זו; טופס כאמור יכלול, בין השאר, מידע בדבר זיהוי הבניין, החייב בביצוע נגישות, מאשר הפטור ופרטי המאשר או נותן חוות הדעת, לפי העניין.

{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: שונות}}

{{ח:סעיף|11|תחזוקה ונגישות זמנית חלופית}}
{{ח:תת|(א)}} החייב בביצוע נגישות אחראי לכך כי התאמות הנגישות בבניין קיים יהיו תקינות וזמינות בכל עת שהמקום פתוח לציבור וכל עוד ניתן בו שירות ציבורי.
{{ח:תת|(ב)}} לא יפגע אדם בהתאמות נגישות במקום ציבורי קיים, לא יגרע מהן ולא יסב את השימוש בהן למטרות אחרות באופן חלקי או מלא, אלא במהלך תקופת שיפוץ של המקום, ובלבד שהבטיח נגישות חלופית לאותו מקום לתקופת השיפוץ.
{{ח:תת|(ג)}} כבש נגיש לצורך נגישות חלופית, במהלך תקופת שיפוץ כאמור בתקנת משנה (ב), ייחשב כבש שהתקיימו בו כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} רוחבו הפנוי 90 ס״מ לפחות וכושר נשיאתו 350 קילוגרם לפחות;
{{ח:תתת|(2)}} שיפועו אחיד בין שני משטחי מנוחה; ואולם אפשר ששיפועו יעלה על 8% ולא יעלה על 12% ובלבד שאורכו של כבש עם שיפוע כאמור לא יעלה {{ח:הערה|על}} 2.5 מטרים;
{{ח:תתת|(3)}} שולי הכבש מוגבהים וננקטו אמצעים למניעת תזוזה של הכבש;
{{ח:תתת|(4)}} עלה הפרש הגובה בין קצות הכבש על 20 ס״מ – יימצאו משני צדיו בתי אחיזה.

{{ח:סעיף|12|שמירה והצגת מסמכים}}
{{ח:תת|(א)}} חייב בבדיקת נגישות וחייב בביצוע נגישות, חייבים לשמור העתק כל מסמך שנדרשו הם או מי שפעל מטעמם, בהכנתו או מילויו לפי תקנות אלה; מסמכים אלה ירוכזו ויישמרו יחד עם מסמכים אחרים שהם חייבים בשמירתם לפי תקנות אחרות לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|החוק}}; חייב בבדיקת נגישות ישמור מסמכים כאמור 7 שנים לפחות ממועד סיום בדיקתו של בניין; חייב בביצוע נגישות ישמור מסמך כאמור 7 שנים לפחות ממועד סיום ביצוע התאמות נגישות בבניין קיים; העביר חייב בבדיקת נגישות או חייב בביצוע נגישות את זכויותיו בבניין קיים לצד שלישי, יעביר גם העתק המסמכים הנזכרים בתקנת משנה זו.
{{ח:תת|(ב)}} חייב בבדיקת נגישות, חייב בביצוע נגישות וצד שלישי כאמור בתקנת משנה (א) חייבים להעביר לנציב או להציג לו, לא יאוחר מתום עשרים ואחד ימים מיום שנדרשו לכך, העתק מסמך מהמסמכים הנזכרים, בתקנות משנה (א); חובה זו תחול גם על חייב בביצוע נגישות שאחראי להנגשת שטחים משותפים בבניין אם מי שחייב בביצוע נגישות באותם חלקי בניין שהמעבר אליהם דרך השטחים המשותפים ביקש זאת.
{{ח:תת|(ג)}} המסמכים הנזכרים בתקנה זו יכול שיהיו מסמכים בקובץ דיגיטלי בפורמט נפוץ.

{{ח:סעיף|13|עיגול תוצאת חישוב}}
{{ח:ת}} מספר שהוא תוצאת חישוב לפי תקנות אלה, יעוגל למספר השלם הקרוב, ומחצית מספר תעוגל כלפי מטה.

{{ח:סעיף|14|שמירת דינים}}
{{ח:תת|(א)}} אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר לרבות לעניין רישיון הנדרש לכריתת עץ או אילן לפי {{ח:חיצוני|פקודת היערות#סעיף 15|סעיף 15 לפקודת היערות}}, או רשות או אישור לפי {{ח:חיצוני|חוק העתיקות|חוק העתיקות}}.
{{ח:תת|(ב)}} חלה הוראה בדין המחמירה על הנדרש לפי תקנות אלה – תחול אותה הוראה כאמור.
{{ח:תת|(ג)}} אין בחלופות או בפטורים לפי תקנות אלה כדי לפטור מדרישות לפי הוראות שלפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19יב|סעיף 19יב לחוק}}, או לגרוע מהן.
{{ח:תת|(ד)}} באתר יחולו הוראות תקנות אלה בכפוף להוראות {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות באתר)|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות באתר), התשס״ח–2008}} (להלן – תקנות נגישות באתר); לעניין זה, ”אתר“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות באתר)|בתקנות נגישות באתר}}.

{{ח:סעיף|15|תחילה, הוראות מעבר והוראות לעניין רישוי עסקים}}
{{ח:תת|(א)}} תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה); ואולם רשאי הנציב לפרסם טפסים או הוראות טכניות לפי {{ח:פנימי|סעיף 6|תקנה 6(ב)}} מיום פרסומן של תקנות אלה ותחילתם, על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 6|בתקנה 6(ב)}}, תהיה ביום התחילה.
{{ח:תת|(ב)}} הפנו תקנות אלה להוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#פרק ה1|פרק ה1 לחוק}}, ואלה טרם נקבעו, רשאי הנציב להורות הוראות כאמור, בשים לב לתקנות, לרבות תקנות שהליך אישורן טרם הסתיים ולתקנים, לרבות תקנים שטרם אושרו סופית, ויחולו עליהן {{ח:פנימי|סעיף 6|תקנות 6(ב) ו־(ג)}}; יראו חייב בביצוע נגישות שביצע התאמות נגישות לפי הוראות הנציב כאילו ביצע את חובתו לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#פרק ה1|פרק ה1 לחוק}}.
{{ח:תת|(ג)}} יראו מקום בבניין קיים שהוא עסק טעון רישוי כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|בחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968}} (להלן – חוק רישוי עסקים), שהתקיימו לגביו המפורטים להלן, כמקום שמתקיימת בו נגישות לפי תקנות אלה לצורך מתן רישיון, או היתר לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 8ב|סעיף 8ב(ב) לחוק רישוי עסקים}}:
{{ח:תתת|(1)}} הושלמו בו דרישות תקנות אלה, שהיתה חובה להשלימן עד ערב מתן חוות דעת לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 8ב|סעיף 8ב(ב) לחוק רישוי עסקים}}, לפי לוחות הזמנים {{ח:פנימי|סעיף 7|שבתקנות 7}} {{ח:פנימי|סעיף 8|או 8}}, לפי העניין;
{{ח:תתת|(2)}} חוות הדעת האמורה בפסקה (1) הכילה התייחסות להתאמות נגישות נוספות הנדרשות בבניין הקיים, ככל שנדרשות, כתנאי להשלמת רצף הנגישות מפתח הבניין הקיים עד לפתח העסק טעון הרישוי האמור שנמצא בבניין (להלן – התאמות הנגישות הנוספות);
{{ח:תתת|(3)}} החייב בביצוע נגישות לגבי העסק טעון הרישוי העביר את רשימת התאמות הנגישות הנוספות לחייב בביצוע נגישות, ודרש ממנו לבצען.

{{ח:קטע2|תוספת 1|תוספת ראשונה}}
{{ח:קטע3||בדיקת בניין קיים וביצוע התאמות נגישות}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2(א)(1)}}, {{ח:פנימי|סעיף 2|2(ב)(1)}}, {{ח:פנימי|סעיף 10|10(ג) ו־(ה)}})}}}}

{{ח:סעיף*|1|הגדרות|עוגן=תוספת 1 פרט 1}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספת זו}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אתר בריכת שחייה“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה)|בתקנות בריכות שחייה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בית שימוש נגיש“ – תא בית שימוש שהתקיימו בו הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.21|טור ג׳ שלצד פרט 2(21) בטבלה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דרך נגישה“ – תוואי חופשי רצוף, המחבר בין החלקים והחללים הנגישים בבניין קיים לרבות בשטחי החוץ שלו, ובכלל זה אמצעים להתגברות על הפרשי מפלסים, לפי תקנות אלה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חלק ח1“ – {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1 לתקנות התכנון}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”טיפוס מעלית“ – אפיון מעליות לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:תת}}

טיפוס מעלית	גודל תא מעלית מזערי בין הדפנות הפנימיות (בס״מ)	רוחב מעבר חופשי מזערי בדלת כניסה למעלית (בס״מ)	מיקום דלת הכניסה למעלית

1	100×125	80	בדופן המעלית הקצרה

1א	100×130	110	בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה, לא יפחת מ־25 ס״מ

2	110×140	80	בדופן המעלית הקצרה

2א	110×140	100	בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה, לא יפחת מ־30 ס״מ

{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”יחידת אכסון“ ו”יחידת אכסון מיוחדת“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.180|בפרט 8.180 לתקנות התכנון}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”כבש“ – כהגדרתו בת״י 1918 חלק 1;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מעלון אנכי“ – משטח הרמה חשמלי המותקן דרך קבע ומסלול תנועתו ניצב למישור הרצפה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מעלון משופע“ – משטח הרמה חשמלי המותקן דרך קבע, ומסלול תנועתו משופע למישור הרצפה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מקום חניה נגיש“ – מקום חניה המיועד לכלי רכב הנושא תג נכה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מתחם בניינים“ – שני בניינים קיימים לפחות, המצויים זה בקרבת זה, שניתנים בהם שירותים ציבוריים משלימים או נלווים זה לזה, כגון: קמפוס של מרכז מחקר, אוניברסיטה או בית חולים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ניגוד חזותי“ (Visual contrast) – כהגדרתו בת״י 1918 חלק 1;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ניגוד מישושי“ (Tactile contrast) – כהגדרתו בת״י 1918 חלק 1;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ניוטון“ – הכוח הדרוש כדי להאיץ מסה של 1 ק״ג בשיעור של 1 מטר לשנייה לשנייה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רוחב פנוי למעבר“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 3.2.1.2|בפרט 3.2.1.2 בתקנות התכנון}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רכב גבוה“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.30|בפרט 8.30 בתקנות התכנון}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שיפוע“ – באחוזים, הפרש הגובה בין קצות חלק דרך, מחולק באורכו של ההיטל האופקי של חלק דרך כאמור, מוכפל ב־100;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תג נכה“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק חניה לנכים|בחוק חניה לנכים, התשנ״ד–1993}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 1918 חלק 1“ – תקן ישראלי ת״י 1918, חלק 1 – נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 1918 חלק 2“ – תקן ישראלי ת״י 1918, חלק 2 – נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 1918 חלק 3.1“ – תקן ישראלי ת״י 1918, חלק 3.1 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות בסיסיות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 1918 חלק 3.2“ – תקן ישראלי ת״י 1918, חלק 3.2 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות משלימות לשימושים ספציפיים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 1918 חלק 4“ – תקן ישראלי ת״י 1918, חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 2252 חלק 1“ – תקן ישראלי ת״י 2252, חלק 1: משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 2252 חלק 2“ – תקן ישראלי ת״י 2252, חלק 2: משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 2481 חלק 70“ – תקן ישראלי ת״י 2481, חלק 70 מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תקנות בריכות שחייה“ – {{ח:חיצוני|תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה)|תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס״ד–2004}}.

{{ח:סעיף*|2|הוראות בדיקה וביצוע התאמות נגישות|עוגן=תוספת 1 פרט 2}}
{{ח:ת}} הנושאים המפורטים בטור ב{{ח:הערה|׳}} ייבדקו בבניין קיים לפי האמור בטור ג{{ח:הערה|׳}}; לא קיימת התאמת נגישות בבניין קיים כמפורט בטור ג{{ח:הערה|׳}}, תבוצע בבניין התאמת נגישות לפי האמור בטור ד{{ח:הערה|׳}}; התקיימו התנאים {{ח:פנימי|סעיף 10|בתקנה 10(ג)}}, תבוצע התאמת נגישות לפי המפורט בטור ה{{ח:הערה|׳}}; על אף האמור, טורים ג{{ח:הערה|׳}} עד ה{{ח:הערה|׳}} שלצד {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.9|פרטי משנה (9) עד (11)}} יבוצעו לפי האמור בטורים ג{{ח:הערה|׳}} עד ה{{ח:הערה|׳}} שלצד {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|פרט משנה (8)}}.

{{ח:קטע3|תוספת 1 סימן א|סימן א{{ח:הערה|׳}} – כללי}}

{{ח:סעיף*|(1)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.1}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''הכלה (Inclusion principle) ורציפות'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות משטח ציבורי הגובל בבניין קיים לשטחי חוץ של בניין קיים שמשרתים את הציבור, לכניסה לבניין כאמור ובתוכו למקומות שבהם ניתן שירות ציבורי לכלל הציבור, היא הדרך שכלל הציבור משתמש בה; לעניין זה, סטייה מקטע דרך שבה הולך כלל הציבור לשם התגברות על הפרש גובה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|טור זה שלצד פרט משנה (8)}} לא תיחשב כאי־עמידה בדרישה האמורה.
{{ח:תתת|(ב)}} בתחומי בניין קיים יש לאדם עם מוגבלות נגישות רציפה:
{{ח:תתתת|(1)}} ממקום חניה, מדרכה, תחנת הסעה, מקום להורדת נוסעים והעלאתם ושביל ציבורי, ככל שהם בתחום הבניין הקיים, לבניין עצמו;
{{ח:תתתת|(2)}} מגבול מדרכה או שביל ציבורי הגובלים ומקושרים לבניין;
{{ח:תתתת|(3)}} לכל שירות ציבורי וכל מקום שבו ניתן שירות ציבורי נלווה לו (כגון בריכת שחייה וכן בית שימוש ומלתחה המשרתים את הציבור המבקר בבריכה) ולרבות המעבר העיקרי משירות ציבורי אחד למשנהו;
{{ח:תתתת|(4)}} בין שירותים ציבוריים משלימים או נלווים זה לזה שניתנים במתחם בניינים.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} לגבי פרט משנה (א) בטור ג׳ – אפשר שדרך נגישה בבניין קיים אינה הדרך שכלל הציבור משתמש בה ובלבד ש:
{{ח:תתת|(1)}} היא תעבור בחלקי בניין קיים הראויים לשימוש הציבור ולא תעבור בשטחים כגון מחסנים, שטחים טכניים, מטבחים ומעליות משא;
{{ח:תתת|(2)}} ככל שדרך זו נוגעת לחניה, יחול האמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.2|בפסקה (3) בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (2)}}.

{{ח:קטע3|תוספת 1 סימן ב|סימן ב{{ח:הערה|׳}} – הגעה לבניין}}

{{ח:סעיף*|(2)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.2}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''חניה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} במקום חניה של בניין קיים, ובחניון ציבורי, קיימים מקומות חניה נגישים ומתקיימות הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} מתקיימות הוראות סעיף 2.7.1 בת״י 1918 חלק 2, בכפוף להוראות אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} שהגובה החופשי בדרך שבה נוסע רכב במקומות חניה מקורים ואליהם לחניית רכב רגיל ורכב גבוה אינו קטן מ־200 ס״מ ו־220 ס״מ, בהתאמה;
{{ח:תתתת|(ב)}} שהרוחב החופשי הנדרש לחניית רכב בניצב לכיוון הנסיעה במקומות חניה שאינם חולקים מעבר משותף או שאינם ממוקמים בצמוד למכשול הוא 3 מטרים לרכב רגיל ו־4.5 מטרים לרכב גבוה; לעניין זה, ”חופשי“ – כהגדרתו בסעיף 1.3 שבת״י 1918 חלק 1;
{{ח:תתת|(2)}} מקומות חניה נגישים נמצאים קרוב, ככל האפשר, לפתח מעלית בבניין קיים או לכניסה הנגישה לבניין קיים, וקרוב, ככל האפשר, לדרך נגישה מקורה, אם קיימת; בבניין קיים שיש בו כמה כניסות נגישות ומקומות חניה סמוכים אליהן, ממוקמים מקומות החניה הנגישים בסמוך לכניסות הנגישות; היה חניון ציבורי לא מקורה משרת מקומות ציבוריים סביבו, ישנם מקומות חניה נגישים בחניון כאמור, ככל האפשר, בפיזור בהיקף החניון אל מול המקומות הציבוריים שהוא משרת;
{{ח:תתת|(3)}} היה מקום החניה הנגישה של הבניין הקיים ברחוב:
{{ח:תתתת|(א)}} המרחק אליה מפתח הבניין לאורך הדרך הנגישה אינו עולה על 100 מטרים; כללה דרך הגישה מדרכה ששיפועה עולה על 5% המרחק האמור לא יעלה על 60 מטרים; ואולם מקום חניה שמשרת מקום ייעודי לאנשים עם מוגבלות או משרת בניין קיים שבו ניתן שירות ציבורי של המוסד לביטוח לאומי או של מחלקה לשירותים חברתיים – ייחשב מקום חניה נגישה לעניין פרט משנה זה רק אם שיפוע דרך הגישה האמורה לא יעלה על 8% והמרחק ממקום החניה לפתח הבניין לא עולה על 60 מטרים;
{{ח:תתתת|(ב)}} לגבי מקום חניה נגישה לרכב גבוה – קיימת דרך נגישה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1|תוספת זו}} שמאפשרת לאדם המתנייד בכיסא גלגלים או באמצעי אחר לניידות לצאת מרכב רגיל ומרכב גבוה שחונה בחניה נגישה כאמור ולהגיע לפתח הבניין;
{{ח:תתת|(4)}} מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה מתוך סך כל מקומות החניה הקיימים הוא כמפורט בטבלה שלהלן:
{{ח:תתת}}

{{מוקטן|טור 1}}	{{מוקטן|טור 2}}	{{מוקטן|טור 3}}	{{מוקטן|טור 4}}

סך כל מספר מקומות חניה קיימים	סך כל מספר מקומות החניה הנגישים	מקומות חניה נגישים לרכב רגיל	מקומות חניה נגישים לרכב גבוה

4 עד 10	1	–	1

11 עד 25	2	1	1

26 עד 75	3	2	1

76 עד 100	4	2	2

101 עד 150	5	3	2

151 עד 200	6	4	2

201 עד 300	7	4	3

301 עד 400	8	5	3

401 עד 500	9	6	3

501 עד 1,000	9 + 2% מסך כל מקומות החניה מעל 500	ההפרש בין האמור בטור 2 לטור 4	3 + מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה מוקצה מכל 6 או מכל חלק מ־6 מקומות החניה הנגישים הנוספים מעבר ל־9 מקומות החניה הנזכרים בטור 2

יותר מ־1,000	19 + 1% מסך כל מקומות החניה מעל 1,000	ההפרש בין האמור בטור 2 לטור 4	5 + מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה מוקצה מכל 6 או מכל חלק מ־6 מקומות החניה הנגישים הנוספים מעבר ל־19 מקומות החניה הנזכרים בטור 2

{{ח:תתת}} בפרט משנה זה, ”סך כל מקומות חניה קיימים“ – הגדול מבין אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} מספר מקומות החניה הקיימים במקום החניה או החניון הציבורי, לפי העניין, לרבות אלה המוקצים לעובדים;
{{ח:תתתת|(2)}} לפי היתר הבנייה של מקום החניה או החניון הציבורי, לפי העניין;
{{ח:תתת|(5)}} על אף האמור בפסקה (4), המספר המזערי של מקומות החניה הנגישים בחניון המשרת –
{{ח:תתתת|(א)}} אחד או יותר מבין אלה: בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכיוצא באלה שמספקים בו לינה לזמן קצוב בתמורה, הוא המספר הגדול בין אלה:
{{ח:תתתתת|(1)}} מספר יחידות האכסון המיוחדות לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.30|טור זה שלצד פרט משנה (30)}};
{{ח:תתתתת|(2)}} מספר מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי פסקה (4) בעבור החניון האמור;
{{ח:תתתתת|(3)}} מספר מקומות הישיבה המיוחדים שנדרשים במקום להתקהלות לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.28|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (28)}} שנמצא בתוך מקום כאמור, אם נמצא, ולא פחות ממקום חניה נגיש אחד (להלן – מקומות חניה נגישים לאכסון); חלוקת מספר מקומות החניה לרכב רגיל ומספר מקומות החניה לרכב גבוה, היא לפי השורה המתאימה בטבלה בטור ג׳ בפסקה (4) למספר מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי אותה פסקה;
{{ח:תתתת|(ב)}} המספר המזערי של מקומות החניה הנגישים בחניון המשרת מקום להתקהלות לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.28|טור זה שלצד פרט משנה (28)}} לרבות לשימושים אחרים, הוא המספר הגדול מבין מספר מקומות הישיבה המיוחדים שנדרשים במקום להתקהלות כאמור לבין מספר מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי הטבלה שבפסקה (4) בעבור החניון האמור; חלוקת מספר מקומות החניה לרכב רגיל ולרכב גבוה היא לפי השורה המתאימה בטבלה שבפסקה (4), למספר מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי אותה פסקה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה, למעט בעניין ממדי מקומות חניה נגישים שיש להכשיר שיהיו לפי הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תתת|(א)}} חסרים מקומות חניה נגישים – יוכשרו מקומות חניה נגישים בכמות המרבית מתוך הכמות הכוללת הנדרשת לפי פסקה (4) בטור ג{{ח:הערה|׳}}.
{{ח:תתת|(ב)}} אם מסיבות הנדסיות לא ניתן להכשיר מקומות חניה נגישים בממדים הנדרשים לפי {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}}, אפשר שממדי מקום חניה נגיש יהיו כאמור בפסקה (1) בטור ג{{ח:הערה|׳}}.

{{ח:סעיף*|(3)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.3}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מקומות להעלאת נוסעים ולהורדתם'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} במקומות המיועדים להעלאת נוסעים ולהורדתם, בשטחי חוץ של בניין קיים, קיימת אפשרות עלייה וירידה למדרכה בשיפוע שלא יעלה על 10% ככל שקיימת דרך נגישה שמובילה למקומות אלה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:קטע3|תוספת 1 סימן ג|סימן ג{{ח:הערה|׳}} – כניסה לבניין}}

{{ח:סעיף*|(4)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.4}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''הכניסה לבניין קיים'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} בבניין קיים שבו כמה כניסות המשמשות את הציבור בגזרות שונות של הבניין –
{{ח:תתתת|(1)}} אם אין ביניהן קשר תפקודי – יש כניסה נגישה אחת לפחות בכל גזרה שהיא הכניסה המשמשת את הציבור;
{{ח:תתתת|(2)}} אם יש קשר תפקודי בין גזרות כאמור – חלה פסקה (1) או שיש כניסה אחת עיקרית לבניין הקיים נגישה וממנה מובילות דרכים נגישות לכל שאר הגזרות;
{{ח:תתת|(ב)}} בכניסות המיועדות לשימוש הציבור שאינן נגישות לפי תקנות אלה מתקיים {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.56|פרט 8.56 לתקנות התכנון}};
{{ח:תתת|(ג)}} בכניסה נגישה בעלת דלת שאינה ניתנת לפתיחה מבחוץ באופן עצמאי יחולו הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19יב|סעיף 19יב לחוק}} ונוסף על כך קיימת מערכת קשר פנים (אינטרקום) לפי סעיף 2.5 שבת״י 1918 חלק 4; גובה השורה העליונה של הלחיצים לא עולה על 140 ס״מ מעל לרצפה ומתאפשרת אליה גישה צדית של אדם בכיסא גלגלים;
{{ח:תתת|(ד)}} בכניסה לבניין קיים יש דלת הסובבת על צדה או דלת הזזה אוטומטית שמתקיימות בה הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.14|טור זה שלצד פרט משנה (14)}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אם פטור לגבי הכניסה הראשית תונגש כניסה אחרת לבניין ויתקיימו בה:
{{ח:תתת|(1)}} הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}};
{{ח:תתת|(2)}} תוביל אליה דרך נגישה לפי הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} שבטבלה זו;
{{ח:תתת|(3)}} יתקיימו בה הוראות סעיף 2.2.2.2 בת״י 1918 חלק 4, לגבי שלטי הכוונה וזיהוי;
{{ח:תת}} שלטים כאמור יהיו ניתנים לזיהוי גם על ידי מי שמצוי ברכב, בכביש הסמוך לחזית בניין קיים כאמור, ככל שיש תצפית ישירה מהרכב לכניסה כאמור.

{{ח:קטע3|תוספת 1 סימן ד|סימן ד{{ח:הערה|׳}} – דרכים}}

{{ח:סעיף*|(5)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.5}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''דרך נגישה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} בדרך נגישה מתקיימות הוראות ת״י 1918 חלק 1 בסעיפים –
{{ח:תתתת|(1)}} 2.7.2 ו־2.7.3;
{{ח:תתתת|(2)}} 2.9; אפשר שבמקום משטח אזהרה בעל ניגוד מישושי הנדרש לפי פרט משנה זה, יימצא, לחלופין, מסביב לעצם הבולט מכיוונים מהם הולך רגל עלול להגיע, חפץ ש –
{{ח:תתתתת|(א)}} תחתיתו על הרצפה וראשו מגיע לתחתית העצם הבולט או לגובה 55 ס״מ לפחות;
{{ח:תתתתת|(ב)}} גבולות היטלו על הרצפה חופפים לגבולות היטל העצם הבולט על הרצפה;
{{ח:תתת|(ב)}} פני הדרך יציבים, קשיחים, קבועים ואחידים; הם אינם עשויים מחומרים כגון חלוקי נחל, חצץ, חול או דשא ופניהם אינם בעלי עיבוד גס (כגון עיבוד ”טובזה“ או ”טלטיש גס“ באבן טבעית);
{{ח:תתת|(ג)}} רוחב מישקים אינו עולה על 1.5 ס״מ;
{{ח:תתת|(ד)}} לפני ואחרי פתח או דלת, בפרוזדור או במעבר המשנה כיוון בלמעלה מ־30°, וכן כשמצויים רהיטים, נמצא תוואי נגיש שמאפשר לאדם עם מוגבלות, לרבות אדם המתנייע בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר, יכולת תמרון במהלך תנועתו דרך מקומות אלה;
{{ח:תתת|(ה)}} תוואי נחשב נגיש לעניין פרט משנה (ד) אם מתקיימת בו אחת החלופות א{{ח:הערה|׳}} עד ג{{ח:הערה|׳}} שבטבלה שלהלן ובציורים {{ח:פנימי|נספח א|שבנספח א{{ח:הערה|׳}} לתוספת זו}}:
{{ח:תתת}}

{{מוקטן|טור א{{ח:הערה|׳}}}}	{{מוקטן|טור ב{{ח:הערה|׳}}}}	{{מוקטן|טור ג{{ח:הערה|׳}}}}	{{מוקטן|טור ד{{ח:הערה|׳}}}}

חלופות	הממדים A ו־B שבציורים {{ח:פנימי|נספח א|בנספח א{{ח:הערה|׳}}}}	הסכום A+B אינו קטן מ-	דרישות נוספות

א׳	גודלו של כל אחד מהממדים A ו־B בציור (א) הוא 80 ס״מ לפחות	2 מטרים	הדפנות התוחמות כל אחד מבין הממדים A או B – מקבילות.

ב׳	הרוחב החופשי למעבר ב־B בציור (ב) הוא 75 ס״מ לפחות	2.05 מטרים	הדפנות התוחמות כל אחד מבין A או B – מקבילות.

ג׳	גודלו של כל אחד מהממדים A ו־B בציור (ג) הוא 80 ס״מ לפחות	2 מטרים	מתקיימים תנאים אלה: {{ש}} (1) הדפנות התוחמות כל אחד מבין A או B לאורך פינה קטומה (מסומן d בציור (ג)) – אינן מקבילות; {{ש}} (2) A ו־B ניצבים אחד לשני, קצותיהם נוגעים זה בזה, כך שהסכום A+B נמדד לאורך פינה קטומה (d) או עקומה, לפי העניין.

{{ח:תתת|(ו)}} כאשר מעבר כאמור בפרט משנה (ד) כרוך במעבר פתח שבו דלת הסובבת על צירה, יכול אדם המתנייע בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר שהגיע בסמוך לדלת, מכל כיוון אפשרי, למשוך את הדלת, לפתוח אותה תוך נסיגה או תנועה הצדה, וכשהיא בדרכו לחלוף על פניה; בפרט מובטח כי יש לו מקום מחוץ לתחום תנועת הדלת כדי לאפשר את פתיחתה; לעניין זה, לצורך ביצוע הבדיקה לפי פסקה זו – השטח שתופס אדם בכיסא גלגלים הוא כאמור בסעיף 2.6.1 בת״י 1918 חלק 1;
{{ח:תתת|(ז)}} בקצה דרך נגישה ללא מוצא, שרוחבה קטן מ־1.30 מטרים ואורכה עולה על 10 מטרים יש הרחבה שצורתה ושטחה הם לפי הוראות סעיף 2.7.4 לת״י 1918 חלק 1;
{{ח:תתת|(ח)}} בדרך שנדרשת להיות נגישה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1|תוספת זו}}, שאירעו בה מקרי החלקה או שלדעת החייב בבדיקת נגישות קיים חשד ממשי שבתנאים הרווחים בדרך בעת שאנשים נוהגים לעשות בה שימוש, אדם העובר בה – יחליק, ננקטו אמצעים למניעת החלקה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(6)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.6}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''הוראות נוספות לשטחי חוץ'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} בדרך נגישה בשטחי חוץ של בניין קיים מתקיימות הוראות סעיף 2.6 בת״י 1918 חלק 2 למעט סעיף 2.6.3.7;
{{ח:תתת|(ב)}} מקום מוסדר לחציית כביש בשטחי חוץ של בניין קיים, כגון גשר עילי או מעבר תת־קרקעי –
{{ח:תתתת|(1)}} נגיש באמצעות אחד מאלה:
{{ח:תתתתת|(א)}} כבש או מעלית;
{{ח:תתתתת|(ב)}} מקום מוסדר נגיש אחר לחציית כביש, ובמרחק שאינו עולה על 75 מטרים ממנו;
{{ח:תתתת|(2)}} שיפוע האורך המרבי שבו אינו עולה על 10 אחוזים;
{{ח:תתת|(ג)}} ממדרכה ומאי תנועה יש מעבר נגיש לדרך באמצעות הנמכת או הגבהת אחד מרכיבים אלה, לפי העניין;
{{ח:תתת|(ד)}} ברהיטי חוץ ובמיתקני חוץ, כגון ספסלים, שולחנות פיקניק, ברזיות, פחי אשפה, ושלטים, בשטחי חוץ של בניין קיים, המיועדים לשימוש הציבור, לאורך דרך נגישה לאדם עם מוגבלות, מתקיימות הוראות סעיף 2.11 בת״י 1918 חלק 2;
{{ח:תתת|(ה)}} על אף האמור בפרט משנה (ד), במקבץ של רהיטי חוץ או מיתקני חוץ זהים המצויים סמוך זה לזה, יכול שהוראות סעיף 2.11 בת״י 1918 חלק 2 מתקיימות ברהיט או במיתקן חוץ אחד לפחות מכל סוג ממקבץ כאמור.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} במקום רוחב מדרכה או שביל כאמור בסעיף 2.6.1 בת״י 1918 חלק 2, יכול שיבוצע אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} רוחב המעבר החופשי יהיה 110 ס״מ לפחות לאורך שלא יעלה על 500 ס״מ ברציפות; סך כל המעברים מסוג זה במדרכה או שביל לא יעלה על 4 מעברים לכל 50 מטרים אורך מדרכה או שביל; המרחק בין כל שני מעברים סמוכים לא יפחת מ־2 מטרים;
{{ח:תתת|(2)}} קטן רוחב המעבר ליד מכשול מ־110 ס״מ, יבוצעו הנמכות מדרכה לפני ואחרי המכשול באופן שאדם המתנייע בכיסא גלגלים או בקלנועית יוכל לנוע גם על הכביש, למרחק שלא יעלה על 15 מטרים, כדי לעקוף את המכשול.

{{ח:סעיף*|(7)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.7}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''שיפוע בדרך נגישה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} דרך נגישה בבניין קיים, ששיפוע האורך שלה, כולו או חלקו הוא כמפורט בטור 2 בטבלה שלהלן, מתקיימות בה הדרישות המפורטות בטור 3 לצדו:
{{ח:תתת}}

{{מוקטן|טור 1}}	{{מוקטן|טור 2}}	{{מוקטן|טור 3}}

מספר סידורי	השיפוע באחוזים	הדרישות

1	אינו עולה על 5.0	–

2	בין 5.1 ל־10.0	הדרך היא כבש לפי הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.11|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (11)}}

3	בין 10.1 ל־12.5	הדרך היא כבש שאורכו אינו עולה על 2.5 מטר ומתקיימות בה הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.11|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (11)}}

4	שונה מהאמור בשורות 1 עד 3 ונמשך לאורך של 50 ס״מ לפחות	הדרך אינה נגישה וקיימת דרך חלופית נגישה שעומדת בדרישות דרך נגישה לפי טור ג{{ח:הערה|׳}}; נוסף על כך, בתחילת הדרך נמצא שלט אזהרה מפני שיפוע לפי ת״י 1918 חלק 4 שמתקיימות בו הוראות סעיפים 2.2.3 ו־2.2.4 בחלק 4 האמור; בחלקה הגבוה של הדרך שאינה נגישה נמצא סימן אזהרה לפי סעיף 2.4.6 בת״י 1918 חלק 2.

{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(8)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.8}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''התגברות על הפרשי גובה בין מפלסים שונים בדרך נגישה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} היה מעבר בדרך אל היעד בבניין קיים, כרוך במעבר מדרגה אחת לפחות שגובהה עולה על 1 ס״מ – דרך זו אינה נגישה;
{{ח:תתת|(ב)}} היה מעבר בדרך אל היעד בבניין קיים, כרוך במעבר בין מפלסים שהפרש הגובה ביניהם כמצוין בטור 1 להלן, יש אמצעי להתגברות על הפרש גובה כמצוין בטור 2 לצדו:
{{ח:תתת}}

{{מוקטן|טור 1}}	{{מוקטן|טור 2}}

הפרש גובה אנכי בס״מ	אמצעי להתגברות על הפרש גובה

עד 1	לא נדרש

עולה על 1 ואינו עולה על 3
{{ח:ת}} יש בסף רכיב קבוע ששיפועו אינו גדול מ־50 אחוזים; אפשר שרכיב כאמור נמצא בתחום המדרכה או השביל הציבוריים הצמודים להפרש הגובה ובלבד ש –
{{ח:תת|(1)}} רוחב המדרכה או השביל באותו מקום לאחר הצבת הרכיב הוא 1.3 מטר לפחות;
{{ח:תת|(2)}} עומק הרכיב אינו עולה על 10 ס״מ

עולה על 3 ואינו עולה על 6
{{ח:ת}} קיים בסף רכיב משופע קבוע או רכיב מדורג קבוע, ויציב לפי הוראות סעיף 2.2.2 בת״י 1918 חלק 3.1; אם רכיב קבוע מונע סגירת דלת – יכול שהרכיב מתקפל, יציב ומקובע אל המבנה; נוסף על כך אפשר שרכיב כאמור נמצא בתחום המדרכה או השביל הציבוריים הצמודים להפרש הגובה ובלבד ש –
{{ח:תת|(1)}} רוחב השביל או הדרך באותו מקום לאחר הצבת הרכיב הוא 1.3 מטרים לפחות;
{{ח:תת|(2)}} עומק הרכיב אינו עולה על 20 ס״מ; נוסף על כך אם במקום שמותקן הרכיב יש גישה לצדדיו – גימורו בשני צדדיו יכלול שיפועים שלא יעלו על 100%;
{{ח:תת|(3)}} רכיב שבולט יותר מ־10 ס״מ למדרכה יהיה מובחן בניגוד חזותי מסביבתו

עולה על 6 ואינו עולה על 20
{{ח:ת}} נמצא אחד מבין אלה או בדומה להם:
{{ח:תת|(1)}} כבש לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.11|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (11)}} ויכול שלכבש אין בתי אחיזה ולא אמצעי הגנה בשוליו;
{{ח:תת|(2)}} רכיב מתקפל מקובע אל המבנה ושיפועו במצב פתוח אינו עולה על 12%;
{{ח:תת|(3)}} משווה גובה

עולה על 20	נמצא אחד מבין מעלית, מעלון אנכי, מעלון משופע, או כבש שמתקיימות בו הוראות טור ג{{ח:הערה|׳}} לצד {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.9|פרטי משנה, {{ח:הערה|(}}9{{ח:הערה|)}}}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.10|{{ח:הערה|(}}10{{ח:הערה|)}}}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.11|או {{ח:הערה|(}}11{{ח:הערה|)}}}}, בהתאמה, ואדם עם מוגבלות בכיסא גלגלים יכול לעשות בו שימוש כדי לעבור בין מפלסים שביניהם הוא מקשר

{{ח:תתת|(ג)}} בבניין קיים שבו מפלסים שונים מחוברים ביניהם במדרגות נעות ושניתנים בהם שירותים ציבוריים, נמצא אחד מבין מעלית, מעלון אנכי, או כבש, שמחבר בין מפלסים כאמור, ומתקיימות בו הוראות טור ג{{ח:הערה|׳}} לצד {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.9|פרטי משנה, {{ח:הערה|(}}9{{ח:הערה|)}}}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.10|{{ח:הערה|(}}10{{ח:הערה|)}}}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.11|או {{ח:הערה|(}}11{{ח:הערה|)}}}}, בהתאמה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תתת|(א)}} לגבי פרטי משנה (א) עד (ג) בטור ג׳ – אם קיים אמצעי להתגברות על הפרש גובה אך לא מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות בטור ג׳ שבפרטי המשנה האמורים, יראו את הוראות הבדיקה, כהוראות ביצוע ההנגשה, ובנוסף לגבי כבש – אם לא קיים בית אחיזה – יותקן בית אחיזה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.13|פסקה (ב) בטור ד׳ לצד פרט משנה (13)}}, או שיותקן אמצעי חלופי להתגברות על הפרש הגובה לפי פרט משנה (ב) או (ג), לפי העניין.
{{ח:תתת|(ב)}} לגבי פרטי משנה (א) עד (ב) בטור ג׳ – אם לא קיים אמצעי להתגברות על הפרש גובה – ההתגברות על הפרש הגובה תיעשה לפי {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}}; המיתקן ומפרטו הטכני יהיו לפי האמור בטור ד{{ח:הערה|׳}} בפרט המשנה הדן במיתקן כאמור, אם הפרש הגובה הוא בגבול שבין בניין קיים למדרכה או לשביל ציבורי ואינו עולה על 20 ס״מ – אפשר שההתגברות תבוצע, לחלופין, לפי הטבלה בטור ג{{ח:הערה|׳}} בפרט משנה (ב);
{{ח:תתת|(ג)}} לגבי פרט משנה (ג) בטור ג׳ – אם לא קיים אמצעי שמחבר בין מפלסים, תותקן מעלית לפי הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}} שתחבר בין המפלסים, שביניהם מחברות המדרגות הנעות.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תתת|(א)}} לגבי פרטי משנה (א) עד (ג) בטור ג׳ – אם קיים אמצעי להתגברות על הפרש גובה אך לא מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות בטור ג{{ח:הערה|׳}} בפרטי המשנה האמורים – יותקן אמצעי חלופי להתגברות על הפרש הגובה לפי פרט משנה (ב);
{{ח:תתת|(ב)}} לגבי פרטי משנה (א) עד (ב) בטור ג׳ –
{{ח:תתתת|(1)}} אם קיים הפרש גובה שאינו עולה על 20 ס״מ ואין בו אמצעי להתגברות עליו – ההתגברות על הפרש הגובה תיעשה לפי הטבלה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} בפרט משנה (ב);
{{ח:תתתת|(2)}} עלה הפרש הגובה על 20 ס״מ כאמור בטור 1 בטבלה שלהלן ואין בו אמצעי להתגברות עליו, יותקן אמצעי כאמור בטור 2 בכפוף להוראות שלאחר הטבלה:
{{ח:תתת}}

{{מוקטן|טור 1}}	{{מוקטן|טור 2}}

הפרש גובה אנכי (ס״מ)	אמצעי להתגברות על הפרש גובה

בין 20 ל־150	עדיפות 1 – כבש, מעלון אנכי או מעלית; {{ש}} עדיפות 2 – מעלון משופע;

בין 150 ל־300	עדיפות 1 – מעלית, או מעלון אנכי; {{ש}} עדיפות 2 – כבש; {{ש}} עדיפות 3 – מעלון משופע;

עולה על 300	עדיפות 1 – מעלית; {{ש}} עדיפות 2 – מעלון אנכי; {{ש}} עדיפות 3 – מעלון משופע או כבש

{{ח:תתתתת|(א)}} החייב בביצוע נגישות יבצע את עדיפות 1 שבטור 2, ויבחר את החלופה המתאימה מבין המפורטות בעדיפות 1; התקיים פטור לפי {{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד{{ח:הערה|׳}}}} לעדיפות 1 – תבוצע עדיפות 2, וכך הלאה; על אף האמור, בבניין קיים שבו יש מניעה להפעלת אמצעים אלקטרו מכניים במצבים מסוימים עקב סיבות תרבותיות או דתיות, אפשר שיותקן כבש כעדיפות 1;
{{ח:תתתתת|(ב)}} כשמתקיים פטור וחייב כאמור מבקש להתקין מיתקן הרמה המצוי בעדיפות נמוכה יותר, ייתמך פטור כאמור, נוסף על האמור {{ח:פנימי|פרק ד|בפרק ד{{ח:הערה|׳}}}}, גם בחוות דעת של מומחה למעליות ולפיה לא ניתן להתקין אמצעי כמפורט בעדיפות הגבוהה;
{{ח:תתתתת|(ג)}} אמצעי כאמור בטור 2 בטבלה שלהלן יותקן לפי הוראות טור ד{{ח:הערה|׳}} או ה{{ח:הערה|׳}}, לפי העניין, בטבלה זו בפרט המשנה הדן בהתקנת מיתקן כאמור;
{{ח:תתת|(ג)}} לגבי פרט משנה (ג) בטור ג׳ – אם הוראותיו אינן מתקיימות, יותקן מעלון אנכי לפי הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.10|טור ד{{ח:הערה|׳}} בפרט משנה (10)}} שיחבר בין המפלסים שביניהם מחברות המדרגות הנעות.

{{ח:סעיף*|(9)||תיקון: תשע״ג|עוגן=תוספת 1 פרט 2.9}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מעלית'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בכפוף לאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|בטור זה שלצד פרט משנה (8)}} –
{{ח:תתת|(1)}} עומקו של תא המעלית אינו קטן מ־120 ס״מ, רוחבו אינו קטן מ־100 ס״מ ורוחב המעבר החופשי בדלת אינו קטן מ־70 ס״מ; מחוץ לתא המעלית, במפלס הכניסה הראשית לבניין ובמפלסי חניות הרכב שבו תא מעלית שממדיו כאמור, רשומים על גבי שלט במקום בולט לעין לפי סעיף 2.2.3 בת״י 1918 חלק 4{{ח:הערה|,}} רוחב המעבר החופשי בדלת ועומק התא;
{{ח:תתת|(2)}} בבניין שבו ניתן שירות ציבורי על ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד ממשלתי אחר, בית אבות, קניון, או מקום ייעודי לאנשים עם מוגבלות בניידות – עומקו של תא המעלית המשרת בניין או חלק ממנו כאמור אינו קטן מ־140 ס״מ, רוחבו אינו קטן מ־100 ס״מ ורוחב המעבר החופשי בדלת אינו קטן מ־80 ס״מ;
{{ח:תתת|(3)}} בדלתות המעלית ישנם אמצעי הגנה למניעת הילכדות או פגיעה מהן;
{{ח:תתת|(4)}} בתא מעלית שיש לה שלוש תחנות עצירה לפחות, ישנם –
{{ח:תתתת|(א)}} מערכת כריזה המודיעה על מספר הקומה שבה נפתחת דלת המעלית והשירותים הציבוריים העיקריים הניתנים באותה קומה; הכריזה מושמעת בבירור, באיטיות, ובעוצמה הנוחה לשמיעה למי שמצוי בתא המעלית; הכריזה היא לפחות בשפה רשמית הנפוצה במקום שבו פועלת המעלית;
{{ח:תתתת|(ב)}} אות חזותי לציון מספר הקומה שהגיעה אליה המעלית;
{{ח:תתת|(5)}} על לחיצים בתא מעלית יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} קווי האמצע של כל אחד מלחיצי הקומות והאזעקה בתא המעלית אינו עולה על 140 ס״מ מעל לרצפת תא המעלית;
{{ח:תתתת|(ב)}} כל מידע הנוגע לזיהוי לחיצי המעלית מופיע על הלחיץ או לצדו לפי הוראות סעיפים 2.2.4.1 ו־2.2.6 בת״י 1918 חלק 4;
{{ח:תתתת|(ג)}} לחיץ קומת היציאה הוא בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר הלחיצים;
{{ח:תתת|(6)}} בתחנת עצירה, מחוץ למעלית –
{{ח:תתתת|(א)}} יחולו סעיפים 5.4.3.1 עד 5.4.3.3 בת״י 2481 חלק 70;
{{ח:תתתת|(ב)}} בלוח הלחיצים בתחנת עצירה שמחוץ לתא המעלית מתקיימות הוראות פרט משנה (5)(ב);
{{ח:תתתת|(ג)}} במקום ציבורי לאכסון, במפלסים שמעל קומת הכניסה הראשית, רשאי החייב בנגישות להחליש את אותות השמע האמורים בפסקה (א) כדי למנוע הפרעה, אם תחנת העצירה של המעלית סמוכה ליחידות האכסון, ובלבד שאותות השמע נשמעים על ידי מי שעומד ליד תחנת העצירה;
{{ח:תתת|(7)}} היו בבניין קיים כמה מעליות סמוכות זו לזו המשרתות את אותם מפלסים –
{{ח:תתתת|(א)}} המעליות עומדות בהוראות פרטי משנה (3), (4), (5)(ב)–(ג) ו־(6);
{{ח:תתתת|(ב)}} נוסף על האמור בפסקה (א) –
{{ח:תתתתת|(1)}} מעלית אחת לפחות עומדת גם בהוראות פרטי משנה (1) או (2), לפי העניין, ובהוראות פרט משנה (5)(א);
{{ח:תתתתת|(2)}} גובה הלחיצים בתחנת עצירה המשרתת מעלית כאמור בפרטי משנה (1) או (2) אינו עולה על 140 ס״מ; המעלית מסומנת בסימן הבין־לאומי לאנשים עם מוגבלות לפי ת״י 1918 חלק 4;
{{ח:תתת|(8)}} במעלית עם מערכת פיקוד יעדים מתקיימות, נוסף על האמור בפרטי משנה (1) עד (6), הוראות אלה ובמקרה של סתירה בין פרט משנה זה לבין פרט משנה (1) עד (6) – יגברו הוראות פרט משנה זה:
{{ח:תתתת|(א)}} ת״י 2481 חלק 70 סעיפים 5.2.3, 5.4.2.5 וסעיף 5.4.3.4;
{{ח:תתתת|(ב)}} הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.124|פרט 8.124(1) עד (3)(ד)}} וכן {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.125|פרט 8.125 לתקנות התכנון}};
{{ח:תתת}} על מעלית עם פיקוד יעדים לא יחול פרט משנה (7);
{{ח:תתת|(9)}} בפרט משנה זה –
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”מעלית עם פיקוד יעדים“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.30|בפרט 8.30 לתקנות התכנון}};
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”עומק“ – המרחק מהמישור הפנימי של אגף דלת התא אל מישור דופן התא הנגדי.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תתת|(א)}} קיימת מעלית ולא עומדת בהוראות הבדיקה – כאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|בפסקה (א) שבטור ד{{ח:הערה|׳}} לצד פרט משנה (8)}}.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת מעלית לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|טור ד{{ח:הערה|׳}} או טור ה{{ח:הערה|׳}}, שלצד פרט משנה (8)}} –
{{ח:תתתת|(1)}} אם קיים פיר – תותקן בו מעלית; ממדי תאה יהיה הגדול מבין ממדי התאים לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.1|פרטי משנה (1)}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.2|או (2)}} בטור ג׳, או מעלית מטיפוס 2 או 2א לפי {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}}, לפחות; נוסף על כך יחולו שאר ההוראות החלות על התקנת מעלית לפי {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}}; פעולה לפי סעיף זה תיתמך בחוות דעת של מומחה למעליות;
{{ח:תתתת|(2)}} לא ניתן להתקין בפיר האמור תא מעלית לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.1|פרט משנה (1)}} בטור ג׳, לפי חוות דעת של מומחה מעליות, או לא קיים פיר – תותקן בבניין במקום מתאים מעלית מטיפוס 2 או 2א לפי הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תתת|(א)}} קיימת מעלית ולא עומדת בהוראות הבדיקה – אין.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת מעלית לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|טור ה׳ שלצד פרט משנה (8)}} – תותקן מעלית מטיפוס 1 או 1א לפי ת״י 2481 חלק 70, וכן יותקנו שלטים לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.1|פרט משנה (1)}} בטור ג׳.

{{ח:סעיף*|(10)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.10}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מעלון אנכי ומעלון משופע'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בכפוף לאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (8)}} –
{{ח:תתת|(1)}} מעלון אנכי ומעלון משופע –
{{ח:תתתת|(א)}} הם זמינים ותקינים בכל עת שהמקום הציבורי שהם מצויים בו פתוח לציבור;
{{ח:תתתת|(ב)}} מצוין עליהם באופן בולט לעין לפי סעיף 2.2.3 בת״י 1918 חלק 4 העומס המרבי על מעלון כאמור;
{{ח:תתת|(2)}} לגבי מעלון אנכי –
{{ח:תתתת|(א)}} מעלון אנכי הוא זמין לשימוש עצמאי;
{{ח:תתתת|(ב)}} ממדי הרצפה הפנימית של התא ורוחבו הפנוי למעבר במעלון אנכי שנמצא בבניין קיים מסוג אלו המפורטים בטור זה {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.9|בפרט משנה (9)(ב)}}, הם כממדי תא מעלית כאמור שם לפחות.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} '''מעלון אנכי'''
{{ח:תתת|(א)}} קיים מעלון אנכי אך אינו עומד בהוראות הבדיקה – כאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|בפסקה (א) שבטור ד{{ח:הערה|׳}} לצד פרט משנה (8)}}.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת מעלון אנכי לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|טור ד{{ח:הערה|׳}} או טור ה{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (8)}} – יותקן לפי הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}} ובכפוף להוראות אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} יתקיימו בו דרישות ת״י 2252 חלק 1 החלות על מעלונים בבניינים שיש בהם גישה לציבור;
{{ח:תתתת|(2)}} ממדי משטח ההרמה יהיו 140 ס״מ × 100 ס״מ לפחות;
{{ח:תתתת|(3)}} עלה הפרש הגובה על 2 מטרים – יותקן בפיר סגור;
{{ח:תתתת|(4)}} המעלון ימוקם כך שלא יהווה מכשול בדרך הנגישה לפי סעיף 2.9 בת״י 1918 חלק 1 והגישה אל החלל שמתחת למשטח ההרמה תהיה מוגנת לפי דרישות ת״י 2252 חלק 1.
{{ח:תת}} '''מעלון משופע'''
{{ח:תתת|(א)}} קיים מעלון משופע אך אינו עומד בהוראות הבדיקה – כאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|בפסקה (א) שבטור ד{{ח:הערה|׳}} לצד פרט משנה (8)}}.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת מעלון משופע לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|טור ד{{ח:הערה|׳}} או ה{{ח:הערה|׳}}, שלצד פרט משנה (8)}} – יותקן לפי הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} לפי דרישות ת״י 2252 חלק 2 החלות על מעלונים בבניינים שיש בהם גישה לציבור;
{{ח:תתתת|(2)}} מעלון משופע ואבזריו במצב סגור, לרבות המסילה לא ייחשבו כגורעים מרוחב המדרגות המזערי הנדרש;
{{ח:תתתת|(3)}} כושר ההרמה של המעלון לא יפחת מ־225 ק״ג;
{{ח:תתתת|(4)}} ממדי משטח ההרמה יהיו 75 ס״מ × 90 ס״מ לפחות ובלבד שמאפשר לאדם עם מוגבלות בכיסא גלגלים שתופס שטח של 70 על 120 ס״מ, לעשות בו שימוש;
{{ח:תתתת|(5)}} מכיל גם מושב מתקפל שמאפשר למשתמש לשבת בו;
{{ח:תתתת|(6)}} לפי הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} '''מעלון אנכי'''
{{ח:תתת|(א)}} קיים מעלון אנכי אך אינו עומד בהוראות הבדיקה – אין.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת מעלון אנכי לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|טור ה{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (8)}} – יותקן מעלון לפי טור ד{{ח:הערה|׳}} בפרט משנה (ב) אך יכול שממדי משטח ההרמה יהיו 100 ס״מ × 125 ס״מ, כאשר 125 ס״מ הוא ממד העומק מול הדלת לפחות ובלבד שהכניסה אליו מהממד הצר.
{{ח:תת}} '''מעלון משופע'''
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(11)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.11}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''כבש'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בכפוף לאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|בטור זה שלצד פרט משנה (8)}} –
{{ח:תתת|(1)}} בכבש בבניין קיים מתקיימים תנאים אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} שיפוע הכבש אינו עולה על 10 אחוזים ויכול שלאורך 2.5 מטרים שיפועו אינו עולה על 12.5 אחוזים;
{{ח:תתתת|(ב)}} בכבש שמהלכיו מעוקלים – ברצועה שרוחבה 1.10 מטרים לפחות ונמשכת ברציפות לאורך מהלכיו, לא עולה השיפוע האורכי על 10%, ובקטע רצועה שאורכו אינו עולה על 2.5 מטרים – יכול שהשיפוע האורכי אינו עולה על 12%;
{{ח:תתתת|(ג)}} הרוחב הפנוי למעבר לאורך הכבש אינו קטן מ־1.1 מטרים;
{{ח:תתתת|(ד)}} קיים משטח ביניים, שיפועו אינו עולה על 3 אחוזים לכל כיוון; בסעיף משנה זה, ”משטח ביניים“ – משטח אופקי לאורך כבש שנועד למנוחה;
{{ח:תתתת|(ה)}} בכבש המגשר על הפרש גובה העולה על 20 ס״מ, ישנם בתי אחיזה משני צדדיו לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.13|טור זה שלצד פרט משנה (13)}}; בשטחי חוץ, אם הכבש אינו בנוי והוא צמוד לתוואי הקרקע, אפשר שהאורך המצטבר של כל אחד מבתי האחיזה לא יעלה על 30 מטרים;
{{ח:תתת|(2)}} על אף האמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.1|בפרט משנה (1)}}, אפשר שכבש המגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 20 ס״מ הוא רכיב מתקפל מקובע למבנה ויציב, ששיפועו – בעת שהוא במצב פתוח – אינו עולה על 12%.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תתת|(א)}} קיים כבש אך אינו עומד בהוראות הבדיקה – כאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|בפסקה (א) שבטור ד{{ח:הערה|׳}} לצד פרט משנה (8)}}.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת כבש לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|טור ד{{ח:הערה|׳}} או ה{{ח:הערה|׳}}, שלצד פרט משנה (8)}} – יותקן לפי הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}} ובאותן דרישות שלגביהן ניתן פטור מדרישות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}} – יותקן לפי דרישות טור ג{{ח:הערה|׳}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תתת|(א)}} קיים כבש אך אינו עומד בהוראות הבדיקה – אין.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת כבש לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|טור ה{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (8)}} – אין.

{{ח:סעיף*|(12)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.12}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מדרגות, מדרגות נעות ומסועי לכת'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} במדרגות מתקיימים אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} אם מדרגות אינן חלק מחדר מדרגות –
{{ח:תתתתת|(א)}} נמצא בהן בית אחיזה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.13|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (13)}} באופן שמאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לפי בחירתו, ביד ימין או ביד שמאל, כגון על ידי זה שנמצאים בתי אחיזה משני צדי מהלך המדרגות או בית אחיזה יחיד במרכזן;
{{ח:תתתתת|(ב)}} בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות מתקיימות הוראות סעיף 2.6.7(ב) לת״י 1918 חלק 3.1;
{{ח:תתתתת|(ג)}} במפלס כניסה על ראש מהלך מדרגות נמצא סימן אזהרה שמתקיימות בו הוראות סעיף 2.4.6 בת״י 1918 חלק 2; אם קיים רצף של כמה מהלכי מדרגות שקצותיהם מרוחקים זה מזה אופקית יותר מ־2 מטרים יש בראש כל מהלך מדרגות סימן אזהרה;
{{ח:תתתת|(2)}} אם מדרגות הן חלק מחדר מדרגות –
{{ח:תתתתת|(א)}} יש בהן בית אחיזה אחד לפחות לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.13|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (13)}};
{{ח:תתתתת|(ב)}} בחדר מדרגות שקיים בו שימוש נוסף לציבור, כגון בית שימוש, נוסף על דרישות פסקה (א), מתקיימות בו דרישות פרט משנה (א)(1)(ב); אם המעבר ממפלס קומה לחדר המדרגות אינו מופרד על ידי דלת, קיים בנוסף, סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה לפי הוראות סעיף 2.4.6 בת״י 1918 חלק 2;
{{ח:תתתת|(3)}} החלל שמתחת למהלך הראשון של גרם מדרגות חסום למעבר עוברים ושבים, לפי דרישות סעיף 2.9.1 בת״י 1918 חלק 1;
{{ח:תתת|(ב)}} בפתחי מדרגות נעות ומסוע לכת יש משטח שרוחבו כרוחב המדרגות הנעות או מסוע הלכת, לפי העניין, עומקו 60 ס״מ לפחות, והוא שונה במרקם פני השטח מהריצוף שסביבו; נוסף על כך יתקיים במדרגות נעות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.131|פרט 8.131(ב)(2) לתקנות התכנון}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה, ובלבד שאם לא קיים בית אחיזה – יותקן בית אחיזה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.13|פסקה (ב) בטור זה לצד פרט משנה (13)}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(13)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.13}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''בית אחיזה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בבית אחיזה יתקיימו דרישות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} בית אחיזה מאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לכל אורך הדרך שבה הוא מותקן;
{{ח:תתת|(2)}} הפן העליון של בית אחיזה הוא בגובה 85 עד 95 ס״מ מפני הכבש או המדרגות, לפי העניין;
{{ח:תתת|(3)}} בית האחיזה הוא קשיח ויציב;
{{ח:תתת|(4)}} מסביב לבית אחיזה יש מרווח חופשי לגריפת יד שהיקפו 4 ס״מ לפחות מהפנים החיצוניים של בית־האחיזה;
{{ח:תתת|(5)}} קטע בית אחיזה באורך 20 ס״מ שתחילתו מקצה בית האחיזה הוא בניגוד חזותי לסביבתו; ואולם אפשר שתחילת קטע כאמור תהיה מ־20 הס״מ שלאחר תחילת קצה בית האחיזה; אם הוא בית אחיזה שאינו צמוד לקיר – מורכב הקטע האמור משני גוונים בניגוד חזותי זה לזה התופסים כל אחד מחצית מאורך הקטע;
{{ח:תתת|(6)}} יכול שמסעד העומד בדרישות תקן ישראלי ת״י 1142 מעקים ומסעדים, ישמש גם בית אחיזה, ובלבד שמתקיימות בו פסקאות (1) עד (5);
{{ח:תתת|(7)}} ברצף מהלכי מדרגות, שלאורכם נמצאים בתי אחיזה, ממוקמים בתי האחיזה באותו מיקום ביחס לכל אחד ואחד ממהלכי המדרגות ברצף האמור.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תתת|(א)}} קיים בית אחיזה ולא עומד בהוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} – יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת בית אחיזה – יותקן לפי סעיף 2.5.7 בת״י 1918 חלק 3.1, ואם יועד לשטחי חוץ – לפי סעיף 2.3.9 בת״י 1918 חלק 2, והכל בכפוף לאלה:
{{ח:תתתת|(1)}} באותן דרישות שלגביהן מתקיים פטור מהוראות התקנים האמורים – יותקן בית האחיזה לפי דרישות הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}};
{{ח:תתתת|(2)}} אם יש להתקין או מבקשים להתקין, בית אחיזה נוסף על אחד קיים שעומד בהוראות הבדיקה – אפשר שיותקן לפי הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(14)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.14}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''דלתות'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בדלתות ובמקום ציבורי לאכסון – בדלתות יחידה מיוחדת וחלקי המקום המשמשים את כלל הציבור, מתקיימות הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} רוחבן הפנוי למעבר אינו קטן מ־75 ס״מ, ואם היתה הדלת דו־אגפית – רוחבה הפנוי למעבר הנוצר בפתיחת האגף שבשימוש יום־יומי אינו קטן מ־75 ס״מ;
{{ח:תתת|(2)}} בדלת לפתיחה אוטומטית, מתקיים האמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.9|בטור זה שלצד פרט משנה (9)(3)}};
{{ח:תתת|(3)}} ידית הדלת נוחה לתפעול, ואינה כוללת חלקים חדים; לא נעשה שימוש בידיות עגולות מסוג ידית כפתור בדלת סובבת הדורשת פעולת סיבוב;
{{ח:תתת|(4)}} בדלת סובבת הסוגרת על מקום שנדרשת בו פרטיות כגון בית שימוש נגיש, מקלחת נגישה, ומלתחה נגישה, ישנם –
{{ח:תתתת|(א)}} אמצעי עזר לסגירה לפי סעיף 2.3.7.2 בת״י 1918 חלק 3.1;
{{ח:תתתת|(ב)}} מנגנון נעילת הדלת מאפשר את פתיחת הדלת מבחוץ בלא מפתח, באמצעים זמינים;
{{ח:תתת|(5)}} מתקיימות הוראות סעיפים 2.3.1 ו־2.3.2 בת״י 1918 חלק 3.1; בהעדר מנגנון השהיה כאמור בסעיף 2.3.2 האמור, אפשר שיימצא מעצור לדלת; ואולם אין מגיף על דלת כמפורט בפסקה (4);
{{ח:תתת|(6)}} יש אמצעי שמאפשר קיבוע זמני של דלת שמותקן בה מגיף דלת המשמשת למעבר הציבור המבקר בבניין קיים במצב פתוח של הדלת;
{{ח:תתת|(7)}} לפני ואחרי דלת נמצאים משטחי תפקוד לפי סעיף 2.3.5 לת״י 1918 חלק 3.1, אך אם רוחב הפרוזדור לפני או אחרי הדלת לא עולה על 130 ס״מ מתקיים האמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.5|בטור זה שלצד פרט משנה (5)(ו)}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה;
{{ח:תת}} אם נדרשת הריסת קיר כדי ליישם את הוראות הבדיקה, הדלת תעמוד בדרישות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}} במקום בהוראות הבדיקה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(15)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.15}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''תאורה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} בתאורה בדרך נגישה, בעמדת שירות, ובאזור המתנה לקבלת שירות ציבורי, בבניין קיים מתקיימות הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} הארה טבעית או מלאכותית אינה מסנוורת אדם הנמצא במקומות אלה;
{{ח:תתתת|(2)}} בעמדת שירות יש עוצמת הארה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתיבה, באופן שאינו מטיל צל על פניו של נותן השירות, מקבל השירות אינו מסונוור, בפרט מכיוונו של נותן השירות;
{{ח:תתתת|(3)}} בתנאי התאורה הקיימים נראים פני הדרך לאדם עם ראייה תקינה ההולך עליה ובפרט נראים עצמים שמהווים מכשול לפי סעיף 2.9 בת״י 1918 חלק 1.
{{ח:תתת|(ב)}} האמור בפרט משנה (א) לא יחול בבניין קיים או בחלקו שבין מאפייניו של השירות הציבורי שניתן בו הוא תנאי חשיכה או עוצמות תאורה מיוחדות או משתנות כגון בר לחלוקת משקאות (pub), מועדון לילה או דיסקוטק.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(16)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.16}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''הכוונה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} בפרט משנה זה –
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”סימן מאתר“, ”סימן מוביל“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|בחלק ח׳1 לתקנות התכנון}};
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”אמצעים להכוונה קולית“ – אמצעי המופעל בהימצא אדם במקום מסוים בבניין קיים ומוסר לו מידע קולי, והכל בהתאם להוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#פרק ה1|פרק ה1 לחוק}};
{{ח:תתת|(ב)}} בבניין קיים מהסוגים המפורטים {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.70|בפרט 8.70 לחלק ח׳1}} מתקיימות ההוראות האלה:
{{ח:תתתת|(1)}} {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.70|פרטים 8.70 עד 8.77 לחלק ח׳1}} בשינויים אלה:
{{ח:תתתתת|(א)}} {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.74|בפרט 8.74(ב)}} המילים ”וממנו אל מעלית המצויה במפלס הכניסה“ – לא חלות;
{{ח:תתתתת|(ב)}} {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.75|בפרט 8.75}} –
{{ח:תתתתתת|(1)}} חלופה א{{ח:הערה|׳}} בשרטוט 8.75 אינה חלה;
{{ח:תתתתתת|(2)}} אחרי ”מול אחת ממזוזות הדלת“ יראו כאילו כתוב ”בכפוף לכך שאדם העומד לצד קצה הסימן גורם לפתיחה אוטומטית של דלת ההזזה“;
{{ח:תתתתת|(ג)}} {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.77|בפרט 8.77}} המילים ”וליד מקום להעלאת נוסעים והורדתם“ – לא חלות;
{{ח:תתתת|(2)}} סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה העיקרית לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין בבניין, וממנה עד לסימן המאתר שמוביל להתקני הפיקוד בתחנה של המעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית; אין בבניין מעלית ועמדת מודיעין, מסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה העיקרית לבניין; אפשר שבמקום סימן מוביל כאמור קיימים לחלופין אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות בבניין הנזכרים בפסקה זו;
{{ח:תתתת|(3)}} הוראות פסקה (2) אינן חלות על בניין קיים שהוא מרכז קניות לרבות קניון ובניין קיים שהוא מקום להתקהלות המשמש למופעים ולבידור, ובמקומן, בהמשך של סימן מוביל בתוך הבניין הקיים שמוביל –
{{ח:תתתתת|(א)}} במרכז קניות לרבות בקניון – אל עמדת מודיעין מאוישת, ככל שקיימת;
{{ח:תתתתת|(ב)}} במקום להתקהלות המשמש למופעים ולבידור – אל עמדת שירות מאוישת למכירת כרטיסים לשירותים הציבוריים שבמקום, אם נמצאת בבניין; ואולם אם מקום להתקהלות כאמור הוא חלק מבניין קיים שעיקר שימושו אינו להתקהלות והכניסה העיקרית אליו היא דרך בניין קיים כאמור, כגון בית קולנוע שנמצא בתוך מרכז קניות, בקניון או במקום ציבורי לאכסון – אין חובה בסימן מוביל לפי פסקה זו;
{{ח:תתתת|(4)}} למעט בסוגי בניינים כמפורט בפסקה (3), מתקיימות הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.78|פרט 8.78(ג) לתקנות התכנון}} או לחלופין קיימים אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראייה לזהות בקלות את התקני הפיקוד שבתחנת המעלית;
{{ח:תתת|(ג)}} בבניין קיים או חלקו שבו הציבור שוהה עם ליווי צמוד מצד נותן השירות, כגון בבית סוהר, אין חובה שיתקיימו הוראות פרט משנה (ב); במקום ציבורי לאכסון שתפוסתו 500 איש לפחות וכניסתו ודלפק הקבלה בקרבת הכניסה מאוישים ברציפות 24 שעות ביממה, יכול שבמקום הוראות פרט משנה (ב) יחולו הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19יב|סעיף 19יב לחוק}};
{{ח:תתת|(ד)}} על אף האמור בפרט משנה (ב), על מתחם בניינים קיימים חלות הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} במתחם בניינים קיימת מערכת התמצאות והכוונה שמאפשרת לאדם עם מוגבלות להגיע –
{{ח:תתתתת|(א)}} מתחנות להסעת המונים בקרבת המתחם לכניסותיו;
{{ח:תתתתת|(ב)}} מכניסות למתחם ומתחנות להסעת המונים בתוך המתחם, ככל שקיימות, לפתחי מקומות שבהם ניתנים שירותים ציבוריים;
{{ח:תתתת|(2)}} מערכת כאמור בפסקה (1) מתבססת, ככל שנדרש, על סימנים מובילים, סימני אזהרה, סימנים מאתרים, אמצעים להכוונת אדם עם מוגבלות בסביבת הרחוב, הכוונה קולית, שלטים לרבות פיקטוגרמות, אמצעים מתאימים אחרים, ושילוב שלהם, וככל האפשר על הוראות ת״י 1918 על חלקיו השונים;
{{ח:תתתת|(3)}} המערכת תוכננה בהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה;
{{ח:תתת|(ה)}} חייב בביצוע נגישות יאפשר להעביר בתחומי בניין קיים סימן מוביל הנדרש לפי {{ח:חיצוני|תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית)#תוספת 9|התוספת התשיעית לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס״ג–2003}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(17)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.17}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''דרך אחרת'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בדרך בבניין קיים שאינה אמורה להיות נגישה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1|תוספת זו}} והמשמשת את הציבור מתקיימות הוראות –
{{ח:תתת|(1)}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.5|פסקה (א)(2) בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (5)}} ואפשר שהוראות סעיפים 2.7.2 ו־2.7.3 בת״י 1918 חלק 1 לא יחולו;
{{ח:תתת|(2)}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.15|פסקאות (א)(1) ו־(3) בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (15)}} בכפוף לסייג האמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.15|בפסקה (ב) בטור ג{{ח:הערה|׳}} בפרט משנה (15)}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(18)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.18}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''במה ומשטח מוגבה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} לבמה ולמשטח מוגבה מקובעים או שנמצאים במקום דרך קבע מובילה דרך נגישה לפי הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1|תוספת זו}} או לחלופין לפי תקנות לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19יב|סעיף 19יב לחוק}}; הוביל כבש למקומות כאמור – יכול שאחד מבתי האחיזה שמלווים אותו הוא פריק, או שבית אחיזה מלווה את הכבש רק מצדו האחד ויכול שרוחב הכבש הוא 1 מטר לפחות; בפרט משנה זה, ”במה“ ו”משטח מוגבה“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 3.9.1.1|בפרט 3.9.1.1 לתקנות התכנון}};
{{ח:תתת|(ב)}} קיימות מדרגות עלייה לבמה או למשטח מוגבה יש בית אחיזה משני צדיהם ויכול שאחד מהם הוא פריק.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:קטע3|תוספת 1 סימן ה|סימן ה{{ח:הערה|׳}} – אזהרה}}

{{ח:סעיף*|(19)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.19}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בדלתות, מחיצות וקירות שקופים מתקיימות הוראות סעיף 2.2.2.13 בת״י 1918 חלק 4.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(20)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.20}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''אזהרה בחלק דרך מוגבה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} לעניין פרט משנה זה, ”מקום מוגבה“ – אחד מאלה:
{{ח:תתתת|(1)}} דרך המשמשת הולכי רגל, למעט שפת מדרכה לאורך כביש או דרך;
{{ח:תתתת|(2)}} משטח מוגבה שבו נמצא הציבור ואינו משמש למופעים או להרצאות.
{{ח:תתת|(ב)}} בבניין קיים שבו נמצא מקום מוגבה, ובמקום המוגבה מתקיימים שני אלה –
{{ח:תתתת|(1)}} המקום המוגבה גבוה מעל סביבתו הצמודה ב־5 ס״מ לפחות;
{{ח:תתתת|(2)}} אין במקום המוגבה אמצעים למניעת מעבר לסביבתו הנמוכה ממנו כאמור, מתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתתתת|(א)}} יש פס בשול המקום המוגבה שהוא בניגוד חזותי לסביבתו ורוחבו בין 10 ס״מ ל־20 ס״מ;
{{ח:תתתתת|(ב)}} המשטח המוגבה כולו בניגוד חזותי לסביבתו;
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:קטע3|תוספת 1 סימן ו|סימן ו{{ח:הערה|׳}} – חללים מסוימים בבניין}}

{{ח:סעיף*|(21)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.21}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''בית שימוש נגיש'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} בבניין קיים נמצאים בתי שימוש נגישים כמפורט להלן, אלא אם כן החייב בביצוע נגישות פטור לפי {{ח:פנימי|סעיף 9|תקנה 9}} או לפי {{ח:פנימי|תוספת 3|התוספת השלישית}}:
{{ח:תתתת|(1)}} המרחק האופקי המרבי שאדם עם מוגבלות צריך לעבור מכל מקום בחלק מבניין קיים או בקומה בבניין קיים, בלא שנדרש לצאת מהבניין לשטחי החוץ שלו, בדרך נגישה אל בית השימוש הנגיש הקרוב ביותר באותה קומה אינו עולה על 100 מטרים;
{{ח:תתתת|(2)}} לא נמצא בית שימוש נגיש בקומה בבניין קיים, לא עולה המרחק האופקי המצטבר שעל אדם עם מוגבלות לעבור מכל מקום בקומה כאמור עד לבית שימוש נגיש שבקומה אחרת בבניין קיים על 80 מטרים; על אף האמור, נמצא מעלון משופע בדרך לבית שימוש נגיש יקראו 50 מטרים במקום 80 המטרים האמורים;
{{ח:תתת}} לעניין פרט משנה (א)(1) ו־(2) בית שימוש נגיש הוא אחד מאלה:
{{ח:תתתתת|(א)}} בית שימוש נגיש אחד לפחות משותף לשני המינים;
{{ח:תתתתת|(ב)}} בית שימוש נגיש אחד לפחות לנשים ובית שימוש נגיש אחד לפחות לגברים;
{{ח:תתתתת|(ג)}} אם יש במדור שירותים עד 3 תאים סך הכל לשני המינים – קיים בית שימוש נגיש אחד לפחות שמשמש את אחד המינים והוא משותף לאנשים עם מוגבלות משני המינים.
{{ח:תתת}} והכל בכפוף לכך –
{{ח:תתתתת|(1)}} שאם בית שימוש נגיש כאמור מצוי בשטח ציבורי משותף בבניין קיים – בית השימוש זמין לשימוש הציבור והוא מופעל ומתוחזק על ידי מי שמנהל את הבניין הקיים;
{{ח:תתתתת|(2)}} שסך כל בתי השימוש הנגישים במקום להתקהלות כהגדרתו {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.28|בפרט משנה (א) שבטור זה שלצד פרט משנה (28)}} שתפוסתו כמפורט בטור 1 להלן אינו קטן מהמפורט בטור 2 לצדו:
{{ח:תתתתת}}

{{מוקטן|טור 1}} {{ש}} תפוסה	{{מוקטן|טור 2}} {{ש}} מספר בתי שימוש נגישים

עד 500 איש	אחד משותף לשני המינים או אחד לנשים

עולה על 500 איש ואינה עולה על 5,000 איש	שניים המשותפים לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים

5,000 איש ומעלה	ארבעה, המשמשים לשני המינים או שניים לנשים ושניים לגברים

{{ח:תתת|(ב)}} על אף האמור בפרט משנה (א), בבית קולנוע, בתאטרון, באתר בריכת שחייה, במכון כושר ובאולם שמחות – אם מדור שירותים הוא חלק מאולם השמחות, המצויים בבניין שבו שימושים מעורבים, יימצא בית שימוש נגיש בתוך כל אחד ממקומות אלה אף אם קיימים בתי שימוש נגישים במקומות אחרים באותו בניין מחוץ לתחום של כל אחד מן המקומות האמורים;
{{ח:תתת|(ג)}} במקום ציבורי לאכסון – חל האמור בפרט משנה (א) לגבי אותם מקומות שבהם ניתן שירות ציבורי שאינו יחידת אכסון, כגון שירותי הסעדה המצויים בבית מלון, בין אם קיימים ובין אם לא קיימים באותו מפלס יחידות אכסון;
{{ח:תתת|(ד)}} היה בית שימוש נגיש מחוץ למדור שירותים – יש ליד פתח מדור השירותים שלט המכוון אל בית השימוש הנגיש הקרוב ביותר;
{{ח:תתת|(ה)}} בדלת לתא בית השימוש הנגיש מתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתתת|(1)}} היא נפתחת החוצה; ואולם אם מתקיימות בתוך התא הוראות סעיף 2.3.5 בת״י 1918 חלק 3.1 או {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.5|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (5)(ו)}}, אפשר שהדלת נפתחת לתוך תא בית השימוש הנגיש;
{{ח:תתתת|(2)}} נמצאת דלת הזזה, ובלבד שנשמר רוחב פנוי למעבר של 75 ס״מ לפחות; בדלת כאמור מתקיימות הוראות סעיף 2.3.1 בת״י 1918 חלק 3.1 וכן ישנם אמצעי עזר לסגירה לפי סעיף 2.3.7.2 בת״י 1918 חלק 3.1;
{{ח:תתת|(ו)}} ידית פתיחת הדלת היא בניגוד חזותי לאגף הדלת;
{{ח:תתת|(ז)}} המידות של בית שימוש נגיש בין קירותיו הפנימיים הם 1.66 × 1.36 מטרים ומבנהו כדוגמת הציורים {{ח:פנימי|תוספת 1 נספח ב|בנספח ב{{ח:הערה|׳}} לתוספת זו}};
{{ח:תתת|(ח)}} באסלה מתקיימות הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} באחד מצדי האסלה, שאין בו כיור, נשמר מרווח פנוי שרוחבו 75 ס״מ לפחות;
{{ח:תתתת|(2)}} גובה מושב האסלה, בכלל זה תוך שימוש בהגבהה לאסלה, הוא 45 ס״מ עד 50 ס״מ מפני הרצפה; נעשה שימוש בהגבהה לאסלה, מתקיימים בהגבהה כל אלה:
{{ח:תתתתת|(1)}} היא מחוברת חיבור של קבע יציב לאסלה באמצעות צירים באופן המאפשר לעשות שימוש באסלה יחד עם המגביה או בלעדיו;
{{ח:תתתתת|(2)}} היא עשויה חומר קשיח וניתנת לחיטוי וניקוי בקלות;
{{ח:תתתתת|(3)}} היא מחוברת לאסלה בחיבור שמבטיח את עמידותה בתנאי השימוש באמצעות ברגים עשויים מתכת עמידה בשיתוך (קורוזיה);
{{ח:תתתת|(3)}} מי האסלה אינם מודחים רק באמצעי המופעל ברגל;
{{ח:תתת|(ט)}} בבית השימוש ישנם מאחזי יד לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.22|טור זה שלצד פרט משנה (22)}};
{{ח:תתת|(י)}} בבית שימוש נגיש נמצאים הקבועות והאבזרים האלה: אסלה, כיור מאחזי יד, מראה, מיתקן לנייר טואלט, מיתקן לסבון נוזלי, מיתקן לייבוש ידיים או לניגובן, אשפתון ומתלה; בקבועות ואבזרים אלה מתקיימות הוראות סעיף 2.11.9 בת״י 1918 חלק 3.1, למעט הדרישה ללחצן לקריאת חירום אלא אם כן דרש אותה גורם הפועל לפי דין;
{{ח:תתת|(יא)}} בתוך תא בית שימוש נמצא כיור רחצה אשר –
{{ח:תתתת|(1)}} פניו העליונים הם בגובה של 80 ס״מ עד 90 ס״מ מעל הרצפה;
{{ח:תתתת|(2)}} ברז המים שבו הוא מסוג המאפשר הפעלתו בלא שימוש באצבעות; לברז המופעל בלחיצה תידרש לחיצה קלה בלבד; לא נמצא ברז שהפעלתו רק באמצעות הרגל;
{{ח:תתתת|(3)}} מתחתיו נשמר חלל ברכיים חופשי, פנוי ממכשולים בגובה 68 ס״מ לפחות מהרצפה;
{{ח:תתת|(יב)}} קיימת מבואה לבית שימוש נגיש, מתקיימות בה הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} מתקיימות במבואה הוראות סעיף 2.3.5 בת״י 1918 חלק 3.1; או הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.5|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (5)(ו)}};
{{ח:תתתת|(2)}} קיים במבואה כיור שבו מתקיימות הוראות פרט משנה (יא)(2) עד (3), ואם היו כמה כיורים במבואה, כיור אחד מהם עומד בהוראות כאמור;
{{ח:תתתת|(3)}} קיים מיתקן לייבוש ידיים – מתקיימות בו הוראות סעיף 2.11.9(ז) בת״י 1918 חלק 3.1.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תתת|(א)}} קיים בית שימוש שנועד להיות נגיש ולא עומד בהוראות הבדיקה בפרטי משנה (ד) עד (יב) בטור ג׳ – יראו את הוראות הבדיקה האמורות כהוראות ביצוע ההנגשה או שיותקן בית שימוש נגיש לפי פסקה (ב);
{{ח:תתת|(ב)}} לא מתקיימות הוראות הבדיקה לפי פרטי משנה (א) עד (ג) בטור ג׳ (להלן – סעיפי כמויות בתי השימוש) – יותקן בית שימוש נגיש לפי הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}} בכמות הנדרשת לפי סעיפי כמויות בתי השימוש.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תתת|(א)}} קיים בית שימוש שנועד להיות נגיש ולא עומד בהוראות הבדיקה לפי פרטי משנה (ד) עד (יב) בטור ג׳ – אין.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת בית שימוש נגיש או שלא מתקיימות הוראות סעיפי כמויות בתי השימוש –
{{ח:תתתת|(1)}} יותקן בית שימוש לפי הוראות אלה ובכמות הנדרשת לפי סעיפי כמויות בתי השימוש:
{{ח:תתתתת|(א)}} מידותיו – נטו בין חיפוי הקירות יהיו 170 ס״מ × 140 ס״מ לפחות;
{{ח:תתתתת|(ב)}} האסלה תהיה פינתית;
{{ח:תתתת|(2)}} מיקום הקבועות והאבזרים יהיה כדוגמת הציורים {{ח:פנימי|תוספת 1 נספח ב|בנספח ב{{ח:הערה|׳}} של תוספת זו}} ויתקיימו בבית השימוש הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.21|פרטי משנה (21)(ד) עד (יב)}} למעט {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.21|(21)(ז)}} לגבי מידות בית השימוש;
{{ח:תתתת|(3)}} קיים פטור לפי {{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד{{ח:הערה|׳}}}} מהקמת בית שימוש לפי פסקה (1) יותקן תא שירותים מותאם בכל קבוצת תאים המשרתת גברים או נשים לפי הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 נספח ג|נספח ג{{ח:הערה|׳}} לתוספת זו}}; לעניין זה, ”קבוצת תאים“ – שני תאים לפחות.

{{ח:סעיף*|(22)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.22}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מאחזי יד בבית שימוש נגיש'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בבית שימוש נגיש ישנם מוטות אופקיים ואנכיים לפי {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.13|פרט 8.13(ו) לתקנות התכנון}}, שעמדו בהצלחה בבדיקה חזותית ולפיה מתקיימות ההוראות האמורות בעניין מידות מאחזי היד, וכן –
{{ח:תתתת|(1)}} כשמאחז היד המתקפל מובא למצבו האנכי אינו נופל מעצמו למצב אופקי ואין עיוותים במבנהו, במיוחד באזור ציר הסיבוב;
{{ח:תתתת|(2)}} לגבי כל סוגי מאחזי היד – אין סימנים באזור החיבור לקיר של שבר בקיר או במאחז היד; נוסף על כך חיבור מאחזי היד לקיר וחיפויו תקינים, בין השאר לאחר שהבודק השעין את כל כובד משקלו בקצה המאחז המתקפל כשהמאחז במצב אופקי; לעניין סעיף זה, מסת הבודק היא 70 ק״ג לפחות.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} לא מתקיימות הוראות הבדיקה לפי טור ג{{ח:הערה|׳}} – יותקן מאחז יד לפי סעיף 2.11.6 בת״י 1918 חלק 3.1.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(23)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.23}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''בית שימוש נגיש, מקלחת ומלתחה בחלל משותף'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} במקום שנדרש בית שימוש נגיש לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.21|טור זה שלצד פרט משנה (21)}}, מקלחת לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.24|טור זה שלצד פרט משנה (24)}}, ומלתחה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.25|טור זה שלצד פרט משנה (25)}}, אפשר ששלושתם נמצאים בחלל משותף המשמש לשני המינים, ובלבד שמתקיימות בכל אחד מהם הוראות טור ג{{ח:הערה|׳}} העוסקות בכל אחד מהם כאילו היו חלל נפרד, ונותר מקום לפי סעיף 2.7.4 בת״י 1918 חלק 1.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(24)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.24}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מקלחת'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בבניין קיים שיש בו שירות ציבורי של רחצה כגון אתר בריכת שחייה, מקווה טהרה, בית מרחץ, ספא, אולם ספורט, וביחידה מיוחדת במקום ציבורי לאכסון לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.30|טור זה שלצד פרט משנה (30)}}, יש מקלחת נגישה אחת לפחות לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.23|טור זה שלצד פרט משנה (23)}}, או מקלחת נגישה אחת לפחות משותפת לשני המינים בחלל נפרד או מקלחת אחת לפחות בכל אחד מבין מדור נשים ומדור גברים, שמתקיימות בה הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} יכול ששטח רצפתה הוא חלק בלתי נפרד משטח התנועה בחלל שהיא נמצאת בו;
{{ח:תתת|(2)}} שטח רצפת המקלחת הוא 130 ס״מ × 90 ס״מ לפחות; בכניסה למקלחת אין כל סף או מכשול ברצפה;
{{ח:תתת|(3)}} הוקפה המקלחת במחיצות קשיחות, שטח הרצפה הכלוא בין המחיצות הינו 150 ס״מ × 150 ס״מ לפחות;
{{ח:תתת|(4)}} במקלחת יש מושב שמתקיימות בו הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} הוא מושב מתקפל ומידותיו 40 ס״מ × 40 ס״מ לפחות;
{{ח:תתתת|(ב)}} קצותיו מעוגלים ומרקם פני המושב העליונים מונע החלקה;
{{ח:תתתת|(ג)}} פני המושב נמצאים בגובה 45 ס״מ עד 50 ס״מ מפני הרצפה;
{{ח:תתתת|(ד)}} מיקום המושב מאפשר לאדם היושב על כיסא כאמור להפעיל את הברזים ולהשתמש במזלף; המושב אינו מפריע לשימוש במאחזי היד או בברזי המים במקלחת, ולא מהווה מכשול כשהוא במצב מקופל לאדם המצוי במקלחת;
{{ח:תתתת|(ה)}} מושב כאמור יכול להיות פריק;
{{ח:תתתת|(ו)}} המושב עמד בהצלחה בבדיקה חזותית ולפיה נמצא ש –
{{ח:תתתתת|(1)}} מתקיימות הוראות פסקה (4);
{{ח:תתתתת|(2)}} אין עיוותים במבנה המושב;
{{ח:תתתתת|(3)}} באזור החיבור בין המושב לקיר אין סימני שבר בקיר ובחיפויו או במושב עצמו, והכל לאחר שהונחה עליו מסה של 120 ק״ג לפחות;
{{ח:תתת|(5)}} בקיר המקלחת בסמוך לברזי ההפעלה שלה, נמצא מאחז יד קבוע לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.22|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (22)}} והמוט האופקי בגובה שבין 70 ס״מ עד 90 ס״מ מעל פני הרצפה;
{{ח:תתת|(6)}} במקלחת יש משטף ידני באמצעות צינור גמיש שאורכו אינו קצר מ־120 ס״מ; אם קיים בנוסף משטף עליון – יש בורר, המהווה חלק בלתי נפרד מברז המקלחת, שמאפשר בחירת יציאת המים מן המשטף העליון או מן המשטף הידני; את ברז המקלחת והבורר ניתן להפעיל בישיבה על המושב במקלחת; ברז המקלחת והבורר אינם נמצאים על הקיר שמאחורי המושב שבפסקה (4);
{{ח:תתת|(7)}} דלתות המצויות באגף המוביל למקלחת הן בלא מגיף דלת;
{{ח:תתת|(8)}} אם קיימת אמבטיה –
{{ח:תתתת|(א)}} נמצא אחד מאלה:
{{ח:תתתתת|(1)}} משטח בנוי אופקי שרוחבו 60 ס״מ והוא משתרע לכל אורכה של הדופן הקצרה של האמבטיה בצדה המעוגל, באופן שמאפשר מעבר מכיסא גלגלים שעומד בצמוד ובמקביל לאמבטיה, אל המשטח ובחזרה; פני המשטח הם בגובה מפלס פני האמבטיה;
{{ח:תתתתת|(2)}} אדן שמשמש ספסל שרוחבו 25 ס״מ לפחות, לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה ובגובה מפלס פני האמבטיה;
{{ח:תתתת|(ב)}} בקיר הצמוד לאורך האמבטיה, נמצא מוט אלכסוני באורך של 110 ס״מ לפחות; קצהו התחתון נמצא בגובה 5 ס״מ מעל דופן האמבטיה, וקצהו העליון נמצא בראש האמבטיה, בגובה שבין 65 ס״מ עד 75 ס״מ מהרצפה; מיקום המוט האלכסוני יהיה כך שיאפשר למשתמש להיתמך בהם ולייצב את עצמו בעת כניסה לאמבטיה, שהייה בה ויציאה ממנה;
{{ח:תתתת|(ג)}} ברז האמבטיה נמצא לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה בגובה שאינו עולה על 80 ס״מ מפני הרצפה; הברז הוא מסוג ברז עירוב בעל ידית מנוף ונוסף על כך נמצא מקלח יד עם צינור גמיש; נקודת תלייה אחת לפחות של מקלח היד היא בגובה שאינו עולה על 80 ס״מ מפני הרצפה; הברז ומקלח היד נמצאים בהישג ידו של משתמש היושב על קרקעית האמבטיה;
{{ח:תתת|(9)}} המתלים, אם קיימים, הם בניגוד חזותי לסביבתם.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תתת|(א)}} קיימת מקלחת שנועדה להיות נגישה ולא עומדת בהוראות הבדיקה יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה או שתותקן מקלחת נגישה לפי פסקה (ב);
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת מקלחת – תותקן לפי הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תתת|(א)}} קיימת מקלחת שנועדה להיות נגישה ולא עומדת בהוראות הבדיקה – אין.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת מקלחת – תותקן לפי הוראות הבדיקה שבטור ג׳.

{{ח:סעיף*|(25)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.25}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מלתחה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בבניין קיים שיש בו שירות ציבורי של רחצה או שנהוג להחליף בו בגדים שלא לצורך מדידתם, כגון אתר בריכת שחייה, מקווה טהרה, בית מרחץ, ספא ואולם ספורט, קיימת מלתחה נגישה אחת לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.23|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (23)}} או מלתחה נגישה אחת משותפת לשני המינים בחלל נפרד או מלתחה אחת בכל אחד מבין מדור נשים ומדור גברים; במלתחה כאמור מתקיימות הוראות סעיפים 2.1.2 ו־2.1.3 בת״י 1918 חלק 3.2, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.24|וטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (24)(9)}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תתת|(א)}} קיימת מלתחה שנועדה להיות נגישה ולא עומדת בהוראות הבדיקה – יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה או שתותקן מלתחה לפי פסקה (ב).
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת מלתחה – תותקן לפי הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח1}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תתת|(א)}} קיימת מלתחה שנועדה להיות נגישה ולא עומדת בהוראות הבדיקה – אין.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת התקנת מלתחה – תותקן לפי הוראות הבדיקה שבטור ג׳.

{{ח:קטע3|תוספת 1 סימן ז|סימן ז{{ח:הערה|׳}} – פרטי בניין}}

{{ח:סעיף*|(26)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.26}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''ניגוד חזותי במשתנה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} במדור שירותים מובחנת משתנה מהקיר שסביבה באמצעות ניגוד חזותי על ידי שימוש באמצעים מתאימים.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(27)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.27}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מפסקים וכפתורי הפעלה על משטח אנכי'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} באמצעי הפעלה לשימוש הציבור בבניין קיים וביחידת אכסון מיוחדת בפרט, כגון מפסקים, כפתורים, לחצנים, ומתגים, מתקיימות הוראות סעיף 2.5 בת״י 1918 חלק 1;
{{ח:תתת|(ב)}} אם על אמצעי הפעלה לכלול לחיצים מובלטים או מידע בניגוד מישושי או חזותי – נמצאים הלחיצים בגובה שבין 110 ס״מ ל־140 ס״מ ובלבד שמתאפשרת גישה מהצד לאמצעי ההפעלה לפי סעיף 2.6.3.2 בת״י 1918 חלק 1;
{{ח:תתת|(ג)}} במקום ציבורי לאכסון יחול אחד מאלה:
{{ח:תתתת|(1)}} באמצעי הפעלה כאמור בפרט משנה (א) מתקיים סעיף 2.5(ד) ו־(ה) בת״י 1918 חלק 1 והם יימצאו בחמישה אחוזים מיחידות האכסון; החובה לפי פרט משנה זה לא חלה על יותר מ־15 יחידות אכסון;
{{ח:תתתת|(2)}} אפשר שלבקשת משתמש, וטרם כניסתו ליחידת אכסון שבה הוא אמור לעשות שימוש, התקין ביחידת האכסון איש שירות מטעם המקום, אמצעים מתאימים לצד או על אמצעי הפעלה כך שמתקיים בהם סעיף 2.5(ד) ו־(ה) בת״י 1918 חלק 1;
{{ח:תת}} ביצוע פרט משנה (ג) בא במקום החובה לעניין סעיף 2.5(ד) ו־(ה) ביחידות אכסון מיוחדות לפי פרטי משנה (א) ו־(ב).
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:קטע3|תוספת 1 סימן ח|סימן ח{{ח:הערה|׳}} – מקומות מסוימים}}

{{ח:סעיף*|(28)||תיקון: תשע״ג|עוגן=תוספת 1 פרט 2.28}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מקום להתקהלות'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} בפרט משנה זה, ”מקום להתקהלות“ – מקום שמתכנסים בו בני אדם ובכלל זה אולם קולנוע, אולם תאטרון, אמפיתאטרון, אולם המשמש בית תפילה, אולם למשחקי ספורט, אצטדיון, אולם אירועים, חדר ישיבות, בית משפט, ובית דין;
{{ח:תתת|(ב)}} במקום להתקהלות ישנם מקומות ישיבה מיוחדים, לפי הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} שטח הרצפה החופשי של מקום ישיבה מיוחד לאדם עם מוגבלות הוא ברוחב של 80 ס״מ לפחות ובאורך של 120 ס״מ לפחות;
{{ח:תתתת|(2)}} על מקומות הישיבה המיוחדים חלים {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.210|פרט 8.210(1) עד (2) ו־(4) לתקנות התכנון}};
{{ח:תתתת|(3)}} אם חזיתו של מקום ישיבה מיוחד גובלת במפלס נמוך יותר וקיימת סכנת נפילה, ישנם בחזית אמצעי הגנה אלה:
{{ח:תתתתת|(א)}} סף מוגבה או רכיב הגנה שפניו העליונים בגובה 9 ס״מ לפחות ותחתיתו בגובה 5 ס״מ לכל היותר מעל פני רצפת השטח המיועד לכיסא גלגלים;
{{ח:תתתתת|(ב)}} מחסום שמונע סכנת נפילה של אדם הולך;
{{ח:תתתת|(4)}} מיקומם של המקומות המיוחדים מאפשר לאדם עם מוגבלות ראות נוחה למוקד הפעילות במקום להתקהלות; המקומות המיוחדים לא נמצאים במעברים, ולפחות למחציתם צמוד מקום ישיבה רגיל;
{{ח:תתתת|(5)}} במקומות להתקהלות כמפורט להלן מתקיימות, נוסף על האמור לעיל, הוראות אלה:
{{ח:תתתתת|(א)}} באולם קולנוע רגיל שמכיל 50 מקומות ישיבה לפחות, זווית הראייה לראש המסך אינה גדולה מ־40°; באולם קולנוע רגיל שמכיל פחות מ־50 מקומות ישיבה, במקום הזווית האמורה תבוא זווית של 45°; באולמות שבהם ההקרנה נעשית על מסכי ענק שגובהם גדול מ־12 מטר והם מיועדים לצפייה תלת־ממדית, נמצאים מקומות ישיבה מיוחדים בשורות האחרונות; בסעיף זה, ”זווית הראייה לראש המסך“ – הזווית שקודקודה במקום שבו נמצא ראשו של מי שיושב במקום ישיבה מיוחד, קרן אחת של הזווית מכוונת לאופק והקרן השנייה מכוונת לקצה העליון של המסך;
{{ח:תתתתת|(ב)}} באצטדיון, באולם המשמש לתחרויות ספורט, ובמקום להתקהלות המשמש למופעים ואירועים המוניים, ממוקמים מקומות הישיבה המיוחדים באופן שבעת שהקהל עומד על רגליו הוא לא מסתיר לאדם שיושב במקום מיוחד;
{{ח:תתתתת|(ג)}} במקום להתקהלות שמקומות הישיבה שבו מקיפים מוקד פעילות מכל עבריו ותפוסתו 1,000 איש לפחות (כגון אצטדיון, היכל ספורט או אמפיתאטרון), אפשר שמקומות הישיבה המיוחדים מתחלקים בין שתי הצלעות הארוכות, ככל שישנן, ובלבד שבתי שימוש נגישים ומקומות חניה נגישים קיימים בסמוך לצלע כאמור;
{{ח:תתתת|(6)}} למקומות המיוחדים ומהם מובילה דרך נגישה לשאר השירותים הציבוריים באותו מקום כגון בית שימוש נגיש או מזנון;
{{ח:תתת|(ג)}} לאורך מעבר צמוד לקיר של יציע (טריבונה) קיים בית אחיזה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.13|פרט משנה (13)}}; ואולם אין באמור בפסקה זו כדי לפטור מהמצאות אמצעי הנגשה לאדם עם מוגבלות בראייה הנדרש לפי טור זה;
{{ח:תתת|(ד)}} בבניין קיים שמתקיימים בו שני אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} נערכת בו פעילות טקס, דתית או רוחנית, באזורים נפרדים לגברים ולנשים, דרך קבע, כגון בית תפילה ובית לויות;
{{ח:תתתת|(2)}} לאחד מאזורים אלה, המיועד לגברים או לנשים, לא מובילה דרך נגישה דרך שטחי פנים של הבניין בדומה לאופן שבו מגיע הציבור לאזור זה (בפסקה זו – אזור נפרד); אפשר שעל אף האמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.1|בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה {{ח:הערה|(}}1{{ח:הערה|)}}(א)}} מתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתתתת|(א)}} במפלס בבניין שאליו מוליכה דרך נגישה נמצאת קבוצת מקומות ישיבה שכוללת מספר מקומות מיוחדים שנדרשים לפי פרט משנה (ב)(2) באזור נפרד כאמור, אילו היתה מוליכה אליו דרך נגישה; ולצדם, מספר מקומות ישיבה רגילים שמספרם גדול פי 2 ממספר מקומות הישיבה המיוחדים;
{{ח:תתתתת|(ב)}} יכול שלאזור הנפרד מובילה דרך נגישה גם שלא מתוך הבניין;
{{ח:תתת|(ה)}} על אף האמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.1|בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה {{ח:הערה|(}}1{{ח:הערה|)}}(א)}}, אפשר שהמקומות המיוחדים נמצאים במפלס שאינו חלק מהיציע, ובלבד שמתקיימים כל אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} מתאפשר ממקום ישיבה מיוחד כאמור צפייה נוחה, השתתפות באירוע ואפשרות לעקוב באופן שוטף על ההתרחשות באירוע;
{{ח:תתתת|(2)}} לצד המקומות המיוחדים נמצאים מושבים בכמות כפולה ממספר המקומות המיוחדים;
{{ח:תתת|(ו)}} במקום להתקהלות מאורגנת של הציבור שמקומות הישיבה שבו אינם מקובעים לרצפה, כגון באולם או בגן אירועים וכן בבתי אוכל, שליש לפחות משטח ההתקהלות העיקרי, כיחידה שלמה, הוא נגיש בתוכו וממנו ואל שאר השימושים הציבוריים במקום; נמצא חלק משטח ההתקהלות בשטחי החוץ של הבניין הקיים, גם שליש משטח התקהלות בשטחי חוץ הוא נגיש באותו אופן.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה;
{{ח:תת}} על אף האמור, לגבי בית קולנוע רגיל, אם כדי לעמוד בדרישת זווית הראייה לראש המסך – תידרש התגברות על הפרש גובה בין מפלסים באמצעות מיתקן הרמה, כדי להגיע למקום ישיבה מיוחד – החייב בביצוע נגישות פטור מלעמוד בדרישת זווית הראייה לראש המסך.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} לגבי בית קולנוע רגיל – שמכיל 50 מקומות ישיבה לפחות זווית הראייה האנכית לראש המסך ממקום ישיבה מיוחד תהיה קרובה ככל האפשר ל־40°; ואם מכיל פחות מ־50 מקומות ישיבה – זווית הראייה האמורה תהיה קרובה ככל האפשר ל־45°; נוסף על כך יחול האמור בטור ד׳ לגבי התגברות על הפרשי גובה בין מפלסים.
{{ח:תת}} לגבי מקום שנערכת בו פעילות טקסית, דתית או רוחנית – החובה לבצע התאמות נגישות אינה חלה על חלקים במקום כאמור שעליהם מתרחש טקס דתי, פולחני או רוחני.

{{ח:סעיף*|(29)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.29}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''עמדת שירות'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בעמדת שירות מתקיימות הוראות לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19יב|סעיף 19יב לחוק}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} {{ריק}} –
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} {{ריק}} –

{{ח:סעיף*|(30)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.30}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מקום ציבורי לאכסון ויחידות אכסון מיוחדות'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} בפרט משנה זה –
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”מקום ציבורי לאכסון א׳“ – מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבנייה להקמתו קדם ליום כ״ה באלול התשנ״ה (20 בספטמבר 1995);
{{ח:תתת|סוג=הגדרה}} ”מקום ציבורי לאכסון ב׳“ – מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבנייה להקמתו מיום כ״ה באלול התשנ״ה (20 בספטמבר 1995) ואילך;
{{ח:תתת|(ב)}} במקום ציבורי לאכסון ישנן יחידות אכסון מיוחדות לפי הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} מספר יחידות האכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון שבו סך כל יחידות האכסון כמפורט בטור א{{ח:הערה|׳}} להלן, אינו פחות מהאמור בטור ב{{ח:הערה|׳}} לצדו לגבי מקום ציבורי לאכסון א׳, ואינו פחות מהאמור בטור ג{{ח:הערה|׳}} לגבי מקום ציבורי לאכסון ב׳:
{{ח:תתתת}}

{{מוקטן|טור א('))}}	{{מוקטן|טור ב{{ח:הערה|׳}}}}	{{מוקטן|טור ג{{ח:הערה|׳}}}}

סך כל יחידות האכסון במקום ציבורי	מספר יחידות האכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון א׳	מספר יחידות האכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון ב׳

עד 7	לא נדרש	לא נדרש

מ־8 עד 75	1	1

מ־76 עד 150	2	2

מ־151 עד 225	3	3

מ־226 עד 300	3	4

לכל 75 יחידות אכסון נוספות	1	1

{{ח:תתתת|(2)}} על אף האמור בפסקה (1), לצורך חישוב מספר יחידות האכסון המיוחדות הנדרשות לפי הטבלה במקום ציבורי לאכסון המשמש למגורים לתקופות ממושכות, כגון מעונות, יחושבו סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי שבטור א{{ח:הערה|׳}} כדלקמן:
{{ח:תתתתת|(א)}} יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 3 משתמשים לכל היותר – תיחשב כיחידת אכסון אחת;
{{ח:תתתתת|(ב)}} יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 4 ולא יותר מ־8 משתמשים – תיחשב כיחידת אכסון וחצי;
{{ח:תתתתת|(ג)}} יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 9 משתמשים לפחות – תיחשב כיחידת אכסון אחת ושלושת רבעי יחידת האכסון;
{{ח:תתתת}} נוסף על האמור לעיל, אם קיימות חמש יחידות אכסון מיוחדות במקום ציבורי לאכסון כאמור, אחת מהן לפחות כוללת שני חדרי שינה שאחד מהם לפחות עונה לדרישות הנגישות לפי טור זה, או לחלופין יחידת אכסון מיוחדת אחת לפחות מקושרת ליחידת אכסון אחרת;
{{ח:תתתת|(3)}} ביחידת אכסון מיוחדת יש שטח לסיבוב לפי הוראות סעיף 2.7.4 בת״י 1918 חלק 1 ומתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת, לרבות חדר רחצה ומרפסת, אם קיימת, חרף קיומם של רהיטים;
{{ח:תתתת|(4)}} בכל אגף דלת ביחידה מיוחדת קיים אמצעי עזר לסגירה לפי הוראות סעיף 2.3.7.2 בת״י 1918 חלק 3.1;
{{ח:תתתת|(5)}} היחידה המיוחדת מכילה לפחות אסלה, כיור רחצה ומקלחת;
{{ח:תתתת|(6)}} כל קבועות השרברבות על אבזריהן ממוקמות כך שנותר מן הצד שממנו ניגשים אליהן, מרחב חופשי שקוטרו 130 ס״מ לפחות, והוא משתרע ממפלס הרצפה עד לגובה של 68 ס״מ לפחות מעל הרצפה;
{{ח:תתתת|(7)}} ביחידה מיוחדת יש מקלחת שמתקיימות בה הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.24|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה {{ח:הערה|(}}24{{ח:הערה|)}}}};
{{ח:תתתת|(8)}} גובה מושב האסלה הוא 42 ס״מ עד 45 ס״מ מהרצפה; נוסף על כך יש במקום הגבהה לאסלה שאינה מקובעת שלאחר הצבתה מגיע גובה המושב ל־45 ס״מ עד 50 ס״מ; הגבהה לאסלה שאינה בשימוש תהיה במקום נגיש בתוך תא השירותים; בצד האסלה, במקביל לציר הארוך שלה, נותר מרחב חופשי ברוחב 80 ס״מ לפחות; לצד האסלה ישנם מאחזי יד כאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.22|בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (22)}}; אפשר שמאחזי יד אלה ניתנים לפירוק ובלבד שהם מאוכסנים בה וזמינים לשימוש מיידי;
{{ח:תתתת|(9)}} ברזים ביחידה מיוחדת הם ברזי ידית או ברזים המופעלים באמצעי אלקטרוני, ומצויים בהישג ידו של אדם היושב בכיסא גלגלים;
{{ח:תתתת|(10)}} גובהו העליון של הכיור הוא בין 80 ס״מ ל־90 ס״מ מן הרצפה, ומתחתיו שמור חלל חופשי עד לגובה 68 ס״מ לפחות; ברז הכיור מורכב לכיור עצמו או למשטח אופקי הצמוד לו; נוסף על כך מתקיימות הוראות סעיף 2.11.7.2(א) ו־(ב) בת״י 1918 חלק 3.1 ובמקום ה־”75 ס״מ“ בסעיף 2.11.7.2(א) יבוא ”70 ס״מ“;
{{ח:תתתת|(11)}} ביחידה מיוחדת נמצאת מראה לפי הוראות סעיף 2.11.9(ד) בת״י 1918 חלק 3.1;
{{ח:תתתת|(12)}} אבזרי העזר, כגון מתלי מגבות ובגדים, מחזיקי נייר, מייבשי שיער וכיוצא באלה, נמצאים בטווחי הגעה משותפים לפי הוראות סעיף 2.6.4 בת״י 1918 חלק 1;
{{ח:תתת|(ג)}} במקום ציבורי לאכסון מן המנויים {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#תוספת 1 פרט 7|בפרט (7) בתוספת הראשונה לחוק}}, שחייב בהמצאותן של יחידות אכסון מיוחדות לפי פרט משנה (ב), מתקיימות הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} במספר יחידות אכסון כמספר יחידות האכסון המיוחדות שמקום ציבורי כאמור חייב בהמצאותן לפי פרט משנה (ב), נמצא בכל פתח של יחידות אכסון מנעול, הננעל באמצעות מפתח פשוט;
{{ח:תתתת|(2)}} מפתח כאמור מאפשר נעילה ופתיחה של דלת בפתח כאמור בפסקה (1) מחוץ ומתוך יחידת אכסון, במפתח יחיד הזהה לכל הפתחים ולכל היחידות;
{{ח:תתת}} לעניין זה, ”מפתח“ – כגון מפתח פתיחת דלת מעלית המצוי בידי כבאי;
{{ח:תתת}} פרט משנה זה יחול גם במקום ציבורי לאכסון המנוי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#תוספת 1 פרט 7|בפרט (7) בתוספת הראשונה לחוק}} שלא חייב ביחידת אכסון מיוחדת ובמקום כאמור יתקיים ההסדר האמור ביחידת אכסון אחת לפחות;
{{ח:תתת|(ד)}} בבית אבות –
{{ח:תתתת|(1)}} שיעור יחידות האכסון המיוחדות הוא לפחות 10 אחוזים מסך כל יחידות האכסון בבניין ולא פחות מאחת;
{{ח:תתתת|(2)}} ביחידת אכסון שאינה יחידת אכסון מיוחדת נמצא מאחז יד במקלחת ומאחז יד בבית השימוש; מאחזי יד כאמור יאפשרו למשתמש להיתמך בהם ולייצב את עצמו, בעת שימוש במקלחת או בתא בית השימוש, לפי העניין, לרבות בעת שהוא נכנס ויוצא ממקומות אלה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תתת|(א)}} קיימת יחידת אכסון במקום ציבורי לאכסון או בבית אבות כאמור בפרט משנה (ד)(1) בטור ג׳, שנועדה להיות יחידת אכסון מיוחדת, ולא עומדת בהוראות הבדיקה לפי טור ג׳ למעט בפרטי משנה (ב)(1) או (2) או פרט משנה (ד)(1) (להלן – סעיפי כמויות היחידות), יראו את הוראות הבדיקה למעט סעיפי כמויות היחידות, כהוראות ביצוע ההנגשה או שתוקם יחידת איכסון מיוחדת לפי פסקה (ב).
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת הקמת יחידה מיוחדת לרבות עקב אי־התקיימות הוראות הבדיקה לפי סעיפי כמויות היחידות, תוקם יחידה מיוחדת לפי הוראות {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 חלק ח1|חלק ח׳1}} בכמות הנדרשת לפי סעיפי כמויות היחידות.
{{ח:תתת|(ג)}} לגבי פסקה (ג) שבטור ג{{ח:הערה|׳}} – יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תתת|(א)}} קיימת יחידת אכסון כאמור בפסקה (א) בטור ד׳ – אין.
{{ח:תתת|(ב)}} נדרשת הקמת יחידה מיוחדת – תוקם יחידה מיוחדת לפי הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} בכמות הנדרשת לפי סעיפי כמויות היחידות.

{{ח:סעיף*|(31)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.31}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מקום לספורט ומשחקים'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} משטח בבניין קיים המשמש לאימונים ולתחרויות ספורט, או למשחקים ושעשועים, כגון כדורת, הוא נגיש לאדם עם מוגבלות; נגישות כאמור מאפשרת לו לגשת למשטח או לעמדת המשחק שבה ולעשות שימוש, לשחק ולהשתעשע יחד עם שאר הציבור באופן שמקנה לו חוויה דומה לזו של אדם שאינו עם מוגבלות;
{{ח:תתת|(ב)}} ל־50% לפחות מהמשטחים האמורים בפרט משנה (א) המשמשים לאותה מטרה מובילה דרך נגישה לפי הוראות טור זה, ולא פחות מאחד; עלה שיפוע הקרקע הטבעית בסביבה על 20%, במקום 50% האמורים יבוא 20%;
{{ח:תתת|(ג)}} במיתקן אחד לפחות לשתיית מים המצוי ליד משטח כאמור בפרט משנה (א) מתקיים {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 8.224|פרט 8.224 בתקנות התכנון}};
{{ח:תתת|(ד)}} אם יש מקומות ישיבה לצד המשטח האמור בפרט משנה (א), כגון מגרש כדורסל שלצדו ספסל, אך לא בהיקף וכמות של מקום להתקהלות כמשמעותו {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.28|בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (28)}}, נמצאים לצד מקומות הישיבה האמורים שני מקומות פנויים שבכל אחד מהם יכול אדם היושב בכיסא גלגלים להימצא יחד עם היושבים על הספסל.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(32)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.32}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''אתר בריכת שחיה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} בסעיף זה, ”פארק מים“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה)|בתקנות בריכות שחייה}};
{{ח:תתת|(ב)}} לאדם עם מוגבלות יש באתר בריכת שחייה קיים ובפארק מים קיים, נגישות רציפה –
{{ח:תתתת|(1)}} לבית שימוש נגיש, למלתחה ומקלחת נגישות, בהתאמה, לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.21|טור ג{{ח:הערה|׳}} לצד פרטי משנה (21)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.24|(24)}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.25|ו־(25)}};
{{ח:תתתת|(2)}} בלי לגרוע מהאמור בפסקה (1), למוקד אחד לפחות מכל סוג מקום מהמפורטים להלן: אתר הצללה, אתר שיזוף, ופינת פיקניק, ככל שקיימים;
{{ח:תתתת|(3)}} לשפת בריכת השחייה העיקרית באתר ולשפת בריכת פעוטות לפחות; היו באתר בריכת שחייה 3 בריכות שחייה לפחות – יש לאדם כאמור נגישות עד לשפת מחצית לפחות מסך כל בריכות השחייה באתר ובכללן בריכת השחייה העיקרית ובריכת פעוטות;
{{ח:תתתת|(4)}} לתוך המים של בריכת השחייה העיקרית לפחות; נגישות כאמור לתוך המים היא לפי הוראות סעיף 2.12 בת״י 1918 חלק 2;
{{ח:תתת|(ג)}} בבריכות שחייה שבהן נהוג לתחום מסלולים לשחייה מסומנים על קרקעית הבריכה מסלולי השחייה באמצעות פסים בניגוד חזותי לסביבתם;
{{ח:תתת|(ד)}} קיימות בבריכת שחייה מדרגות המובילות לתוך המים, יש בהן בית אחיזה באופן שמאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לפי בחירתו, ביד ימין או ביד שמאל.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה; ואולם הוראות הבדיקה לא יחולו על בריכת שחייה לספורט כהגדרתה {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#תוספת 2 פרט 21.1.1.1|בפרט 21.1.1.1 בתקנות התכנון}} שעומדת בכללי FINA, ככל שהן סותרות את כללי FINA; לעניין זה, ”כללי FINA“ – הכללים שקובעת מזמן לזמן הפדרציה הבין־לאומית לשחייה – Federation Internationale de natation (FINA) בנוגע לבריכות שחייה לאימונים וספורט, ובכלל זה בעבור משחקים אולימפיים.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(33)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.33}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''בית סוהר ובית מעצר'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} בבתי סוהר ובבתי מעצר מתקיימות הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} דרך נגישה רציפה מובילה ממקום חניה נגיש למקומות בבית סוהר ובבית מעצר שמותרת לציבור המבקרים גישה אליהם, לרבות לאזורי המתנה או קבלת שירות, ומקום מפגש עם מבקרים ועם עורכי דין ולבית שימוש נגיש למבקרים;
{{ח:תתת|(2)}} יחידות מיוחדות –
{{ח:תתתת|(א)}} סך כל היחידות המיוחדות לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.30|טור ג{{ח:הערה|׳}} לצד פרט משנה (30)}} בכל בתי הסוהר ובתי המעצר בישראל, אינו פחות מאחוז אחד מסך כל תאי הכליאה בבתי סוהר ובבתי המעצר בישראל, לפי העניין;
{{ח:תתתת|(ב)}} שירות בתי הסוהר הורה באילו בתי סוהר ובתי מעצר, לפי העניין, מבין המצויים בצפון, מרכז, ודרום ישראל (להלן – המחוזות) נמצאות יחידות מיוחדות שמספרן יחסי לכמות תאי הכליאה באותו מרחב; חלוקה זו נערכה באופן שהבטיח, שבכל סוג של בתי סוהר ובתי מעצר בכל אחד ממחוזות אלה, נמצאות יחידות מיוחדות ולא פחות מיחידה מיוחדת אחת; בפרט משנה זה, ”סוג של בתי סוהר או בתי מעצר“ – בית סוהר או בית מעצר המיועד לאוכלוסייה מסוימת, כגון אסירים פליליים, אסירים ביטחוניים וכיוצא באלה;
{{ח:תתת|(3)}} בבית סוהר ובבית מעצר שנמצאות בהם יחידות מיוחדות לפי פסקה (2), קיימת לאסיר שהוא אדם עם מוגבלות נגישות רציפה מהיחידה המיוחדת שהוא כלוא בה לכל המקומות בבית הסוהר שבהם נמצא אסיר כחלק משגרת הפעילות בבית הסוהר ובכל המקומות שניתן בהם שירות לאסיר, לרבות חדר אוכל, מרפאה, מועדון, חצר שבה מאפשרים לאסירים להתהלך, מקום מפגש עם עורך דין ועם מבקרים;
{{ח:תתת|(4)}} בבניין קיים שבו תא לעצירים שבשימוש משטרת ישראל, ובתאי המתנה בבתי משפט ובבתי דין מתקיימות הוראות אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} לתא לעצירים אחד לפחות מובילה דרך נגישה לפי הוראות טור זה; בתא יש שטח רצפה פנוי ממכשולים שמתקיימות בו הוראות סעיף 2.7.4 {{ח:הערה|ב}}ת״י 1918 חלק 1;
{{ח:תתתת|(ב)}} מתא לעצירים מובילה דרך נגישה לפי הוראות טור זה לבית שימוש נגיש לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.21|טור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (21)}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(34)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.34}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מקווה טהרה'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תתת|(א)}} בפרט משנה זה, ”מקווה מסוים“ – מקווה טהרה אחד לפחות בבניין קיים (להלן – מקווה קיים), בכל אחד מאלה:
{{ח:תתתת|(1)}} יישוב שבו 50,000 תושבים יהודים לפחות;
{{ח:תתתת|(2)}} יישוב שהורה עליו השר לשירותי דת בכפוף לאמור בפרט משנה (ד);
{{ח:תתת}} ואולם אם מתגוררים ביישוב 100,000 תושבים יהודים לפחות, יהיה מקווה קיים על כל 100,000 תושבים יהודים ביישוב;
{{ח:תתת|(ב)}} במקווה מסוים מתקיימים כל אלה:
{{ח:תתתת|(1)}} דרך נגישה לפי הוראות טור זה מובילה מהכניסה לבניין, לבית שימוש נגיש לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.21|טור ג{{ח:הערה|׳}} לצד פרט משנה (21)}}, למקלחת נגישה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.24|טור ג{{ח:הערה|׳}} לצד פרט משנה (24)}}, למלתחה נגישה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.25|טור ג{{ח:הערה|׳}} לצד פרט משנה (25)}} ולבור הטבילה;
{{ח:תתתת|(2)}} לאורך הדרך הנגישה מהמקלחת הנגישה ועד לבור הטבילה, בצדה האחד, ואם אפשרי מבחינה טכנית – גם בצדה השני, יש בית אחיזה לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.13|פרט משנה (13)}} באופן שאדם עם מוגבלות המסוגל להלך, יכול להיעזר בבית האחיזה בדרכו מהמקלחת עד לתוך בור הטבילה לרבות בעת שהוא עושה שימוש במדרגות הירידה לבור הטבילה;
{{ח:תתתת|(3)}} במקלחת נגישה, ליד בור הטבילה ובתוכו, בוצעו הכנות להתקנת ולתפעול מיתקן הרמה המאפשר להכניס אדם עם מוגבלות בניידות לתוך המים ולהוציאו החוצה מהם הכל לפי דיני ההלכה; מיתקן ההרמה יהיה לפי הוראות שיותקנו לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19יב|סעיף 19יב לחוק}};
{{ח:תתת|(ג)}} במקווה מסוים כמפורט להלן, נמצא, נוסף על האמור בפרט משנה (ב), מיתקן הרמה לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#סעיף 19יב|סעיף 19יב לחוק}}; מיתקן הרמה כאמור מאפשר להכניס אדם עם מוגבלות בניידות לתוך המים לפי דיני ההלכה ולהוציאו החוצה מהם:
{{ח:תתתת|(1)}} ביישוב שבו 100,000 תושבים יהודים לפחות – נמצא מקווה מסוים אחד שבו נגישות לתוך מים; היו ביישוב 300,000 תושבים יהודים לפחות – נמצאים שני מקוואות מסוימים שבהם נגישות לתוך המים; היו ביישוב 500,000 תושבים לפחות – נמצאים שלושה מקוואות מסוימים שבהם נגישות לתוך מים, וכך הלאה; השר לשירותי דת יורה בתוך שנה מיום תחילתן של תקנות אלה מי הם המקוואות המסוימים שבהם יבוצעו התאמות הנגישות שיאפשרו לאדם עם מוגבלות להיכנס ולצאת מן המים;
{{ח:תתתת|(2)}} לפי דרישת אישה עם מוגבלות שפנתה לשר לשירותי דת באמצעות הרשות המקומית או המועצה הדתית לגבי המקווה המסוים המשמש אותה; הסדר זה לא יחול על מקווה מסוים ביישוב כאמור בפסקה (1);
{{ח:תתת|(ד)}} השר לשירותי דת יורה בתוך שנה מיום תחילתן של תקנות אלה על פריסה ארצית של המקוואות הקיימים ביישובים שמתגוררים בהם פחות מ־50,000 תושבים יהודים, שיותאמו לפי תקנות אלה; פריסה כאמור תבטיח שאישה עם מוגבלות לא תיסע יותר מ־20 ק״מ מיישוב מגוריה למקווה הנגיש הקרוב; היה זה אזור עם צפיפות יישובים נמוכה או אזור הררי – לא תיסע יותר מ־30 ק״מ.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(35)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.35}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''מקלט קיים'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} במקלט שבו –
{{ח:תתת|(1)}} היה הפרש גובה שאינו עולה על 1.5 מטר בין מקום נגיש מחוץ למקלט ובין החלל העיקרי של המקלט;
{{ח:תתת|(2)}} לא היתה מניעה מסיבות הנדסיות להתגבר על הפרש הגובה האמור בפסקה (1);
{{ח:תת}} התגברו בהצלחה על הפרש הגובה האמור באמצעות דרך נגישה לפי הוראות טור זה שאינה כוללת מיתקן הרמה;
{{ח:תת}} אפשר שלעניין זה, שולבו רכיבים פריקים ויציבים כאמור {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.8|בטור ג{{ח:הערה|׳}} לצד פרט משנה (8)}}, כדי להתגבר על הפרש גובה בסף שאינו עולה על 10 ס״מ
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה ובלבד שלא תהיה בביצוע התאמת נגישות סתירה להוראות {{ח:חיצוני|תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)|תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש״ן–1990}}.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:סעיף*|(36)||עוגן=תוספת 1 פרט 2.36}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ב׳)}} נושא: '''תצפית'''
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ג׳)}} הוראות הבדיקה:
{{ח:תת}} לעמדת תצפית בבניין קיים המשמשת את הציבור, מובילה דרך נגישה שמאפשרת לאדם עם מוגבלות המתנייד בכיסא גלגלים תצפית אל נושא הצפייה; דרך כאמור מובילה גם אל אחד לפחות מאמצעי הצפייה במקום ככל שקיימים.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ד׳)}} הוראות להתאמת נגישות ראשונה:
{{ח:תת}} יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג{{ח:הערה|׳}} כהוראות ביצוע ההנגשה.
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(טור ה׳)}} הוראות להתאמת נגישות שנייה:
{{ח:תת}} אין.

{{ח:קטע3|תוספת 1 נספח א|נספח א{{ח:הערה|׳}} – מעבר בפתח ותוואי המשנה כיוון}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.5|פסקה (ה) בטור ג{{מוקטן|׳}} שלצד פרט משנה (5) בטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} [[Image:Width of corridors at adjustments for access to a public place that is an existing building.png|300px|מרכז|link=]]

{{ח:קטע3|תוספת 1 נספח ב|נספח ב{{ח:הערה|׳}} – בית שימוש נגיש}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.21|פסקה (ז) בטור ג{{מוקטן|׳}} שלצד פרט משנה (21) ופסקה (ב)(2) בטור ה{{מוקטן|׳}} שלצד פרט משנה (21) בטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} [[Image:Accessible toilet at adjustments for access to a public place that is an existing building.png|460px|מרכז|link=]]

{{ח:קטע3|תוספת 1 נספח ג|נספח ג{{ח:הערה|׳}} – תא שירותים מותאם עם מאחז יד}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.21|פסקה (ב)(3) בטור ה שלצד פרט משנה (21) בטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} אם רוחב תא בית השימוש בין דפנותיו הפנימיות 80 ס״מ לפחות יחולו הוראות אלה:
{{ח:תת|(1)}} גובה מושב האסלה, בכלל זה תוך שימוש בהגבהה לאסלה, הוא 45 ס״מ עד 50 ס״מ מפני הרצפה; נעשה שימוש בהגבהה לאסלה, מתקיימים בהגבהה כל אלה:
{{ח:תתת|(א)}} היא מחוברת חיבור של קבע יציב לאסלה באמצעות צירים באופן שמאפשר לעשות שימוש באסלה יחד עם המגביה או בלעדיו;
{{ח:תתת|(ב)}} היא עשויה מחומר קשיח וניתנת לחיטוי וניקוי בקלות;
{{ח:תתת|(ג)}} היא מחוברת לאסלה בחיבור שמבטיח את עמידותה בתנאי השימוש באמצעות ברגים עשויים מתכת עמידה בשיתוך (קורוזיה);
{{ח:תת|(2)}} דלת התא נפתחת החוצה ויתקיימו בה הוראות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.14|פסקה (4) בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה (14) בטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה}};
{{ח:תת|(3)}} יימצא מאחז יד קבוע מצדו האחד של מי שיושב על האסלה, שיתקיימו בו הוראות סעיפים 2.11.6.3 ו־2.11.6.4 בת״י 1918 חלק 3.1 למעט בעניינים אלה:
{{ח:תתת|(א)}} פניו העליונים יהיו בגובה 18 ס״מ עד 24 ס״מ מפני מושב האסלה;
{{ח:תתת|(ב)}} נקודת המפגש בין המוט האנכי לאופקי תימצא במרחק 20 ס״מ מעבר לקצה הקדמי של מושב האסלה;
{{ח:תת}} אם רוחב תא בית השימוש בין דפנותיו הפנימיות 90 ס״מ לפחות – ייווסף מאחז יד קבוע אופקי שאורכו 60 ס״מ לפחות, בקיר הנגדי, מול ובאותו גובה של מאחז היד שנזכר למעלה;
{{ח:תת|(4)}} על כנף הדלת החיצונית יימצא שלט ועליו רשום ”תא עם מאחז יד“;
{{ח:ת}} למען הסר ספק, בית שימוש כאמור לא ייחשב בית שימוש נגיש לפי תקנות אלה.

{{ח:קטע2|תוספת 2|תוספת שנייה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 9|תקנה 9(א)}})}}}}
{{ח:קטע3||פטור מהתאמות נגישות מסוימות}}

{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת 2 פרט 1}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת 2|בתוספת זו}},
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”התאמות נגישות מסוימות“ – התאמות הנגישות שבטור ג{{ח:הערה|׳}} בטבלה {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|שבפרט 2 בתוספת הראשונה}} (להלן – טור ג{{ח:הערה|׳)}} למעט אלה המפורטות {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.2|בטור ג{{ח:הערה|׳}} לצד פרטי משנה (2)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.9|(9)(3) עד (7)(א) ו־(8)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.12|(12)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.13|(13)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.15|(15)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.16|(16)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.17|(17)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.19|(19)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.20|(20)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.26|(26)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.27|(27)}} בהוראות הדנות בביצוע סעיף 2.5(ד) ו־(ה) בת״י 1918 חלק 1, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.30|{{ח:הערה|(}}30{{ח:הערה|)}}(ג)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.32|ו־{{ח:הערה|(}}32{{ח:הערה|)}}(ג) ו־(ד)}}, לפי העניין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שטח“ – השטח בבניין קיים, במטרים רבועים, שבו שוהה הציבור או מקבל את השירות הציבורי.

{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת 2 פרט 2}}
{{ח:ת}} מקומות אלה פטורים מהתאמות נגישות מסוימות –
{{ח:תת|(1)}} יציע (גלריה) ששטחו אינו עולה על 250 מ״ר והשימוש בו זהה לזה שבקומה העיקרית שבה הוא מצוי; לעניין זה, ”יציע“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות)#תוספת 3|בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש״ל–1970}};
{{ח:תת|(2)}} בניין קיים שמתקיימים בו כל אלה:
{{ח:תתת|(א)}} מכיל לא יותר מ־4 קומות ושטח כל קומה שבו אינו עולה על 400 מטרים רבועים;
{{ח:תתת|(ב)}} יש בו שילוב של שירותים ציבוריים שהם משרדים, ונוסף על כך בתי מלאכה או תעשייה;
{{ח:תת|(3)}} מקום ציבורי לאכסון המכיל עד 7 חדרי אירוח (צימרים), פטור מהתאמות נגישות מסוימות בשטחים הציבוריים במקום כאמור.

{{ח:סעיף*|3||עוגן=תוספת 2 פרט 3}}
{{ח:ת}} חייב בביצוע נגישות פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות בבניין קיים או בחלקו כדי להנגיש הפרש גובה העולה על 15 ס״מ בין פני דרך ציבורית לסף הכניסה הראשית לבניין קיים אם התקיימו כל אלה:
{{ח:תת|(1)}} הבניין הקיים או חלקו נמצא בחזית מסחרית לאורך רחוב, והמרחק מקצה דרך ציבורית לכניסה אליו אינו עולה על 1 מטר;
{{ח:תת|(2)}} שטחו של הבניין הקיים או חלקו אינו עולה על 100 מטרים רבועים;
{{ח:תת|(3)}} חלק הבניין הקיים אינו מצוי בבניין שקיים לגביו גורם המנהל את שטחיו המשותפים, כגון חנות בתוך בניין קיים המשמש מרכז קניות שלגביו קיים גורם המנהל את שטחיו המשותפים.

{{ח:סעיף*|4||עוגן=תוספת 2 פרט 4}}
{{ח:ת}} מקום ציבורי לאכסון שהתקיימו בו כל המפורטים להלן, פטור מהתאמות נגישות מסוימות; פטור כאמור לא יחול על חלקים במקום ציבורי לאכסון כאמור שבהם ניתנים שירותים ציבוריים המיועדים לציבור כולו ולא רק למתאכסן במקום ציבורי כאמור:
{{ח:תת|(1)}} מכיל עד 75 יחידות אכסון;
{{ח:תת|(2)}} מקום ציבורי לאכסון א{{ח:הערה|׳}} כהגדרתו {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.30|בפסקה {{ח:הערה|(}}א{{ח:הערה|)}} בטור ג{{ח:הערה|׳}} שלצד פרט משנה {{ח:הערה|(}}30{{ח:הערה|)}} בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה}};
{{ח:תת|(3)}} קיים הפרש גובה שהתקיימו בו כל אלה:
{{ח:תתת|(א)}} הוא נמצא בדרך באחד ממקטעים אלה: בין מפלס דרך ציבורית או בין מקום חניה של הבניין, למפלס כניסה למקום הציבורי לאכסון, או בין מפלס כניסה למקום ציבורי לאכסון לבין חלל במקום ציבורי לאכסון שבו ניתן וראוי להקים יחידה מיוחדת;
{{ח:תתת|(ב)}} הפרש הגובה יהפוך לנגיש רק אם יותקן בו מיתקן הרמה.

{{ח:סעיף*|5||עוגן=תוספת 2 פרט 5}}
{{ח:תת|(א)}} חייב בביצוע נגישות האחראי להנגשת חלק מסוים מבניין קיים (להלן – החלק המסוים) ומתקיימים כל המפורטים להלן, פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות:
{{ח:תתת|(1)}} הדרך מהכניסה לבניין הקיים ועד לחלק המסוים עוברת ברכוש משותף שבו חסרות התאמות נגישות לפי תקנות אלה שגורמות לאי־רציפות הנגישות בדרך זו;
{{ח:תתת|(2)}} בדרך האמורה בפסקה (1) קיים הפרש גובה לאורך מדרגות שגובהו המצטבר עולה על 1.5 מטר;
{{ח:תתת|(3)}} החייב בביצוע נגישות לגבי הרכוש המשותף פטור לפי תקנות אלה מביצוע התאמות הנגישות החסרות ברכוש המשותף וכל עוד הוא פטור כאמור.
{{ח:תת|(ב)}} חייב בביצוע נגישות לגבי הרכוש המשותף חייב להודיע לחייב בביצוע נגישות האחראי לחלק המסוים בתוך 21 ימים ממועד התגבשות הפטור או פקיעתו, על התגבשות או פקיעה כאמור.

{{ח:קטע2|תוספת 3|תוספת שלישית}}
{{ח:קטע3||פטור מבית שימוש נגיש}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2.21|פסקה (א) בטור ג{{מוקטן|׳}} שלצד פרט משנה (21) בטבלה בפרט בתוספת הראשונה}})}}}}

{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת 3 פרט 1}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת 3|בתוספת זו}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הל״ת“ {{ח:הערה|(הוראות למתקני תברואה)}} – כמשמעותם {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)|בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש״ל–1970}};
{{ח:תת}} {{ח:הערה|{{ח:חיצוני|https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/iplan_doc2/he/Licensing_construction_Instructions_sanitation_facilities.pdf|הוראות למתקני תברואה (הל״ת) מפורסמות באתר מינהל התכנון}}.}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שטח“ – השטח בבניין קיים, במטרים רבועים, שבו שוהה הציבור או מקבל את השירות הציבורי.

{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת 3 פרט 2}}
{{ח:ת}} בניין קיים פטור מבית שימוש נגיש בכפוף למפורט להלן –
{{ח:תת|(1)}} לא מצוי בו בית שימוש המשמש בפועל את הציבור המבקר בו, ואין בו בית שימוש המיועד לשימוש הציבור לפי הל״ת כנוסחו במועד הוצאת היתר הבנייה לבניין;
{{ח:תת|(2)}} בניין קיים שהוא גן ילדים פרטי או מעון ילדים פרטי והוא דירה או חלק מדירה בבית מגורים, ושאינם חלק מרשת של גנים או מעונות;
{{ח:תת|(3)}} בניין קיים או חלק ממנו ששטחו עד 100 מ״ר, אפילו אם יש בו בית שימוש לשימוש הציבור, ובכפוף לאלה:
{{ח:תת}}

הבניין הקיים לפי {{ח:חיצוני|חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות#תוספת 1|התוספת הראשונה לחוק}}	ממדים מרביים שמזכים בפטור מבית שימוש נגיש

בניין שעיקר שימושו הוא בית שימוש לציבור, תחנת דלק, משרד או מקום המשמש, בדרך כלל, ארגון עובדים או מפלגה	לא פטור

מסעדה, בית קפה, בר או כל מקום שמגישים בו מזון ומשקאות, מקום שנערכת בו פעילות טכסית, רוחנית או משמש כבית תפילה ובלבד שמקום כאמור אינו חלק ממקבץ מבנים המכיל מקומות עם שימוש ציבורי דומה, בית תמחוי שאינו ברשות מוסד ממשלתי, לאומי או רשות מקומית, ספרייה לעיון	שטחו אינו עולה על 50 מ״ר

בית מרקחת, מקום לממכר תרופות שלא בבית מרקחת, מכבסה לרבות שירות לניקוי יבש, סוכנות ביטוח, סוכנות לתיווך מקרקעין, סוכנות נסיעות, סנדלריה, מרכז אינטרנט, גלריה, בניין המשמש באופן קבוע לתערוכות, ספרייה להשאלה	שטחו אינו עולה על 150 מ״ר

מוסך	שיש בו לא יותר משש עמדות עבודה

מרכול, מכולת, סופרמרקט, כלבו, מקום למכירת מזון, חנות, קיוסק, או כל מקום המשמש לקניות או להשכרת ציוד	שטחו אינו עולה על 250 מ״ר

קלפי	בכל גודל

{{ח:חתימות|ו׳ בחשוון התשע״ב (3 בנובמבר 2011)}}
* '''יעקב נאמן'''
שר המשפטים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]