תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס״ג–2002}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשס״ג, 206|תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6210.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק החשמל#סעיף 13|סעיף 13}} {{ח:חיצוני|חוק החשמל|לחוק החשמל, התשי״ד–1954}} (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה}}, {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977}}, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳ – פרשנות}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳ – כללי}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳ – מיתקן חשמלי ארעי}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳ – שונות}}

{{ח:פנימי|תוספת 1|תוספת ראשונה}}

{{ח:פנימי|תוספת 2|תוספת שניה: {{מוקטן|בדיקות תקופתיות}}}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳ – פרשנות}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אבזר“ – פריט של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת (Transmission) או לחלוקה (Distribution) של אנרגיה חשמלית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אספקה“ – אספקת חשמל ממקור של אנרגיה חשמלית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אתר בניה“ – אתר שבו מתקיימות עבודות בניה, תיקון, שיפוץ או הרחבה והריסה של מבנה או שמבצעים בו עבודות עפר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בית תקע משוקע“, ”בית תקע חד־מופעי“, ”בית תקע תלת־מופעי“ – כמשמעותם בת״י 1109;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דרגת הגנה IP XXX“ – דרגת הגנה כמשמעותה בת״י 981;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”המנהל“ – מנהל עניני חשמל כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק החשמל#סעיף 3|בסעיף 3 לחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זינה“ – אספקת חשמל למיתקן חשמל ארעי לרבות האמצעים הפיזיים לכך;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם“ – השיעור האפקטיבי של עצמת הזרם;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חלק חי“ – מצב של מוליך כשהוא מחובר למקור של מתח חשמלי באופן גלווני או השראתי, או כשהוא טעון חשמל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חשמלאי“ – בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי {{ח:חיצוני|חוק החשמל|החוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”כלי עבודה“ – חפץ אשר באמצעותו ניתן לבצע עבודות חשמל שלא ניתנות לביצוע ביד חופשית בלבד;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”לוח“ – מסד וציוד חשמלי המורכב עליו להבטחה של מיתקן חשמלי ארעי, לפיקוד ולבקרה למעט בתי תקע ומפסקים לאורך מעגל סופי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”לוח משנה“ – לוח הניזון מלוח אחר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”לוח ראשי“ – לוח הניזון במישרין ממקור האספקה והמיועד להזין מיתקן חשמלי בשלמותו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מבטח“ – אבזר המשמש להפסקה אוטומטית של זרם יתר במעגל או בקו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מבנה קבוע“ – מבנה שאינו מיועד לפירוק לאחר גמר העבודה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מוליך“ – גוף המיועד להעברת זרם חשמלי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן חשמלי“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק החשמל|בחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן חשמלי ארעי“ – מיתקן חשמלי המוקם לתקופה קצובה ולמטרה מוגדרת, המורכב בעיקרו מציוד מיטלטל והמפורק עם סיום העבודה באתר בניה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מכשיר“ – ציוד המיועד להמרה במתכוון של אנרגיה חשמלית באנרגיה חשמלית אחרת או באנרגיה מסוג אחר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מעגל“ – מספר מוליכים, על אבזריהם, המוגנים באמצעות מבטח משותף;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מעגל סופי“ – מעגל המחובר ישירות למכשיר או לבית תקע;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מעטה“ – מעטה רצוף, יחיד או מורכב מכמה שכבות, המיוצר עם ייצורו של הכבל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפסק מגן“ – מפסק המיועד לנתק אוטומטית מיתקן חשמלי המוגן על ידו ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם דלף לאדמה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפסק ראשי“ – מפסק המיועד למיתוג מיתקן חשמלי ארעי בשלמותו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מקום סכנה מוגברת“ – מקום שבו התנאים או תהליכי העבודה מגדילים באופן ניכר את הסכנה להלם חשמלי, לשריפה, להתפוצצות ולפגיעה מכנית או כימית במיתקן חשמלי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מתח“ – בזרם חילופין – שיעורו האפקטיבי; בזרם ישר – שיעורו כאשר תכולת האדוות בו אינה עולה על 10 אחוזים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מתח נמוך“ – מתח העולה על מתח נמוך מאוד ואינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר בין כל שני מוליכים באותה שיטת אספקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מתח נמוך מאוד“ – מתח שאינו עולה על 24 וולט בזרם חילופין או 60 וולט בזרם ישר בין כל שני מוליכים באותה שיטת אספקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”סוג אספקה“ – אספקה המאופיינת על ידי מניה נפרדת, מקור אספקה נפרד, דרגות חיוניות שונות וכיוצא באלה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”סוג II“ – סוג ציוד המיועד לזינה במתח נמוך, שחלקיו החיים מבודדים בבידוד כפול או בבידוד מוגבר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”פתיל“ – גיד כפיף או כמה גידים כפיפים מבודדים, שזורים יחד או לא שזורים, המאוגדים במעטה חיצוני משותף או המחוברים ביניהם;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד“ – כלל הפריטים המהווים מיתקן חשמלי או חלק ממנו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד מיטלטל“ – ציוד המיועד, בשימוש הרגיל בו, להעברה ממקום למקום;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד נייח“ – ציוד שאינו ניתן להעברה בנקל ממקום למקום;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד קבוע“ – ציוד המיועד לשימוש כשהוא מוחזק במקומו ואינו ניתן להעברה ממקום למקום בלא שימוש בכלים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קו“ – מעגל מזין לוח;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שיטת אספקה“ – אספקת חשמל המאופיינת על ידי סוג הזרם, התדר, מספר המוליכים, המתחים בין המוליכים ובין המוליכים לאדמה וצורת חיבור נקודת הכוכב או התווך להארקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תקן“ – תקן ישראלי (ת״י) כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק התקנים#סעיף 6|בסעיף 6(א) לחוק התקנים, התשי״ג–1953}}, תקן רשמי כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק התקנים#סעיף 8|בסעיף 8(א) לחוק האמור}} או תקן מן המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספת הראשונה}}, שכולם הופקדו לעיון הציבור בספריית מכון התקנים, רח׳ חיים לבנון 42, תל אביב, ובמרכז המידע של חברת החשמל לישראל בע״מ, אתר תחנת הכוח, חיפה, או תקן אחר שאישר המנהל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תקן IEC“ – תקן שפרסמה הנציבות הבין־לאומית לאלקטרוניקה (International Electrotechnical Commission);
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תקן DIN“ – תקן שפרסם מכון התקינה הגרמני (Deutsches Institut Für Normung).

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳ – כללי}}

{{ח:סעיף|2|התקנת מיתקן חשמל ארעי}}
{{ח:תת|(א)}} לא יתכנן אדם, לא יתקין, לא יבדוק, לא יתקן ולא יפקח על התקנתו של מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה ולא יבצע בו שינוי אלא אם כן הוא חשמלאי.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע שינוי במיתקן כאמור אם השינוי אינו מצריך שימוש בכלי עבודה, וכן לבדוק מפסק מגן באמצעות לחיצה על לחיץ הבדיקה כאמור {{ח:פנימי|תוספת 2|בטור ד׳ בתוספת השניה}}.

{{ח:סעיף|3|התאמה לתקן ולדרגת ההגנה}}
{{ח:תת|(א)}} ציוד המותקן לפי תקנות אלה יתאים לדרישות תקן ולתנאי מקום ההתקנה.
{{ח:תת|(ב)}} ציוד, לרבות אבזרים ומכשירים, שעשוי להיות בשימוש תחת כיפת השמים יהיה בעל דרגת הגנה של IP 44X לפחות או יוגן על ידי מעטה שווה ערך.

{{ח:סעיף|4|סוגי אספקה}}
{{ח:ת}} באתר בניה יכול שיהיו סוגי אספקה שונים.

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳ – מיתקן חשמלי ארעי}}

{{ח:סעיף|5|לוח ראשי}}
{{ח:ת}} מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה יצויד בלוח ראשי אחד בלבד.

{{ח:סעיף|6|התאמת לוח}}
{{ח:תת|(א)}} לוח באתר בניה יתאים לדרישות תקן IEC 439-4, ואולם לוח ראשי המותקן במבנה קבוע יכול שיהיה כאמור {{ח:חיצוני|תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט)|בתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1,000 וולט), התשנ״א–1991}}.
{{ח:תת|(ב)}} הכניסה ללוח תיעשה באמצעות מפסק ראשי לכל סוג אספקה המזין אותו; מפסק כאמור יהיה ניתן לנעילה במצב ”מופסק“ בלבד.

{{ח:סעיף|7|יציאות מלוח}}
{{ח:תת|(א)}} כל היציאות מלוח ראשי ומלוחות משנה יהיו באמצעות בתי תקע; מותר להתקין בית תקע משוקע בדופן לוח.
{{ח:תת|(ב)}} פתיל יחובר לזינה מלוח באמצעות תקע.

{{ח:סעיף|8|תקע ובית תקע}}
{{ח:תת|(א)}} תקע ובית תקע באתר בניה יתאימו לת״י 1109.
{{ח:תת|(ב)}} בית תקע יותקן בתוך לוח או בתוך תיבה בקצה פתיל; היה בית תקע מותקן בתיבה, תהיה התיבה מסוג II ובעלת דרגת הגנה של IP 43X לפחות.

{{ח:סעיף|9|הגנה נוספת בפני חשמול}}
{{ח:ת}} בית תקע יוגן באחד מאמצעי הגנה אלה:
{{ח:תת|(1)}} מפסק מגן בעל זרם הפעלה נומינלי של לא יותר מאשר –
{{ח:תתת|(א)}} 0.030 אמפר בעבור בית תקע חד־מופעי לזרם של 16 אמפר או 32 אמפר במתח 230 וולט;
{{ח:תתת|(ב)}} 0.500 אמפר בעבור בית תקע חד־מופעי לזרם העולה על 32 אמפר או בית תקע תלת־מופעי;
{{ח:תת}} יכול שמפסק מגן אחד יגן על כמה בתי תקע;
{{ח:תת|(2)}} מתח נמוך מאוד;
{{ח:תת|(3)}} הפרד מגן כהגדרתו {{ח:חיצוני|תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט)|בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט), התשנ״א–1991}}.

{{ח:סעיף|10|פתיל ותכונותיו}}
{{ח:תת|(א)}} קו ומעגל סופי באתר בניה יחוברו באמצעות פתיל בלבד; הפתיל יהיה מסוג H07RN-F לפי תקן DIN/VDE 0282 או זהה באיכותו ובעל תכונות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} מוליכי הפתיל יהיו גמישים ושזורים;
{{ח:תתת|(2)}} הבידודים בין מוליכי הפתיל יהיו מגומי ויתאימו למתח עד 750 וולט לפחות;
{{ח:תתת|(3)}} מעטה הפתיל יהיה מגומי או מנאופרן.
{{ח:תת|(ב)}} פתיל יותקן באופן שלא יוכל להיווצר מאמץ מכני על קצותיו.
{{ח:תת|(ג)}} פתיל במקום סכנה מוגברת יהיה מוגן בצורה נאותה.

{{ח:סעיף|11|בדיקות}}
{{ח:ת}} מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה ייבדק לפני הפעלתו הראשונה ויבוצעו בו הבדיקות המוזכרות {{ח:פנימי|תוספת 2|בטור א׳ בתוספת השניה}} במועדים הקבועים {{ח:פנימי|תוספת 2|בטור ב׳}}, באופן המפורט {{ח:פנימי|תוספת 2|בטור ג׳}} ובאמצעות בודק כאמור {{ח:פנימי|תוספת 2|בטור ד׳}}; תוצאות הבדיקות יירשמו בידי בודק המיתקן ויישמרו בידו או בידי בעל המיתקן או מחזיקו, לפי הענין.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳ – שונות}}

{{ח:סעיף|12|אחריות}}
{{ח:ת}} חובה המוטלת לפי תקנות אלה תוטל על מבצע בניה כהגדרתו {{ח:חיצוני|תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)|בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ״ח–1988}}.

{{ח:סעיף|13|תחולה וסייג לתחולה}}
{{ח:ת}} תקנות אלה –
{{ח:תת|(1)}} יחולו על מיתקן חשמלי ארעי במתח נמוך ומתח נמוך מאוד באתרי בניה;
{{ח:תת|(2)}} לא יחולו על –
{{ח:תתת|(א)}} ציוד קבוע או נייח;
{{ח:תתת|(ב)}} מיתקן חשמלי ארעי שבתוך מבני שירות באתרי בניה, כגון: משרדים, חדרי הלבשה, חדרי ישיבות, חדרי אוכל, חדרי מגורים וחדרי שירותים.

{{ח:סעיף|14|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן, ואולם מותר לפעול לפיהן מיום פרסומן.

{{ח:קטע2|תוספת 1|תוספת ראשונה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנה 1}})}}}}

{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת 1 פרט 1}}
{{ח:ת}} {{דוכיווני || IEC 439-4 ”Law voltage switchgear and controlgear assemblies Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)“}}

{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת 1 פרט 2}}
{{ח:ת}} {{דוכיווני || DIN/VDE 0282 ”Rubber Cables, Wires and Flexible Cord for Power Installation: General Requirements“}}

{{ח:קטע2|תוספת 2|תוספת שניה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2(ב)}} {{ח:פנימי|סעיף 11|ו־11}})}}}}
{{ח:קטע3||בדיקות תקופתיות}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}

הציוד הנבדק	תדירות הבדיקה	תיאור הבדיקה	כישורי הבודק

מפסקי	מגן אחת לשבוע לפחות	בדיקה על ידי לחיצה על לחיץ הבדיקה	על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2(א)}} רשאי גם אדם שאינו חשמלאי

מפסקי מגן	אחת לשלושה חודשים לפחות	בדיקה באמצעות מכשיר בדיקה למפסקי מגן	חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מעשי לפחות

לוחות ראשיים ומשניים	אחת לשנה לפחות
{{ח:תת|(1)}} בדיקת התנגדות הבידוד
{{ח:תת|(2)}} בדיקת רציפות ההארקה
{{ח:תת|(3)}} בדיקת התנגדות האלקטרודה הכללית של האדמה
חשמלאי בודק

{{ח:ת}} לענין זה, ”חשמלאי מעשי“ ו”חשמלאי בודק“ – כמשמעותם {{ח:חיצוני|תקנות החשמל (רישיונות)|בתקנות החשמל (רישיונות), התשמ״ה–1985}}.

{{ח:חתימות|ט״ז באב התשס״ב (25 ביולי 2002)}}
* '''אריאל שרון'''
שר התשתיות הלאומיות
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]