תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), תש״ל–1969}}
{{ח:קטע3||תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות בבתי עינוג}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תש״ל, 634|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2497.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״ב, 1450|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2876.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ״ב, 1109|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-4357.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 42|סעיף 6}} {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}, ולפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 9|סעיף 9}} {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968}}, אני מתקין תקנות אלה:

{{ח:מפריד}}
{{ח:הערה|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), תש״ל–1969 הותקנו לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}; לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 147|סעיף 147(א)(6) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}, התקנות יעמדו בתוקף לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|החוק האמור}}.}}
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בית עינוג“ – מקום מקורה או בלתי מקורה המשמש להצגות של תיאטרון, לקולנוע, לקונצרטים, להרצאות או ויכוחים, למופעי מחול, לקרקס או לכל עינוג כיוצא באלה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד כיבוי“ – ציוד חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי – לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#פרק ב סימן ב|בסעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}};
{{ח:תת}} {{ח:הערה|תפקיד ”מפקח כבאות ראשי“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלף בתפקיד ”נציב כבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות כבאות“ – כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 2|בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}, ואשר בית העינוג כלול בתחומה.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|”רשות הכבאות“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלפה בידי ”הרשות הארצית לכבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}

{{ח:סעיף|2|ציוד כיבוי חובה}}
{{ח:ת}} בכל בית עינוג חייבים הבעל והמחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.

{{ח:סעיף|3|הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות|תיקון: תשל״ב, תשמ״ב}}
{{ח:ת}} רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית עינוג להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבית עינוג כמשמעותו {{ח:פנימי|תוספת חלק ב|בחלק ב׳ של התוספת}}, כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן;
{{ח:תת|(2)}} התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, CO2 או הלון;
{{ח:תת|(3)}} התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;
{{ח:תת|(4)}} התקנת תאורת התמצאות וחירום;
{{ח:תת|(5)}} התקנת מערכת כריזה ואזעקה.

{{ח:סעיף|3א|ערעור על הודעת רשות הכבאות|תיקון: תשמ״ב}}
{{ח:תת|(א)}} בעל בית עינוג או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}}, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.
{{ח:תת|(ג)}} החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.

{{ח:סעיף|4|החזקת ציוד כיבוי}}
{{ח:ת}} ציוד כיבוי המותקן לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}} יוחזק על ידי הבעל והמחזיק במצב תקין בכל עת.

{{ח:סעיף|5|פטור}}
{{ח:ת}} מילא אחר הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|או 3}} אחד החייבים בכך, פטור האחר מהחובה כאמור.

{{ח:סעיף|6|השם}}
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי עינוג), תש״ל–1969“.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}} {{ח:פנימי|סעיף 2|ו־2}})}}}}
{{ח:קטע3|תוספת חלק א|חלק א׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק א|בחלק זה}}, ”בית עינוג“ – בית עינוג המכיל עד 400 מושבים.

{{ח:סעיף*|1|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 1}}
{{ח:תת|(א)}} מחוץ לבית העינוג, בקרבת הכניסה לאזור הבמה, יותקן ברז כיבוי בקוטר של 3″ לשימוש שירותי הכבאות.
{{ח:תת|(ב)}} מחוץ לבית העינוג, מול כל כניסה חיצונית, יותקן ברז כיבוי בקוטר של 2″.
{{ח:תת|(ג)}} בתוך בית העינוג, ליד כל פתחי היציאה ופתחי יציאה שהותקנו לפי {{ח:חיצוני|תקנות הבטיחות במקומות הציבוריים (אסיפות)#תוספת חלק א פרט 7|סעיף 5 לתוספת השניה לתקנות הבטיחות במקומות הציבוריים (אסיפות), תשכ״ה–1965}}, יותקן ברז כיבוי בקוטר של 2″; אם המרחק בין ברז כיבוי של 3″ לבין אזור הבמה עולה על 15 מטרים יותקן גם באזור הבמה ברז כיבוי בקוטר של 2″.

{{ח:סעיף*|2|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 2}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר של 2″ יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של 2″, באורך של 19 מטרים כל אחד, ומזנק אחד בקוטר של 2″.

{{ח:סעיף*|3|גלילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 3}}
{{ח:תת|(א)}} במקומות הבאים בבית העינוג יותקן גלילון כיבוי קבוע אחד ועליו צינור לחץ בקוטר של 3⁄4″ ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד:
{{ח:תתת|(1)}} בקרבת כל כניסה ראשית למקומות המושבים;
{{ח:תתת|(2)}} באזור ההמתנה;
{{ח:תתת|(3)}} בחלק האחורי של אזור הבמה;
{{ח:תתת|(4)}} באגף חדר השחקנים;
{{ח:תתת|(5)}} באזור החסנת התפאורה;
{{ח:תתת|(6)}} באזור הפיקוד;
{{ח:תתת|(7)}} באזור השירותים הטכניים;
{{ח:תתת|(8)}} באזור ההקרנה.
{{ח:תת|(ב)}} אם המרחק בין המקומות האמורים בסעיף קטן (א) אינו עולה על 10 מטרים יותקן ביניהם גלילון כיבוי אחד.

{{ח:סעיף*|4|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק א פרט 4}}
{{ח:תת|(א)}} הספקת המים לברז כיבוי 3″ תהיה בכמות של 400 ליטר מים לדקה.
{{ח:תת|(ב)}} הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של 2″ צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי לא יגדל מעל ל־7 אטמוספרות ולא יקטן מ־2 אטמוספרות.

{{ח:סעיף*|5|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 5}}
{{ח:ת}} במקומות הבאים בבית העינוג יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים:
{{ח:תת|(1)}} ליד כל כניסה למקומות המושבים;
{{ח:תת|(2)}} ליד כל כניסה למקומות ההמתנה;
{{ח:תת|(3)}} ליד כל כניסה לאזור הבמה;
{{ח:תת|(4)}} באזור הבמה;
{{ח:תת|(5)}} ליד כל כניסה לאזור חדרי השחקנים;
{{ח:תת|(6)}} בחדר הפיקוד;
{{ח:תת|(7)}} בחדר ההקרנה;
{{ח:תת|(8)}} בכל חדר של שירותים טכניים;
{{ח:תת|(9)}} בכל חדר להחסנת תפאורה ורקוויזיטים.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ב|חלק ב׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ב|בחלק זה}}, ”בית עינוג“ – בית עינוג המכיל למעלה מ־400 מושבים.

{{ח:סעיף*|6|ברזי כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 6}}
{{ח:תת|(א)}} מחוץ לבית העינוג יותקנו שני ברזי כיבוי בקוטר של 3″, האחד בקרבת הכניסה לאזור הבמה והשני בקרבת הכניסה הראשית למקום המושבים, וברז כיבוי בקוטר של 2″ לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 1|בסעיף 1(ב)}}.
{{ח:תת|(ב)}} בתוך בית העינוג יותקן ברז כיבוי בקוטר של 2″ לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 1|בסעיף 1(ג)}} ובמקומות הבאים:
{{ח:תתת|(1)}} באזור ההמתנה;
{{ח:תתת|(2)}} באזור כל טיילת (פואיה);
{{ח:תתת|(3)}} בקרבת כל כניסה לגזוזטראות שמעל לחלל הבמה;
{{ח:תתת|(4)}} בקרבת כל כניסה לחלל שמתחת לבמה;
{{ח:תתת|(5)}} בקרבת כל כניסה לחלל אשר בין התקרות;
{{ח:תתת|(6)}} בקרבת אזור הכנת התפאורה והחסנתה.

{{ח:סעיף*|7|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 7}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז כיבוי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 6|בסעיף קטן 6(ב)}} יותקנו ארון לציוד כיבוי שיכיל זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 2|בסעיף 2}}.

{{ח:סעיף*|8|גלילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 8}}
{{ח:תת|(א)}} בבית העינוג יותקנו גלילוני כיבוי לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 3|בסעיף 3(א)}} במקומות האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 3|בסעיף 3(א)}} ובמקומות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} באזור בתי מלאכה;
{{ח:תתת|(2)}} בקרבת שני הצדדים של חזית הבמה;
{{ח:תתת|(3)}} בקרבת הכניסה לבור התזמורת.
{{ח:תת|(ב)}} אם המרחק בין המקומות האמורים בסעיף קטן (א) אינו עולה על 10 מטרים יותקן ביניהם גלילון כיבוי אחד.

{{ח:סעיף*|9|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ב פרט 9}}
{{ח:ת}} הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של 2″ ו־3″ בבית העינוג, יהיה לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 4|בסעיף 4}}.

{{ח:סעיף*|10|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 10}}
{{ח:ת}} בבית העינוג יותקנו מטפי כיבוי במקומות האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 5|בסעיף 5}} ובמקומות אלה:
{{ח:תת|(1)}} בכל כניסה לטיילת (פואייה);
{{ח:תת|(2)}} בכל כניסה לגזוזטרה שמעל לבמה;
{{ח:תת|(3)}} בכל כניסה לחלל אשר מתחת לבמה;
{{ח:תת|(4)}} בכל כניסה לחלל אשר בין התקרות;
{{ח:תת|(5)}} בבור התזמורת;
{{ח:תת|(6)}} בכל חדר מלאכה;
{{ח:תת|(7)}} בכל חדר איפור;
{{ח:תת|(8)}} ליד כל לוח חשמל שבאזור הבמה.

{{ח:חתימות|כ״ד בכסלו תש״ל (4 בדצמבר 1969)}}
* '''חיים משה שפירא'''
שר הפנים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]