תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תשל״ב–1972}}
{{ח:קטע3||תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות במחסנים}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשל״ב, 777|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2819.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 42|סעיף 6}} {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} (להלן – החוק) ולפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 9|סעיף 9}} {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968}}, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

{{ח:מפריד}}
{{ח:הערה|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תשל״ב–1972 הותקנו לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}; לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 147|סעיף 147(א)(9) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}, התקנות יעמדו בתוקף לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|החוק האמור}}.}}
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מחסן“ – מקום מקורה או בלתי מקורה המשמש להחסנת טובין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד כיבוי“ – ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי – לפי אישור המפקח כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#פרק ב סימן ב|בסעיף 22 לחוק}};
{{ח:תת}} {{ח:הערה|תפקיד ”מפקח כבאות ראשי“, לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלף בתפקיד ”נציב כבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות כבאות“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 2|בסעיף 1 לחוק}} ואשר המחסן כלול בתחומה.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|”רשות הכבאות“, לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלפה בידי ”הרשות הארצית לכבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}

{{ח:סעיף|2|ציוד חובה}}
{{ח:ת}} בכל מחסן חייבים הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}, וכן להתקין את ציוד הכיבוי, לפי הוראות רשות הכבאות.

{{ח:סעיף|3|הוספת ציוד כיבוי}}
{{ח:תת|(א)}} רשות כבאות רשאית לפי שיקול דעתה וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק להוסיף ציוד כיבוי על האמור {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.

{{ח:סעיף|4|החזקת ציוד כיבוי}}
{{ח:ת}} ציוד כיבוי המותקן לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}} יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.

{{ח:סעיף|5|פטור}}
{{ח:ת}} מילא אחד מהחייבים אחר הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2 עד 4}}, פטור האחר מהחובה כאמור.

{{ח:סעיף|6|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תש״ל–1970 – בטלות.

{{ח:סעיף|7|השם}}
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תשל״ב–1972“.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנה 1}} {{ח:פנימי|סעיף 2|ו־2}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת זו}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מחסן זעיר“ – כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו מ־21 עד 100 מ״ר וגבהו עד 3 מטרים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מחסן בינוני“ – כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו מ־101 עד 1000 מ״ר וגבהו עד 3 מטרים; על כל 3 מטרים נוספים של גובה או חלק מהם יש להכפיל את השטח כמספר היחידות של הגובה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מחסן גדול“ – כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו למעלה מ־1001 מ״ר וגבהו עד 3 מטרים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”טובין מוצקים או נוזליים לקיחים“ – טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם נמוכה מ־100 מעלות צלזיוס;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”טובין מוצקים או נוזליים בעירים“ – טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם היא בין 101–800 מעלות צלזיוס;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים“ – טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם גבוהה מ־800 מעלות צלזיוס.

{{ח:קטע3|תוספת חלק א|חלק א׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק א|בחלק זה}}, ”מחסן“ – מחסן זעיר אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים.

{{ח:סעיף*|1|גלגילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 1}}
{{ח:תת|(א)}} במחסן יותקן גלגילון כיבוי ועליו צינור לחץ בקוטר של 3⁄4″ ובאורך של 25 מטרים ובקצה הצינור מזנק כיבוי צמוד שנחירו מסוג סילון ריסוס.
{{ח:תת|(ב)}} גלגילון הכיבוי האמור יותקן במחסן באופן שהמרחק מכל נקודה במחסן לגלגילון הכיבוי לא יעלה על 25 מטרים.

{{ח:סעיף*|2|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק א פרט 2}}
{{ח:ת}} הספקת מים לגלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

{{ח:סעיף*|3|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 3}}
{{ח:ת}} בכל מחסן יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ב|חלק ב׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ב|בחלק זה}}, ”מחסן“ –
{{ח:תת|(1)}} מחסן זעיר אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בעירים או לקיחים;
{{ח:תת|(2)}} מחסן בינוני אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים או בעירים;
{{ח:תת|(3)}} מחסן גדול אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים.

{{ח:סעיף*|4|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 4}}
{{ח:ת}} בכל מפלס של מחסן יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2″ ובאופן שעל כל 1000 מטרים מרובעים או על כל חלק מהם יותקן ברז כיבוי אחד, בתנאי שהמרחק מכל נקודה של המפלס לברז כיבוי לא יעלה על 60 מטר.

{{ח:סעיף*|5|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 5}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז כיבוי כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 4|בסעיף 4}} יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של 2″, באורך של 15 מטרים, ומזנק כיבוי אחד בקוטר של 2″ שנחירו מסוג סילון ריסוס ובקוטר של 8 מ״מ.

{{ח:סעיף*|6|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ב פרט 6}}
{{ח:ת}} הספקת מים לברזי כיבוי האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 4|בסעיף 4}} צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים, ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל־7 אטמוספרות ולא יקטן מ־2 אטמוספרות.

{{ח:סעיף*|7|מטפי מים|עוגן=תוספת חלק ב פרט 7}}
{{ח:ת}} בכל מפלס של מחסן, לאורך המעבר המרכזי, יותקנו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 ק״ג, במספר שעל כל 500 מ״ר של טובין מוחסנים יותקן מטפה כיבוי אחד, בתנאי שמספר מטפי הכיבוי במחסן לא יקטן מ־3.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ג|חלק ג׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ג|בחלק זה}}, ”מחסן“ –
{{ח:תת|(1)}} מחסן בינוני אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים לקיחים;
{{ח:תת|(2)}} מחסן גדול אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בעירים או לקיחים.

{{ח:סעיף*|8|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 8}}
{{ח:תת|(א)}} סביב למחסן, על כל 2000 מ״ר או על כל חלק מהם, יותקן ברז כיבוי אחד של 3″ לשימוש שירותי כבאות.
{{ח:תת|(ב)}} בכל מפלס של מחסן יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2″ לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 4|בסעיף 4}}.

{{ח:סעיף*|9|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 9}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר של 2″, יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל זרנוקי כיבוי ומזנק כיבוי לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 5|בסעיף 5}}.

{{ח:סעיף*|10|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ג פרט 10}}
{{ח:תת|(א)}} הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של 3″ תהיה בכמות 400 ליטר מים לדקה.
{{ח:תת|(ב)}} הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של 2″ תהיה לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 6|בסעיף 6}}.

{{ח:סעיף*|11|מטפי כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 11}}
{{ח:ת}} בכל מפלס בנין של מחסן יותקנו מטפי כיבוי לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 7|בסעיף 7}}, בתנאי שמספר מטפים במחסן לא יקטן מ־5.

{{ח:חתימות|כ״ט בטבת תשל״ב (16 בינואר 1972)}}
* '''יוסף בורג'''
שר הפנים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]