תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תשל״ב–1972}}
{{ח:קטע3||תקנות בדבר ציוד, מיתקנים לכיבוי דליקות בבתי־ספר}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשל״ב, 773|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2819.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 42|סעיף 6}} {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

{{ח:מפריד}}
{{ח:הערה|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תשל״ב–1972 הותקנו לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}; לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 147|סעיף 147(א)(5) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}, התקנות יעמדו בתוקף לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|החוק האמור}}.}}
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בית ספר“ – בנין המשמש לגן ילדים, לבית ספר עממי, לבית ספר תיכון, לבית ספר מקצועי, לבית ספר חקלאי, לבית ספר למבוגרים או להוראה במוסד להשכלה גבוהה מוּכּר לפי {{ח:חיצוני|חוק המועצה להשכלה גבוהה#סעיף 9|סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח–1958}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד כיבוי“ – ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי מאושר – לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#פרק ב סימן ב|בסעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}};
{{ח:תת}} {{ח:הערה|תפקיד ”מפקח כבאות ראשי“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלף בתפקיד ”נציב כבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות כבאות“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 3|בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}, ואשר בית הספר נמצא בתחומה.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|”רשות הכבאות“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלפה בידי ”הרשות הארצית לכבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}

{{ח:סעיף|2|ציוד חובה}}
{{ח:ת}} בכל בית ספר חייבים הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי, להתקינו ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות רשות הכבאות.

{{ח:סעיף|3|הוספת ציוד כיבוי}}
{{ח:תת|(א)}} רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית ספר להוסיף ציוד כיבוי על האמור {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.

{{ח:סעיף|4|פטור}}
{{ח:ת}} מילא אחד מהחייבים אחר הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|או 3}}, פטורים האחרים מהחובה כאמור.

{{ח:סעיף|5|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תש״ל–1969 – בטלות.

{{ח:סעיף|6|השם}}
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תשל״ב–1972“.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}} {{ח:פנימי|סעיף 2|ו־2}})}}}}

{{ח:סעיף*|1|ברזי כיבוי|עוגן=תוספת פרט 1}}
{{ח:תת|(א)}} סביב לבנין בית ספר יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2″, כשהמרחק בין ברז כיבוי למשנהו יהיה 90 מטר (להלן – ברזי כיבוי חיצוניים), ובאופן שבקרבת כל כניסה לבית ספר יהיה ברז כיבוי אחד.
{{ח:תת|(ב)}} בבנין בית ספר שיש בו למעלה מחמש קומות יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2″ בקומה החמישית ובכל קומה שניה שמעל הקומה החמישית, כשהמרחק בין ברז כיבוי למשנהו באותו המפלס יהיה עד 60 מטר (להלן – ברזי כיבוי פנימיים), ובאופן שבקרבת כל חדר מדרגות ראשי ומשני יותקן ברז כיבוי.

{{ח:סעיף*|2|הספקת מים|עוגן=תוספת פרט 2}}
{{ח:ת}} הספקת המים לברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי חיצוניים או פנימיים בבת אחת כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטר מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים מעל ל־7 אטמוספרות ולא יקטן מ־2 אטמוספרות.

{{ח:סעיף*|3|זרנוק כיבוי ומזנקי כיבוי|עוגן=תוספת פרט 3}}
{{ח:ת}} ליד כל ברז כיבוי יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר כל אחד עם מזנק שנחירו בקוטר של 8 מילימטרים מסוג סילון ריסוס.

{{ח:סעיף*|4|גלגילוני כיבוי מסתובבים עם מזנק|עוגן=תוספת פרט 4}}
{{ח:תת|(א)}} בכל מפלס של בנין בית ספר יותקן גלגילון כיבוי ועליו צינור לחץ באורך של 25 מטר בקוטר של 3⁄4″ עם מזנק מסוג סילון ריסוס המחובר בדרך קבע לקצה הצינור (להלן – גלגילון כיבוי); מיקומם של גלגילוני הכיבוי ייקבע באופן שניתן יהיה להגיע עם גלגילון כיבוי לכל מקום בבנין.
{{ח:תת|(ב)}} נוסף לאמור בסעיף קטן (א), יותקן גלגילון כיבוי בכניסה לאולם התקהלות בבית ספר, מאחורי בימת הצגות, במעבדה, בבית מלאכה, במטבח, בחדר לשירותים הנדסיים ובמחסן לחמרים בעירים.

{{ח:סעיף*|5|מטפי כיבוי|עוגן=תוספת פרט 5}}
{{ח:ת}} במקומות הבאים בבית ספר יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרם:
{{ח:תת|(1)}} באולם התקהלות;
{{ח:תת|(2)}} מאחורי בימת הצגות;
{{ח:תת|(3)}} במעבדה;
{{ח:תת|(4)}} בבית מלאכה;
{{ח:תת|(5)}} במטבח;
{{ח:תת|(6)}} במחסן של חמרים בעירים.

{{ח:חתימות|כ״ט בטבת תשל״ב (16 בינואר 1972)}}
* '''יוסף בורג'''
שר הפנים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]