תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך), התשע״ד–2014}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשע״ד, 716|תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7349.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק החשמל#סעיף 13|סעיף 13}} {{ח:חיצוני|חוק החשמל|לחוק החשמל, התשי״ד–1954}} (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|סעיף 21א לחוק־יסוד: הכנסת}}, {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977}}, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: מבטחים וייעודם}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד}}

{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳: מיקום מבטח}}

{{ח:פנימי|פרק ו|פרק ו׳: שונות}}

{{ח:פנימי|תוספת 1|תוספת ראשונה}}

{{ח:פנימי|תוספת 2|תוספת שנייה: {{מוקטן|ערכי זרם מתמיד מרבי Iz של מוליך לפי שיטת התקנתו לפי התוספת השלישית}}}}

{{ח:פנימי|תוספת 3|תוספת שלישית: {{מוקטן|שיטות התקנה של מוליכים וכבלים}}}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם“ – שיעורו האפקטיבי של הזרם החשמלי (rms);
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם הבדיקה הגבוה“ (I2) – זרם השימוט (הפסקה) המובטח בתוך זמן המתאים לסוג המבטח;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם העבודה הממושך“ (Ib) – הזרם הממושך המרבי שבעבורו תוכנן המעגל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם העמסת יתר“ (Overload Current) – זרם יתר במעגל שאין בו תקלה, הנגרם על ידי העמסת יתר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם יתר“ (Over Current) – זרם העולה על הזרם הנקוב של המבטח ויכול שיהיה זרם העמסת יתר או זרם קצר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם מתמיד“ – זרם שגורם, למעשה, לטמפרטורה קבועה של המוליך;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם מתמיד מרבי“ (Iz) – זרם מתמיד של מוליך המעלה את הטמפרטורה של מוליך לטמפרטורה המרבית המותרת בתנאי סביבה אחידים בהתאם {{ח:פנימי|תוספת 2|לתוספת השנייה}} ובשיטת ההתקנה בהתאם {{ח:פנימי|תוספת 3|לתוספת השלישית}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם מתמיד מרבי מתוקן“ (I'z) – ערך הזרם של מוליך המחושב כמכפלה של Iz במקדמי התיקון לפי הטבלאות {{ח:פנימי|תוספת 1|שבתוספת הראשונה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם נקוב“ – הזרם שבעבורו תוכנן הציוד החשמלי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם נקוב של מבטח“ (In) – הזרם הרשום על מבטח או הזרם שאליו הוא כוונן;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם עמידה בקצר“ (Short circuit withstand capacity) – זרם הקצר שאותו יכולים לשאת המעגל או אמצעי המיתוג, במצב ”מחובר“, לזמן קצר בהתאם לסוג אמצעי המיתוג;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זרם קצר“ (Short Circuit Current) (Ik) – זרם יתר מתמיד המופיע כתוצאה מקצר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”טמפרטורה אופפת“ (Ambient temperature) – הטמפרטורה במעלות צלסיוס בקרבתו המיידית של מוליך בזמן שלא עובר בו זרם;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”כבל“ – מוליך יחיד מבודד שיוצר עם מעטה נוסף, או כמה מוליכים מבודדים שאוגדו בתהליך ייצורם במעטה מבדד נוסף משותף;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”כושר הפסקה“ (Breaking capacity) – הזרם המרבי אשר מבטח מסוגל להפסיק בלי שיגרום להרס למבטח או לסכנה לאנשים ולסביבה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”לולאת תקלה“ – מסלול זרם קצר ממקור הזינה וחזרה אליו דרך מוליכי זינה, מוליכי הארקה (PE) מוליכי PEN, אלקטרודת הארקה, המסה הכללית של האדמה, הארקת השיטה של מקור הזינה, כולם או מקצתם, כשהם מחוברים בטור או במקביל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מבטח“ – אבזר הגנה להפסקה אוטומטית של זרם יתר במעגל או קו; מבטח יכול שיהיה נתיך או מפסק אוטומטי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מוליך“ – גוף המיועד והמתוכנן להעברת זרם חשמלי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מוליך אפס“ (N) – מוליך המחובר לנקודת האפס של מקור הזינה והנוטל חלק בתמסורת או בחלוקה של אנרגיה חשמלית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מוליך PEN“ ‏(Protective Earth Neutral) – מוליך המשמש בו־זמנית כמוליך הארקה וכמוליך אפס (N);
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מוליך תווך“ – מוליך המחובר לנקודת התווך של מקור הזינה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן חירום“ – חלק של מיתקן החשמל, כגון קו או מעגל, החייב להמשיך לפעול, למשך זמן מוגדר, בזמן הפסקת הזינה הרגילה וגם בזמן סכנה, כגון שריפה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ממ״ר“ – מילימטרים מרובעים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפסק אוטומטי“ – מפסק בעל כושר הפסקה של זרם יתר מוגדר, הכולל מנגנון אוטומטי להפסקת מעגל או קו במקרה של זרם יתר, ויכול שיופעל באופן ידני;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפסק אוטומטי זעיר“ – מפסק אוטומטי שאינו ניתן לכוונון;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפסק אוטומטי מגביל זרם קצר“ – מפסק אוטומטי שאינו מאפשר לזרם הקצר להגיע למלוא עוצמתו הצפויה וזאת על ידי הפסקתו המהירה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפסק מגן“ – מפסק המיועד להפסקה אוטומטית של מיתקן חשמלי ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם דלף לאדמה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מקדם תיקון“ – מקדם המכמת את ההשפעה של שונות התנאים המעשיים השוררים במיתקן המתוכנן, לעומת אלה ששימשו להגדרת הזרם המתמיד המרבי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מקדם תיקון משוקלל“ (c) – מקדם המתקבל על ידי הכפלת מקדמי תיקון הנוגעים לעניין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מקור זינה“ – גנרטור, שנאי, ממיר, מיישר זרם, תא ראשוני, מצבר או מקור אחר הזן את השיטה, הכול לפי העניין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מתח נמוך“ – מתח העולה על מתח נמוך מאוד ואינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או על 1,500 וולט בזרם ישר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מתח נמוך מאוד“ – מתח שאינו עולה על 24 וולט בזרם חילופין או 60 וולט בזרם ישר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קצר“ (Short Circuit) – חיבור בעל עכבה נמוכה יחסית הנגרם בשל תקלה בין שתי נקודות או יותר, שקיים ביניהן הפרש פוטנציאלים במצב תקין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשת חשמל“ – מערכת מוליכים המותקנים על מבדדים, או כבל עילי או תת־קרקעי או צרור ואבזרים הקשורים בפעולתם, לרבות החיבור למבנה עד להדקי הכניסה למבטח שבכניסה למבנה.

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: מבטחים וייעודם}}

{{ח:סעיף|2|כללי}}
{{ח:ת}} לא יתכנן אדם, לא יתקין, לא יבדוק, לא ישנה כוונון ולא יתקן מבטח אלא אם כן הוא חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל המבטח.

{{ח:סעיף|3|חובת הגנה}}
{{ח:תת|(א)}} כל מוליך חי, בקו, במעגל או במעגל סופי, שאיננו מוליך אפס (N), מוליך PEN או מוליך תווך מוארק, יוגן על ידי מבטח המגן הן בפני זרם קצר והן בפני זרם העמסת יתר, או על ידי מבטח נפרד לכל ייעוד.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנת משנה (א) אין צורך בהגנה מפני זרם העמסת יתר, אם מקור הזינה אינו יכול לגרום לזרם העמסת יתר במוליכים או אם המעגל מזין מיתקני חירום.
{{ח:תת|(ג)}} חתך מוליך אפס (N) יהיה כזה שימנע חימום יתר של מוליך זה.

{{ח:סעיף|4|ייעוד המבטח}}
{{ח:ת}} מבטח מיועד לאחד מאלה:
{{ח:תת|(1)}} להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד (Overload Current);
{{ח:תת|(2)}} להגנה בפני זרם קצר בלבד (Short Circuit Current);
{{ח:תת|(3)}} להגנה בפני זרם יתר (Over Current) – אם הוא מבטח משותף לשני הייעודים שבפסקאות (1) ו־(2).

{{ח:סעיף|5|מבטח להגנה בפני זרם יתר}}
{{ח:ת}} במבטח להגנה בפני זרם יתר יתקיימו כל הדרישות {{ח:פנימי|פרק ג|בפרקים ג׳}} {{ח:פנימי|פרק ד|ו־ד׳}}, לפי העניין.

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד}}

{{ח:סעיף|6|מבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד}}
{{ח:תת|(א)}} מבטח המגן על מוליך מפני זרם העמסת יתר בלבד, יתאים לכל הדרישות האלה:
{{ח:תתת|(1)}} Ib ≤ In ≤ I'z
{{ח:תתת|(2)}} I2 ≤ 1.45 × I'z
{{ח:תתת|(3)}} I'z = Iz × c
{{ח:תת}} בנוסחה זו –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} Ib – זרם העבודה הממושך המרבי;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} In – הזרם הנקוב של המבטח או הזרם שאליו הוא כוונן;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} I2 – זרם הבדיקה הגבוה;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} Iz – זרם מתמיד מרבי;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} I'z – זרם מתמיד מרבי מתוקן;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} c – מקדם תיקון משוקלל;
{{ח:תת}} ערכים של I2 לסוגים שונים של מבטחים הם:
{{ח:תתת}}

סוג המבטח	זרם השימוט המובטח I2

נתיך	10A < In ≤ 25A	‎1.75 × In

In > 25A	‎1.6 × In

מפסק אוטומטי זעיר (מא״ז)	‎1.45 × In

מפסק אוטומטי הניתן לכוונון	‎1.3 × In

{{ח:תת|(ב)}} אם הטמפרטורה השוררת בלוח שמותקן בו המבטח שונה מטמפרטורת הייחוס בתקנים של המבטח – יש להביא זאת בחשבון בזמן קביעת גודל המבטח.
{{ח:תת|(ג)}} ערכי זרם Iz ניתנים בטבלאות {{ח:פנימי|תוספת 2|שבתוספת השנייה}} בהתאם לשיטת התקנתם של מוליכים מבודדים וכבלים, כמתואר {{ח:פנימי|תוספת 3|בתוספת השלישית}}; הטבלאות חושבו לפי נתונים אלה:
{{ח:תתת|(1)}} הטמפרטורה המרבית המותרת בזרם Iz היא:
{{ח:תתתת|(א)}} 70°C – אם הבידוד הוא פי.וי.סי (PVC) רגיל או דומיו (להלן – בידוד 70°C);
{{ח:תתתת|(ב)}} 90°C – אם הבידוד הוא פוליאתילן מוצלב (XLPE) או סוגים של בידוד נטול הלוגנים המתאימים לטמפרטורה זו לפי המפרט הטכני של היצרן (להלן – בידוד 90°C);
{{ח:תתת|(2)}} הטמפרטורה האופפת היא:
{{ח:תתתת|(א)}} באוויר – 35°C;
{{ח:תתתת|(ב)}} באדמה – 30°C;
{{ח:תתת|(3)}} ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות קלווין כפול מטר חלקי וואט (K·m/W);
{{ח:תתת|(4)}} בתנאים השונים מהאמור בפסקאות (1), (2) ו־(3) יחושב הזרם המתמיד המרבי המתוקן של המוליך I'z כמכפלה של מקדמי התיקון כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספת הראשונה}}.
{{ח:תת|(ד)}} אם מוליך בחתך אחיד עובר כמה קטעים שבהם שוררים תנאים שונים, יחושב הזרם המרבי המתוקן I'z לכל אחד מהקטעים כמפורט בתקנת משנה (ג); לעניין הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א), ייבחר הערך הנמוך ביותר של הזרם המרבי המתוקן I'z.
{{ח:תת|(ה)}} מתכנן בעל רישיון חשמלאי מהנדס רשאי לסטות מהערכים המתקבלים מהנוסחאות שבתקנה זו, בתנאי שהוא מבסס את חישוביו על תנאי ההתקנה וההעמסה של המעגל או הקו.
{{ח:תת|(ו)}} על אף האמור בתקנת משנה (ה), מוליך בעל בידוד 70°C בחתך 1.5 ממ״ר, יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 10 אמפר, ומוליך בעל בידוד 70°C בחתך 2.5 ממ״ר, יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 16 אמפר.
{{ח:תת|(ז)}} מבטח מפני זרם העמסת יתר יכול שיותקן במקום כלשהו במעגל המוגן על ידו, בתנאי שאין לפניו הסתעפות במעלה המעגל או שזרם העבודה הממושך המרבי בהסתעפות נלקח בחשבון בעת בחירת המבטח.

{{ח:סעיף|7|סימון מבטח}}
{{ח:ת}} ליד כל מבטח או עליו, יימצא סימון ברור ובר־קיימא המציין את הזרם הנקוב שלו; לגבי מפסק אוטומטי הניתן לכוונון יסומן כאמור זרם הכוונון; לגבי נתיכים יסומן הזרם הנקוב של הנתיכים.

{{ח:סעיף|8|הגנת מוליכים במקביל}}
{{ח:תת|(א)}} אם משתמשים במבטח משותף להגנת כמה מוליכים המחוברים במקביל בפני זרם העמסת יתר, יתקיימו במוליכים כל התנאים שלהלן:
{{ח:תתת|(1)}} הם יהיו מאותו חומר;
{{ח:תתת|(2)}} הם יהיו בחתך שווה;
{{ח:תתת|(3)}} הם יהיו בעלי אורך שווה;
{{ח:תתת|(4)}} אבזרי החיבור שלהם ואופן התקנתם יהיו זהים;
{{ח:תתת|(5)}} זרם ההעמסה יתאים לסוג הבידוד העומד בטמפרטורה הנמוכה ביותר.
{{ח:תת|(ב)}} הוסף מוליך במיתקן במקביל למוליך קיים, לא יחולו הוראות תקנת משנה (א), ובלבד שיובטח שזרם העבודה בכל מוליך לא יעלה על זרם I'z שלו.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד}}

{{ח:סעיף|9|מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד}}
{{ח:תת|(א)}} מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד, יפסיק את זרם הקצר בכפוף לאמור {{ח:פנימי|סעיף 10|בתקנה 10}}.
{{ח:תת|(ב)}} כושר ההפסקה של מבטח, יהיה גדול מזרם הקצר המרבי הצפוי לעבור דרכו; יכול שהתניה זו לא תחול אם התקיימו כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} במעלה המעגל מותקן מבטח אחר בעל כושר הפסקה כנדרש בתקנת משנה זו, שיפעל לפני המבטח שכושרו קטן יותר;
{{ח:תתת|(2)}} המבטח בעל כושר ההפסקה הקטן ביותר יהיה בעל זרם עמידה שיאפשר להעביר, בלא נזק לעצמו או לסביבתו, את זרם הקצר הצפוי עד להפסקתו על ידי המבטח שבמעלה המעגל.
{{ח:תת|(ג)}} הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מוליכים המחברים מקור זינה אל הלוח ובלבד שהקטע שבין מקור הזינה לבין הלוח יהיה קצר ככל האפשר ולא יעלה על 25 מטרים.

{{ח:סעיף|10|המשך המרבי של זרם הקצר}}
{{ח:תת|(א)}} חתך מוליכי המעגל ומבטחו יותאמו כך שבזרם קצר ינותק המעגל על ידי מבטחו בתוך זמן שלא יעלה על הזמן המתקבל מהנוסחה שלהלן, אך לא יותר מאשר 5 שניות כנדרש {{ח:חיצוני|תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט)#סעיף 42|בתקנה 42(א)(2) לתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט), התשנ״א–1991}}:
{{ח:תתת}} t = \left( \tfrac{ k S }{ \mathrm{Ik\ min} } \right) ^ 2
{{ח:תת}} בנוסחה זו –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} S – חתך המוליך בממ״ר;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} Ik min – זרם הקצר החד־מופעי הצפוי כאשר הקצר מתרחש בנקודה המרוחקת ביותר של המעגל;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} t – משך קיום הקצר, בשניות, שבו מגיע המוליך לטמפרטורה של:
{{ח:תתתת|(1)}} 160°C לבידוד 70°C כאשר הטמפרטורה ההתחלתית היא 70°C;
{{ח:תתתת|(2)}} 250°C לבידוד 90°C כאשר הטמפרטורה ההתחלתית היא 90°C;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} k – מקדם לפי הטבלה שלהלן:
{{ח:תתת}}

ערך מקדם k

חומר המוליך	סוג הבידוד

בידוד 70°C	בידוד 90°C

נחושת	115	143

אלומיניום	76	94

{{ח:תת|(ב)}} כאשר t קטן מ־0.1 שנייה או כאשר המפסק הוא מסוג המגביל זרם קצר, ייבחר המבטח אשר בו הולם החום (Heat Shock) (\textstyle\int_0^t I^2(t)dt) לא עולה על ערך (k2S2):
{{ח:תתת}} \textstyle\int_0^t I^2(t)dt \le k^2 S^2
{{ח:תת}} בנוסחה זו –
{{ח:תתת}} I(t) – זרם רגעי המשתנה עם הזמן;
{{ח:תתת}} \textstyle\int_0^t I^2(t)dt – ערך הולם החום בהתאם לנתוני יצרן המבטח.
{{ח:תת|(ג)}} כאשר משך קיום הקצר (t) כהגדרתו בתקנת משנה (א) עולה על 5 שניות, יש להתקין להגנה בפני זרם קצר לאדמה, נוסף על המבטח, גם מפסק מגן; מפסק המגן שיותקן כאמור יהיה כזה שלולאת התקלה תאפשר פיתוח זרם תקלה שהוא פי 10 לפחות מזרם ההפעלה של מפסק המגן; מפסק מגן כאמור יהיה בעל כושר הפסקה מזערי של זרם הקצר לאדמה הצפוי בתחילת המעגל; זרם העמידה של מפסק המגן יעמוד בדרישות {{ח:פנימי|סעיף 9|תקנה 9(ב)(2)}}.

{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: מיקום מבטח}}

{{ח:סעיף|11|הגנה ומיקומה בהסתעפות}}
{{ח:תת|(א)}} מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר ומבטח להגנה בפני זרם קצר יותקנו בכל הסתעפות של מעגל שבה חלה הקטנה בכושר ההעמסה של המוליך עקב הקטנת חתכו, שינוי אופן התקנתו או שינוי סוג הבידוד.
{{ח:תת|(ב)}} קיים במעלה מעגל מבטח בפני זרם קצר, המגן עד לסיום המעגל על המוליכים שבהם חלה הקטנת כושר ההעמסה, אין חובה להתקין הגנה נוספת בפני זרם קצר בלבד.
{{ח:תת|(ג)}} בהסתעפות כמתואר בתקנת משנה (א) שאורכה אינה עולה על 3 מטרים ושאופן התקנתה מקטין עד לסבירות מזערית היווצרות קצר, אין חובה להתקין הגנה נוספת בפני זרם קצר בלבד.
{{ח:תת|(ד)}} בהסתעפות כמתואר בתקנת משנה (א) יכול שהמבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד ימוקם במקום כלשהו במעגל, בתנאי שאין כל הסתעפות בין נקודת ההקטנה של כושר ההעמסה לבין המבטח.
{{ח:תת|(ה)}} במעגל של דירת מגורים, המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר, יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ״ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ״ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.

{{ח:סעיף|12|איסור התקנת מבטח}}
{{ח:ת}} לא יותקן מבטח במקומות אלה:
{{ח:תת|(1)}} במוליך PEN;
{{ח:תת|(2)}} במוליך האפס (N) אלא אם כן המבטח מפסיק בו־זמנית גם את שאר מוליכי המופעים;
{{ח:תת|(3)}} במוליך הארקה (PE);
{{ח:תת|(4)}} במוליך חיבור לפס השוואת פוטנציאלים;
{{ח:תת|(5)}} במעגל משני של משנה זרם;
{{ח:תת|(6)}} במעגל עירור של גנרטור או מנוע לזרם ישר;
{{ח:תת|(7)}} במעגל המזין התקן התרעה חיוני כגון צופר או מעגל פיקוד שהפסקתו כרוכה בסכנה.

{{ח:קטע2|פרק ו|פרק ו׳: שונות}}

{{ח:סעיף|13|בדיקה לפני הפעלה ראשונה או שינוי יסודי}}
{{ח:תת|(א)}} בעל רישיון חשמלאי בודק כמשמעותו {{ח:חיצוני|תקנות החשמל (רישיונות)#פרק 2 סימן י|בסימנים י׳ עד י״ב בפרק השני לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ״ה–1985}}, יבדוק הגנה של מוליך מבודד או של כבל, לפני הפעלה ראשונה של המיתקן או לאחר שינוי יסודי בו; לעניין זה, ”שינוי יסודי“ – שינוי בחתך המוליכים, בחומר המוליכים, בבידוד המוליכים, במספר המוליכים המותקנים במובל, בצורת ההתקנה או בתנאי הסביבה.
{{ח:תת|(ב)}} בבדיקה כאמור יש לבדוק ולוודא כי במיתקן מתקיימות דרישות תקנות אלה.
{{ח:תת|(ג)}} תוצאות הבדיקות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן, למחזיקו, למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו בידם במשך תקופת פעילות המיתקן.

{{ח:סעיף|14|בדיקה תקופתית}}
{{ח:תת|(א)}} במיתקן בעל זרם נקוב העולה על 3×160 אמפר יבוצעו, אחת לשנה, בדיקות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} כוונון המפסקים האוטומטיים בהתאם לרשום בסימון המבטח;
{{ח:תתת|(2)}} בדיקה שהזרם הנקוב של המבטחים מתאים לתכניות המעודכנות של המיתקן;
{{ח:תתת|(3)}} בדיקה שחיבורי המוליכים מהודקים היטב ולא נראים עליהם סימני חימום יתר.
{{ח:תת|(ב)}} חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המיתקן ולייעודו, יבצע את הבדיקות והתוצאות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן, למחזיקו, למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו בידם למשך כל תקופת הפעילות של המיתקן.
{{ח:תת|(ג)}} מתקין של מיתקן כאמור בתקנת משנה (א) יציג על גבי המיתקן הודעה בדבר חובת הבדיקה התקופתית לפי תקנה זו.
{{ח:תת|(ד)}} הוראות תקנה זו לא יחולו לגבי מיתקן של בעל רישיון ספק שירות חיוני לפי {{ח:חיצוני|חוק משק החשמל|חוק משק החשמל, התשנ״ו–1996}}.

{{ח:סעיף|15|אחריות}}
{{ח:ת}} חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בודקו, על בעליו, על מחזיקו או על מפעילו, הכול לפי העניין, והוא אם אין כוונה אחרת משתמעת.

{{ח:סעיף|16|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד 1,000 וולט), התשנ״ג–1992 – בטלות.

{{ח:סעיף|17|תחילה והוראות מעבר}}
{{ח:תת|(א)}} תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לפעול לפי תקנות אלה החל ביום פרסומן.

{{ח:סעיף|18|תח{{ח:הערה|י}}לה וסייג לתחולה}}
{{ח:תת|(א)}} תקנות אלה יחולו על מוליכים מבודדים וכבלים למתח נמוך.
{{ח:תת|(ב)}} תקנות אלה לא יחולו על –
{{ח:תתת|(1)}} מוליכים מבודדים וכבלים, שאינם חלק ממיתקן;
{{ח:תתת|(2)}} רשת חשמל עילית, לרבות חיבורים עיליים ותת־קרקעים מהרשת למבנים.

{{ח:קטע2|תוספת 1|תוספת ראשונה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}} {{ח:פנימי|סעיף 6|ו־6(ג)(4)}})}}}}

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 1 טבלה 1}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 1 {{ש}} מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור ערכים שונים של טמפרטורה אופפת של האוויר}}
{{ח:ת}}

טמפרטורה אופפת של האוויר ‎°C	סוג הבידוד

בידוד 70°C	בידוד 90°C

10	1.30	1.20

15	1.24	1.17

20	1.19	1.13

25	1.13	1.08

30	1.06	1.04

35	1.00	1.00

40	0.93	0.95

45	0.84	0.91

50	0.76	0.85

55	0.65	0.79

60	0.53	0.74

65	–	0.68

70	–	0.60

75	–	0.52

80	–	0.43

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 1 טבלה 2}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 2 {{ש}} מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור ערכים שונים של טמפרטורה אופפת של הקרקע}}
{{ח:ת}}

טמפרטורה אופפת של הקרקע ‎°C	סוג הבידוד

בידוד 70°C	בידוד 90°C

10	1.24	1.15

15	1.18	1.12

20	1.12	1.08

25	1.07	1.03

30	1.00	1.00

35	0.94	0.96

40	0.87	0.91

45	0.80	0.86

50	0.71	0.82

55	0.62	0.76

60	0.51	0.70

65	–	0.65

70	–	0.57

75	–	0.49

80	–	0.41

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 1 טבלה 3}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 3 {{ש}} מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור ערכים שונים של התנגדות תרמית סגולית של הקרקע}}
{{ח:ת}}

התנגדות תרמית סגולית ‎°Km/W	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0

מקדם תיקון	1.18	1.10	1.05	1.00	0.96

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 1 טבלה 4}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 4 {{ש}} מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור כבלים המותקנים בקבוצות בלא רווח ביניהן}}
{{ח:ת}}

מס׳ {{ש}} סידורי	אופן התקנת הכבלים	מספר מעגלים או מספר כבלים רב־גידיים

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20

1	מקבץ כבלים באוויר, על גבי משטח, בהתקנה סמויה או חשיפה	1.00	0.80	0.70	0.65	0.60	0.57	0.54	0.52	0.50	0.45	0.41	0.38

2	כבלים בשכבה אחת על קיר, רצפה או על מגש לא מחורר	1.00	0.85	0.79	0.75	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	בהתקנות אלה אין להתקין יותר מ־9 מעגלים או כבלים רב־גידיים

3	כבלים בשכבה אחת מותקנים בצמוד לתקרה	0.95	0.81	0.72	0.68	0.66	0.64	0.63	0.62	0.61

4	כבלים בשכבה אחת מותקנים על מגש מחורר אופקי או אנכי	1.00	0.88	0.82	0.77	0.75	0.73	0.73	0.72	0.72

5	כבלים בשכבה אחת מותקנים על סולם או באמצעות חבקים וכיוצא באלה	1.00	0.87	0.82	0.80	0.80	0.79	0.79	0.78	0.78

{{ח:ת}} {{מוקטן|1. מקדמי התיקון מתייחסים לקבוצות כבלים המועמסים באופן דומה.}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|2. אם המרחק האופקי בין הכבלים הסמוכים עולה על פי שניים מקוטרו החיצוני, אין להתחשב במקדמי התיקון לפי הטבלה.}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|3. מקדמי התיקון מתייחסים לקבוצות של 2 או 3 כבלים חד־גידיים ולקבוצות של כבלים רב־גידיים.}}

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 1 טבלה 5}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 5 {{ש}} מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור מעגלים מכבלים חד־גידיים צמודים או מכבלים רב־גידיים המונחים במישרין באדמה, כתלות במרחק ביניהם}}
{{ח:ת}}

מספר המעגלים	מרחק בין המעגלים (a) בסנטימטרים

a = 0 (צמודים)	a = De	a = 12.5	a = 25	a = 50

2	0.75	0.80	0.85	0.90	0.90

3	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85

4	0.60	0.60	0.70	0.75	0.80

5	0.55	0.55	0.65	0.70	0.80

6	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80

{{ח:ת}} {{מוקטן|De – קוטר חיצוני של הכבל כבלים רב־גידיים}}
{{ח:ת}} כבלים רב־גידיים {{ש}} [[Image:תקנות החשמל כבלים 01.png|link=]]
{{ח:ת}} כבלים חד־גידיים {{ש}} [[Image:תקנות החשמל כבלים 02.png|link=]]

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 1 טבלה 6}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 6 {{ש}} מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור קבוצות של כבלים חד־גידיים בתוך צינורות המונחים ישירות באדמה – כל כבל בצינור נפרד}}
{{ח:ת}}

מספר קבוצות של צינורות	מרחק בין הקבוצות של הצינורות (a) בסנטימטרים

a = 0 (צמודים)	a = 25	a = 50	a = 100

2	0.80	0.90	0.90	0.95

3	0.70	0.80	0.85	0.90

4	0.65	0.75	0.80	0.90

5	0.60	0.70	0.80	0.90

6	0.60	0.70	0.80	0.90

{{ח:ת}} כבלים חד־גידיים {{ש}} [[Image:תקנות החשמל כבלים 04.png|link=]]

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 1 טבלה 7}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 7 {{ש}} מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור קבוצות של כבלים רב־גידיים בתוך צינורות המונחים ישירות באדמה – כל כבל בצינור נפרד}}
{{ח:ת}}

מספר קבוצות של צינורות	מרחק בין הקבוצות של הצינורות (a) בסנטימטרים

a = 0 (צמודים)	a = 25	a = 50	a = 100

2	0.85	0.90	0.95	0.95

3	0.75	0.85	0.90	0.95

4	0.70	0.80	0.85	0.90

5	0.65	0.80	0.85	0.90

6	0.60	0.80	0.80	0.90

{{ח:ת}} כבלים רב־גידיים {{ש}} [[Image:תקנות החשמל כבלים 03.png|200px|link=]]

{{ח:קטע2|תוספת 2|תוספת שנייה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}} {{ח:פנימי|סעיף 6|ו־6(ג)}})}}}}
{{ח:קטע3||ערכי זרם מתמיד מרבי Iz של מוליך לפי שיטת התקנתו לפי {{ח:פנימי|תוספת 3|התוספת השלישית}}}}

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 70.1}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 70.1 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט א|שיטות התקנה א׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יא|י״א}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 70°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	14	13	–	–

2.5	18	17	–	–

4	24	23	–	–

6	32	29	24	23

10	43	39	34	30

16	57	53	45	40

25	75	69	59	54

35	93	84	72	66

50	112	102	87	79

70	142	128	111	101

95	171	154	133	121

120	197	177	154	140

150	226	203	178	160

185	257	230	202	182

240	302	269	237	213

300	345	308	272	245

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 70.2}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 70.2 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ב|שיטת התקנה ב׳}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 70°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	13	12	–	–

2.5	17	16	–	–

4	24	22	–	–

6	30	27	24	22

10	40	37	31	29

16	54	49	41	39

25	71	64	55	50

35	86	78	67	61

50	103	93	81	73

70	131	118	102	92

95	157	141	122	111

120	180	162	141	127

150	206	184	162	146

185	233	210	183	165

240	274	245	215	195

300	314	280	247	223

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 70.3}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 70.3 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ג|שיטות התקנה ג׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ה|ה׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ז|ז׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ט|ט׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יח|י״ח}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יט|י״ט}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כד|כ״ד}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כה|כ״ה}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כז|כ״ז}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כח|כ״ח}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 70°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	16	15	–	–

2.5	23	20	–	–

4	30	26	–	–

6	39	34	30	26

10	54	47	41	37

16	71	64	56	50

25	95	84	74	66

35	118	103	91	81

50	142	126	111	98

70	180	161	141	125

95	218	195	170	151

120	253	225	197	175

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 70.4}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 70.4 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ד|שיטות התקנה ד׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ו|ו׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ח|ח׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט י|י׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יח|י״ח}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יט|י״ט}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כא|כ״א}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כג|כ״ג}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כד|כ״ד}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כו|כ״ו}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כט|כ״ט}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 70°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	16	14	–	–

2.5	22	19	–	–

4	28	25	–	–

6	36	32	28	25

10	49	43	39	34

16	65	58	51	45

25	85	75	67	58

35	104	93	81	72

50	125	111	98	86

70	158	140	123	109

95	189	168	148	131

120	218	194	170	150

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 70.5}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 70.5 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יב|שיטות התקנה י״ב}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יג|י״ג}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 70°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	18	16	–	–

2.5	25	23	–	–

4	34	30	–	–

6	43	39	34	30

10	59	54	46	41

16	80	71	62	55

25	105	90	78	69

35	130	112	97	85

50	158	135	118	103

70	200	173	150	132

95	243	210	183	160

120	281	243	212	185

150	323	281	245	213

185	368	321	280	243

240	433	379	331	287

300	498	436	382	330

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 70.6}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 70.6 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ל|שיטות התקנה ל׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט לא|ל״א}} {{ש}} טמפרטורה אופפת של אדמה – 30°C, התנגדות תרמית סגולית של אדמה – 2.5 מעלות צלסיוס מ׳/וואט, בידוד 70°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	20	16	–	–

2.5	26	21	–	–

4	34	28	–	–

6	42	35	32	27

10	56	46	43	36

16	72	60	55	46

25	93	77	71	59

35	111	92	85	71

50	132	109	101	84

70	163	134	125	104

95	192	159	148	123

120	219	181	168	140

150	247	205	190	158

185	278	230	214	178

240	321	264	247	205

300	363	299	279	231

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 70.7}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 70.7 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יד|שיטות התקנה י״ד}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט טז|ט״ז}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 70°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	21	17	–	–

2.5	28	24	–	–

4	38	32	–	–

6	48	40	37	31

10	66	56	51	43

16	88	75	69	57

25	112	95	84	73

35	139	118	104	90

50	169	144	127	110

70	218	184	163	141

95	265	224	197	172

120	308	259	229	199

150	356	300	265	230

185	408	342	303	263

240	483	404	357	310

300	557	467	413	358

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 70.8}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 70.8 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט טו|שיטות התקנה ט״ו}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יז|י״ד {{ח:הערה|[צ״ל: י״ז]}}}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 70°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

25	123	103	92	79

35	152	129	115	99

50	184	157	140	120

70	236	203	180	156

95	286	248	221	191

120	331	290	257	223

150	382	335	297	258

185	435	384	341	296

240	513	456	404	353

300	591	527	467	408

400	709	617	564	494

500	816	704	652	573

630	945	804	760	668

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 90.1}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 90.1 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט א|שיטות התקנה א׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יא|י״א}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 90°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	18	16	–	–

2.5	25	22	–	–

4	34	30	–	–

6	43	38	34	31

10	59	52	46	42

16	78	70	61	56

25	102	91	81	73

35	126	112	99	90

50	152	135	120	108

70	192	172	152	136

95	231	207	183	164

120	267	239	211	189

150	305	274	243	217

185	348	311	276	246

240	407	365	324	288

300	467	418	372	330

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 90.2}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 90.2 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ב|שיטת התקנה ב׳}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 90°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	18	16	–	–

2.5	24	21	–	–

4	32	29	–	–

6	40	36	32	30

10	55	49	43	39

16	73	65	58	53

25	95	85	75	68

35	116	105	92	84

50	139	125	110	100

70	176	157	139	126

95	211	189	168	151

120	243	218	193	173

150	278	249	221	198

185	316	283	252	224

240	371	332	295	262

300	424	380	338	300

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 90.3}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 90.3 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ג|שיטות התקנה ג׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ה|ה׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ז|ז׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ט|ט׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יח|י״ח}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יט|י״ט}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כ|כ׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כב|כ״ב}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כד|כ״ד}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כה|כ״ה}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כז|כ״ז}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כח|כ״ח}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 90°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	22	19	–	–

2.5	30	27	–	–

4	40	36	–	–

6	52	46	41	36

10	72	63	57	50

16	96	84	76	68

25	128	112	101	89

35	157	138	125	111

50	190	168	151	134

7{{ח:הערה|0}}	243	213	192	172

95	294	258	232	208

120	340	300	270	241

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 90.4}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 90.4 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ד|שיטות התקנה ד׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ו|ו׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ח|ח׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט י|י׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יח|י״ח}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יט|י״ט}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כא|כ״א}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כג|כ״ג}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כד|כ״ד}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כו|כ״ו}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט כט|כ״ט}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 90°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	21	19	–	–

2.5	29	25	–	–

4	38	34	–	–

6	49	42	38	34

10	66	58	52	46

16	87	77	69	61

25	114	101	90	81

35	140	123	110	99

50	168	148	132	119

70	212	186	168	150

95	254	224	202	180

120	293	257	232	207

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 90.5}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 90.5 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יב|שיטות התקנה י״ב}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יג|י״ג}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 90°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	23	21	–	–

2.5	32	29	–	–

4	43	38	–	–

6	56	50	23	21

10	77	68	32	29

16	103	92	43	38

25	132	114	56	50

35	164	141	77	68

50	201	172	103	92

70	258	220	132	114

95	315	267	164	141

120	367	309	201	172

150	423	356	258	220

185	486	407	315	267

240	575	480	367	309

300	665	553	423	356

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 90.6}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 90.6 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ל|שיטות התקנה ל׳}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט לא|ל״א}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יג|י״ג}} {{ש}} טמפרטורה אופפת של אדמה – 30°C, התנגדות תרמית סגולית של אדמה – 2.5 מעלות צלסיוס · מ׳ / וואט, בידוד 90°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	24	20	–	–

2.5	32	27	–	–

4	41	34	–	–

6	52	43	39	33

10	68	57	52	44

16	88	73	68	57

25	113	94	86	73

35	136	113	104	87

50	161	134	123	104

70	198	166	152	128

95	234	196	179	153

120	267	223	205	173

150	301	252	232	195

185	338	283	259	219

240	390	326	299	253

300	441	368	339	286

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 90.7}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 90.7 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יד|שיטות התקנה י״ד}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט טז|ט״ז}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 90°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

1.5	25	22	–	–

2.5	35	31	–	–

4	47	40	–	–

6	60	52	47	40

10	83	72	64	56

16	110	96	87	74

25	143	122	104	93

35	178	152	130	115

50	216	184	157	140

70	277	236	203	180

95	338	286	247	218

120	394	332	288	252

150	454	383	332	292

185	520	438	381	333

240	615	516	451	393

300	711	596	521	452

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 2 טבלה 90.8}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|טבלה 90.8 {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט טו|שיטות התקנה ט״ו}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט יז|י״ז}} {{ש}} טמפרטורה אופפת 35°C, בידוד 90°C}}
{{ח:ת}}

שטח חתך S {{ש}} [ממ״ר]	זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]

נחושת	אלומיניום

מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי	מעגל חד־מופעי	מעגל תלת־מופעי

25	155	130	116	99

35	192	162	144	124

50	232	199	177	153

70	298	257	228	198

95	362	315	277	243

120	420	368	324	284

150	484	426	373	329

185	552	490	429	379

240	652	583	509	452

300	752	675	588	525

400	902	790	710	636

500	1040	908	822	739

630	1204	1044	956	863

{{ח:קטע2|תוספת 3|תוספת שלישית}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}} {{ח:פנימי|סעיף 6|ו־6(ג)}})}}}}
{{ח:קטע3||שיטות התקנה של מוליכים וכבלים}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

סימון {{ש}} השיטה	תיאור גרפי של השיטה	תיאור מילולי של שיטת ההתקנה	טבלת ערכי הזרם Iz {{ח:פנימי|תוספת 2|בתוספת השנייה}}

א{{ח:הערה|׳}}	חדר [[Image:תקנות החשמל כבלים 05.png|link=]]	מוליכים מבודדים או כבלים חד־גידיים בצינור שבקיר, עם בידוד תרמי(1)	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.1|70.1}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.1|90.1}}

ב{{ח:הערה|׳}}	חדר [[Image:תקנות החשמל כבלים 11.jpg|link=]]	כבלים רב־גידיים בצינור שבקיר, עם בידוד תרמי(1)	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.2|70.2}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.2|90.2}}

ג{{ח:הערה|׳}}	[[Image:תקנות החשמל כבלים 07.png|link=]]	מוליכים מבודדים או כבלים חד־גידיים במוביל שעל גבי קיר, או בהתקנה באמצעות חבקים. המרחק מהקיר יהיה עד 0.3 כפול קוטר הכבל	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

ד{{ח:הערה|׳}}	[[Image:תקנות החשמל כבלים 09.png|link=]]	כבלים רב־גידיים במוביל שעל גבי קיר, או בהתקנה באמצעות חבקים. המרחק מהקיר יהיה עד 0.3 כפול קוטר הכבל	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

ה{{ח:הערה|׳}}	[[Image:תקנות החשמל כבלים 13.png|link=]]	מוליכים מבודדים או כבלים חד־גידיים בתוך תעלה על גבי קיר	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

ו{{ח:הערה|׳}}	[[Image:תקנות החשמל כבלים 15.png|link=]]	כבלים רב־גידיים בתוך תעלה על גבי קיר	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

ז{{ח:הערה|׳}}	[[Image:תקנות החשמל כבלים 17.png|link=]]	מוליכים מבודדים או כבלים חד־גידיים בתוך תעלה תלויה	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

ח{{ח:הערה|׳}}	[[Image:תקנות החשמל כבלים 18.png|link=]]	כבלים רב־גידיים בתוך תעלה תלויה	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

ט{{ח:הערה|׳}}	[[Image:תקנות החשמל כבלים 21.png|link=]]	מוליכים מבודדים או כבלים חד־גידיים בתוך תעלה חשיפה המשמשת גם שירותים אחרים	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

י׳	[[Image:תקנות החשמל כבלים 22.png|link=]]	כבלים רב־גידיים בתעלה חשיפה המשמשת גם שירותים אחרים	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

י״א	[[Image:תקנות החשמל כבלים 24.png|link=]] {{ש}} [[Image:תקנות החשמל כבלים 25.png|link=]]	כבלים חד־גידיים או רב־גידיים בתוך משקוף של דלת או חלון	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.1|70.1}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.1|90.1}}

י״ב	[[Image:תקנות החשמל כבלים 26.png|link=]] {{ש}} [[Image:תקנות החשמל כבלים 27.png|link=]]	כבלים חד־גידיים או רב־גידיים בצמוד לקיר או לתקרה	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.5|70.5}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.5|90.5}}

י״ג	[[Image:תקנות החשמל כבלים 28.png|link=]]	כבלים חד־גידיים או רב־גידיים על גבי מגש לא מחורר	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.5|70.5}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.5|90.5}}

י״ד	[[Image:תקנות החשמל כבלים 30.png|link=]]	כבלים רב־גידיים על גבי מגש מחורר או מגש רשת	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.7|70.7}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.7|90.7}}

ט״ו	[[Image:תקנות החשמל כבלים 31.png|link=]]	כבלים חד־גידיים על גבי מגש מחורר או מגש רשת	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.8|70.8}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.8|90.8}}

ט״ז	[[Image:תקנות החשמל כבלים 32.png|link=]]	כבלים רב־גידיים על גבי סולם כבלים	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.7|70.7}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.7|90.7}}

י״ז	[[Image:תקנות החשמל כבלים 32.png|link=]]	כבלים חד־גידיים על גבי סולם כבלים	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.8|70.8}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.8|90.8}}

י״ח	[[Image:תקנות החשמל כבלים 34.png|link=]] {{ש}} {{מוקטן|De {{=}} קוטר הכבל}}
{{ח:ת}} כבלים חד־גידיים או רב־גידיים בחלל בנוי בתוך מבנה:
{{ח:תת|(א)}} כאשר 1.5De ≤ V < 5De
{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

{{ח:תת|(ב)}} כאשר 5De ≤ V ≤ 50De
{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

י״ט	[[Image:תקנות החשמל כבלים 36.png|link=]] {{ש}} {{מוקטן|De {{=}} קוטר הכבל}}
{{ח:ת}} כבלים חד־גידיים או רב־גידיים בתקרה כפולה או ברצפה כפולה (”צפה“):
{{ח:תת|(א)}} כאשר 1.5De ≤ V < 5De
{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

{{ח:תת|(ב)}} כאשר 5De ≤ V ≤ 50De
{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

כ׳	[[Image:תקנות החשמל כבלים 37.png|link=]]	כבל חד־גידי בתוך תעלה משוקעת ברצפה; המכסה הוא בלא פתחי אוורור	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

כ״א	[[Image:תקנות החשמל כבלים 38.png|link=]]	כבלים רב־גידיים בתוך תעלה משוקעת ברצפה; המכסה הוא בלא פתחי אוורור	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

כ״ב	[[Image:תקנות החשמל כבלים 39.png|link=]]	כבלים חד־גידיים בתעלה משוקעת בתוך קיר; המכסה הוא בלא פתחי אוורור	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

כ״ג	[[Image:תקנות החשמל כבלים 40.png|link=]]	כבלים רב־גידיים בתעלה משוקעת בתוך קיר; המכסה הוא בלא פתחי אוורור	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

כ״ד	[[Image:תקנות החשמל כבלים 42.png|link=]] {{ש}} {{מוקטן|De {{=}} קוטר הכבל}}
{{ח:ת}} מוליכים מבודדים בתוך צינור הנמצא בתעלה בלא אוורור, בהתקנה אופקית בלבד:
{{ח:תת|(א)}} כאשר 1.5De ≤ V < 20De
{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

{{ח:תת|(ב)}} כאשר V ≥ 20 De
{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

כ״ה	[[Image:תקנות החשמל כבלים 43.png|link=]]	מוליכים מבודדים בצינור בתעלת כבלים ברצפה, כאשר התעלה פתוחה או מכוסה במכסה עם פתחי אוורור(2)	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

כ״ו	[[Image:תקנות החשמל כבלים 44.png|link=]]	כבלים רב־גידיים בצינור בתעלת כבלים ברצפה, כאשר התעלה פתוחה או מכוסה במכסה עם פתחי אוורור(2)	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

כ״ז	[[Image:תקנות החשמל כבלים 44.png|link=]]	כבלים חד־גידיים או רב־גידיים בתעלת כבלים במישור אופקי או אנכי, כאשר התעלה פתוחה או מכוסה במכסה עם פתחי אוורור(2)	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

כ״ח	[[Image:תקנות החשמל כבלים 46.png|link=]]	מוליכים מבודדים או כבלים חד־גידיים בצינור בתוך קיר(3)	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.3|70.3}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.3|90.3}}

כ״ט	[[Image:תקנות החשמל כבלים 47.png|link=]]	כבלים רב־גידיים בצינור בתוך קיר(3)	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.4|70.4}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.4|90.4}}

ל׳	[[Image:תקנות החשמל כבלים 49.png|link=]] {{ש}} [[Image:תקנות החשמל כבלים 50.png|link=]]	כבלים חד־גידיים או רב־גידיים בצינור או בתעלה בנויה בתוך האדמה	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.6|70.6}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.6|90.6}}

ל״א	[[Image:תקנות החשמל כבלים 51.png|link=]]	כבלים חד־גידיים או רב־גידיים טמונים באדמה במישרין עם או בלי כיסוי מגן(4)	{{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 70.6|70.6}} {{ש}} {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה 90.6|90.6}}

{{ח:ת}} {{מוקטן|(1) מתייחס לשכבת בידוד תרמי, שבתוך הקיר, בעל מוליכות תרמית של ‎‎10 W/m2·K {{ח:הערה|[במקור: ‎10 w/m2·°k]}}, לפחות.}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|(2) מומלץ ששיטת התקנה זו תיושם רק באזורים שהכניסה אליהם מותרת לאנשים מורשים בלבד, כדי למנוע הצטברות של לכלוך וחומרים דליקים בתעלה.}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|(3) התנגדות תרמית סגולית של חומר הבניה תהיה ‎2°K·m/W, לכל היותר.}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|(4) טבלאות ההעמסה (Iz) לשיטת התקנה של כבלים במישרין באדמה, מתייחסות להתנגדות תרמית סגולית של הקרקע ‎2.5°K{{ח:הערה|·}}m/W; אם בידי המתכנן מצויים נתונים על התנגדות תרמית סגולית של קרקע נמוכה יותר, ניתן לנצל את רמת ההעמסה של הכבל בהתאם למקדמי התיקון שבטבלות של {{ח:פנימי|תוספת 1|התוספת הראשונה}}; מקדמי התיקון האמורים אינם חלים על {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט ל|שיטת התקנה ”ל׳“}}.}}

{{ח:חתימות|י״ח בשבט התשע״ד (19 בינואר 2014)}}
* '''סילבן שלום'''
שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]