תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל), התשמ״ו–1986}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשמ״ו, 595|תקנות הבזק והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קווי בזק לבין קווי חשמל)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-4909.pdf}}; {{ח:תיבה|תש״ן, 131|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-5233.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף הסמכות של שר האנרגיה והתשתית לפי {{ח:חיצוני|חוק החשמל#סעיף 13|סעיף 13}} {{ח:חיצוני|חוק החשמל|לחוק החשמל, התשי״ד–1954}} (להלן – חוק החשמל), ובתוקף הסמכות של שר התקשורת לפי {{ח:חיצוני|חוק הבזק#סעיף 12|סעיף {{ח:הערה|(}}12{{ח:הערה|)}}(ב)(3)}} {{ח:חיצוני|חוק הבזק|לחוק הבזק, התשמ״ב–1982}} (להלן – חוק הבזק), ובידיעתה המוקדמת של ועדת הכלכלה של הכנסת לפי {{ח:חיצוני|חוק הבזק#סעיף 12|סעיף 12(ג) לחוק הבזק}}, אנו מתקינים תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: קווי חשמל עיליים}}

{{ח:פנימי|פרק ב סימן א|סימן א׳: קו חשמל עילי במתח נמוך}}

{{ח:פנימי|פרק ב סימן ב|סימן ב׳: קו חשמל עילי במתח גבוה}}

{{ח:פנימי|פרק ב סימן ג|סימן ג׳: קו חשמל עילי במתח עליון}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: קווי חשמל תת־קרקעיים}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: מיתקני חשמל מתח עליון}}

{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳: הוראות שונות}}

{{ח:פנימי|תוספת|תוספת}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תש״ן}}
{{ח:תת|(א)}} בתקנות אלה –
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”בזק“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הבזק|בחוק הבזק}};
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”בידוד“ – חומר שמוליכותו החשמלית היא קטנה למעשה;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”הצטלבות“ – הצטלבות השלכות של קו חשמל עם השלכות של קו בזק;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”חשוף“ – בלי בידוד או ללא מעטה;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”כבל“ – מוליך יחיד מתכתי מבודד בעל עטיפה, או מספר מוליכים מבודדים מאוגדים תוך ייצורם כשהם בעלי עטיפה משותפת בהתאם לתקן מתאים;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מבודד“ – מופרד באופן גלווני על ידי חומר בידוד;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מוליך“ – גוף המיועד להעביר זרם חשמלי;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מרווח“ – קטע קו חשמל או קו בזק בין שני תומכים סמוכים שאליהם מחוזק מוליך, תיל או כבל;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מרווח הצטלבות“ – מרווח הכולל בתוכו את נקודת ההצטלבות;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מרחק אפקי“ – מרחק הנמדד בין השלכות אנכיות של גופים;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מרחק אנכי“ – מרחק הנמדד בין השלכות אופקיות של גופים;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מתח גבוה“ – מתח בין מוליכים העולה על 1000 וולט ואינו עולה על 50 קילו – וולט נומינלי;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מתח נמוך“ – מתח בין מוליכים העולה על 50 וולט ואינו עולה על 1000 וולט נומינלי, ולמעט רשת כבלים כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק הבזק#סעיף 6א|בסעיף 6א לחוק הבזק}} שמתחה אינו עולה על 65 וולט;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”מתח עליון“ – מתח בין מוליכים העולה על 50 קילו־וולט נומינלי;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”עמוד“ – תומך המיועד לחיזוק מוליכים;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”ציר“ – קו דמיוני המחבר מרכז של שני תומכים סמוכים;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”קו בזק“ – כבל המותקן בעיקרו למטרות בזק, ולרבות רשת כבלים כמשמעותה {{ח:חיצוני|חוק הבזק#סעיף 6א|בסעיף 6א לחוק הבזק}};
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”קו חשמל“ – מעגל חשמל המחבר מקור אספקה או מקור זינה, ישירות או דרך מבטח, עם לוח חלוקה אחד או יותר;
{{ח:תת|סוג=הגדרה}} ”תיל“ – מוליך יחיד או שזור, ללא בידוד, המיועד להתקנה ברשת עילית.
{{ח:תת|(ב)}} לכל מונח אחר תהא לו המשמעות כאמור {{ח:חיצוני|חוק הבזק|בחוק הבזק}}, {{ח:חיצוני|חוק החשמל|בחוק החשמל}} ובתקנות שהותקנו לפיהם.

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: קווי חשמל עיליים}}
{{ח:קטע3|פרק ב סימן א|סימן א׳: קו חשמל עילי במתח נמוך}}

{{ח:סעיף|2|קו מבודד}}
{{ח:ת}} לענין {{ח:פנימי|פרק ב|פרק זה}}, ייחשב כל המפורט להלן כבידוד של קו:
{{ח:ת}} בקו בזק – כל מרכיבי הקו לרבות תיל נושא, תיל ליפוף ועוגן;
{{ח:ת}} בקו חשמל – תיל מבודד או כבל חשמל, בין אם הוא תלוי על תיל נושא מבודד ובין אם הוא חשוף.

{{ח:סעיף|3|התקרבויות בין קווי בזק לקווי חשמל עיליים במתח נמוך}}
{{ח:תת|(א)}} מיקומם של קווי בזק וקווי חשמל עיליים במתח נמוך יהיה מופרד באופן שכל קו ימוקם בצדדים שונים של דרך; אולם מנהל ענייני החשמל במשרד האנרגיה והתשתית יחד עם מנהל אגף ההנדסה במשרד התקשורת יהיו רשאים להורות על מיקום שונה מהאמור.
{{ח:תת|(ב)}} המרחק האפקי בין קו בזק לקו חשמל עילי במתח נמוך מתילים חשופים יהיה 6 מטרים, אולם ניתן להקטין מרחק זה עד ל־2 מטרים ובלבד שקו החשמל בקטע זה יהיה מחוזק באופן שתימנע שבירה של עמודי חשמל; לענין תקנת משנה זו, תיחשב התקנתו של עמוד בטון או עמוד ברזל כחיזוק הקו האמור.
{{ח:תת|(ג)}} המרחק האפקי בין קו בזק לבין קו חשמל עילי במתח נמוך מבודד יהיה 0.65 מטר לפחות.
{{ח:תת|(ד)}} המרחק האפקי בין עמוד חשמל מתח נמוך לבין כבל בזק תת־קרקעי, יהיה 0.50 מטר לפחות אלא אם כן ננקטו אמצעים מכניים להגנת כבלי הבזק.

{{ח:סעיף|4|הצטלבויות קווי בזק עם קווי חשמל עיליים במתח נמוך}}
{{ח:ת}} הצטלבות בין קווי בזק לקווי חשמל עיליים במתח נמוך תהיה בתנאים אלה בלבד:
{{ח:תת|(1)}} ההצטלבות בין קווי הבזק לקווי החשמל תבוצע כאשר קו החשמל יהיה תמיד מעל קו הבזק;
{{ח:תת|(2)}} המרחק האנכי בין קווי הבזק לקווי החשמל במקום ההצטלבות יהיה 0.65 מטר לפחות;
{{ח:תת|(3)}} לפחות אחד מן הקווים במרווח ההצטלבות יהיה מבודד;
{{ח:תת|(4)}} אם שני הקווים מבודדים, יהיה המרחק האפקי או האנכי ביניהם, לפי הענין, 0.65 מטר לפחות;
{{ח:תת|(5)}} המרחק האפקי בין עמוד חשמל לקו בזק במרווח ההצטלבות יהיה 1.50 מטרים לפחות;
{{ח:תת|(6)}} המרחק האפקי בין עמוד בזק לבין קו חשמל עילי במתח נמוך במרווח ההצטלבות יהיה 2 מטרים, אולם ניתן יהיה להקטין את המרחק האמור ואף להעמיד עמוד בזק מתחת לקו חשמל אם יתקיימו תנאים אלה:
{{ח:תתת|(א)}} קו החשמל יהיה מבודד;
{{ח:תתת|(ב)}} יישמר מרחק של 0.65 מטר בין קצהו העליון של עמוד הבזק לבין הנקודה הקרובה ביותר של קו החשמל.

{{ח:קטע3|פרק ב סימן ב|סימן ב׳: קו חשמל עילי במתח גבוה}}

{{ח:סעיף|5|התקרבויות בין קו בזק לקו חשמל עילי במתח גבוה}}
{{ח:תת|(א)}} המרחק האפקי בין ציר קו חשמל עילי במתח גבוה לבין קו בזק עילי יהיה 10 מטרים לפחות, אולם במקומות בהם יש קושי מיוחד לשמור על מרחק אפקי כאמור, ניתן להקטין את המרחק בין הנקודה הקרובה ביותר של קו החשמל לבין קו הבזק עד ל־4 מטרים, ובלבד שקו החשמל בנוי כאמור {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.
{{ח:תת}} לענין תקנת משנה זו, כאשר קיים בקו החשמל עוגן עם מבודד, ייחשב הקטע שבין המבודד לקו כחלק מקו החשמל.
{{ח:תת|(ב)}} האמור {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3(א)}} יחול גם על קווי בזק וקווי חשמל עיליים במתח גבוה.
{{ח:תת|(ג)}} המרחק האפקי בין עמוד חשמל מתח גבוה לבין כבל בזק תת־קרקעי, יהיה 0.50 מטר לפחות, אלא אם כן ננקטו אמצעים מכניים להגנת כבלי הבזק.
{{ח:תת|(ד)}} אם עמוד חשמל מוארק הוא חלק מקו חשמל עילי במתח גבוה עם נקודת אפס מוארקת ישירות, יהיה המרחק האמור בסעיף קטן 2(ג) מטרים לפחות; ניתן להקטין את המרחק האמור עד ל־0.50 מטר ובלבד שכבל הבזק יהיה בצינור בעל תכונות בידוד חשמליות המתאימות לעליה הצפויה של הפוטנציאל החשמלי של הקרקע.

{{ח:סעיף|6|הצטלבות קו בזק תת־קרקעי}}
{{ח:ת}} בהצטלבות בין קו בזק לקו חשמל עילי במתח גבוה שבה קו הבזק במרווח ההצטלבות הוא תת־קרקעי, ימוקם עמוד הבזק הקרוב ביותר לקו החשמל, באופן שהמרחק האפקי בין הנקודה הקיצונית ביותר של מרכיב קו החשמל לנקודה הקרובה ביותר של מרכיב קו הבזק יהיה 4 מטרים לפחות.

{{ח:סעיף|7|הצטלבות קו בזק עילי}}
{{ח:ת}} בהצטלבות בין קו בזק לקו חשמל עילי במתח גבוה שבה קו הבזק במרווח ההצטלבות הוא עילי, יחולו הוראות אלה:
{{ח:תת|(1)}} קו חשמל במרווח ההצטלבות יהיה תמיד מעל קו הבזק;
{{ח:תת|(2)}} קו החשמל ייבנה בצורה מחוזקת כמפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}};
{{ח:תת|(3)}} המרחק האנכי בין תיל חשמל ותיל בזק במקום ההצטלבות יהיה 3 מטרים לפחות;
{{ח:תת|(4)}} המרחק בין עמודי חשמל במרווח ההצטלבות לא יעלה על 70 מטרים, אולם במקרה של חציית עורק תחבורה בלבד, ניתן להגדיל את המרחק בין העמודים עד ל־100 מטרים, ובלבד שהחתך של מוליכי החשמל במרווח ההצטלבות יהיה לפחות 95/15 ממ״ר עשוי אלומיניום־פלדה או שווה ערך מכני מחומר אחר;
{{ח:תת|(5)}} עמוד הבזק הקרוב ביותר לקו החשמל במרווח ההצטלבות ימוקם באופן שהמרחק האפקי בין הנקודה הקיצונית ביותר של מרכיב קו החשמל לנקודה הקרובה ביותר של מרכיב קו הבזק יהיה 4 מטרים לפחות;
{{ח:תת|(6)}} קו בזק במרווח ההצטלבות יעבור רחוק ככל האפשר ממרכז קטע הקו שבין עמודי החשמל, אך לא פחות מ־4 מטרים מעמוד החשמל.

{{ח:קטע3|פרק ב סימן ג|סימן ג׳: קו חשמל עילי במתח עליון}}

{{ח:סעיף|8|הצטלבות קווי בזק עם קווי חשמל במתח עליון}}
{{ח:ת}} קו הבזק במרווח ההצטלבות עם קו חשמל במתח עליון יהיה תת־קרקעי, ועמוד הבזק הקרוב ביותר לקו החשמל ימוקם באופן שהמרחק האופקי בין הנקודה הקיצונית ביותר של מרכיב קו החשמל לנקודה הקרובה ביותר של מרכיב קו הבזק העילי יהיה 10 מטרים לפחות.

{{ח:סעיף|9|כבל בזק תת־קרקעי בקרבת עמוד חשמל מתח עליון}}
{{ח:ת}} כבל בזק תת־קרקעי יהיה במרחק של 10 מטרים לפחות מעמוד חשמל מתח עליון; ניתן להקטין את המרחק האמור ובלבד שכבל הבזק יהיה בתוך צינור בעל תכונות בידוד חשמליות המתאימות לעלייה הצפויה של הפוטנציאל החשמלי של הקרקע.

{{ח:סעיף|10|התקרבות ואמצעי הגנה}}
{{ח:ת}} אמצעי ההגנה והמרחק בין קו בזק עילי או תת־קרקעי לבין קו חשמל עילי או תת־קרקעי במתח עליון יהיו בהתאם לחישובי ההשפעות האלקטרו־מגנטיות של קו החשמל על קו הבזק על פי המלצות הועדה המייעצת הבין־לאומית לטלגרף וטלפון (CCITT) שליד איגוד הבזק הבין־לאומי (ITU) המופקדות לעיון באגף ההנדסה של משרד התקשורת בתל־אביב.

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: קווי חשמל תת־קרקעיים}}

{{ח:סעיף|11|התקרבות תת־קרקעית}}
{{ח:ת}} המרחק האופקי והאנכי בין כבלי חשמל תת־קרקעיים במתח נמוך או מתח גבוה לבין כבלי בזק יהיה 0.30 מטר לפחות.

{{ח:סעיף|12|הצטלבות תת־קרקעית}}
{{ח:ת}} בכל מקרה של הצטלבות תת־קרקעית בין כבלים של בזק וחשמל, יעבור כבל החשמל מתחת לכבל הבזק במרחק אנכי של 0.30 מטר לפחות.

{{ח:סעיף|13|סטייה}}
{{ח:ת}} ניתן לסטות מהעקרונות {{ח:פנימי|סעיף 11|שבתקנות 11}} {{ח:פנימי|סעיף 12|ו־12}} ובלבד שתבוצע הפרדה בין כבלי חשמל וכבלי בזק באמצעים עמידים מבחינה מכנית וחשמלית.

{{ח:סעיף|14|עמוד בזק בקרבת כבל חשמל תת־קרקעי}}
{{ח:ת}} המרחק האפקי בין עמוד בזק לבין כבל חשמל תת־קרקעי במתח נמוך או במתח גבוה יהיה 0.50 מטר לפחות, אלא אם כן ננקטו אמצעים מכניים להגנת כבלי החשמל.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: מיתקני חשמל מתח עליון}}

{{ח:סעיף|15|התקרבות – גדר מוארקת}}
{{ח:תת|(א)}} כבל בזק תת־קרקעי יהיה מחוץ לגדר מוארקת של מיתקן חשמל במתח עליון, כאשר המרחק ביניהם 10 מטרים לפחות.
{{ח:תת|(ב)}} ניתן לסטות מהעקרון האמור בסעיף קטן (א) ובלבד שמעבר כבל הבזק בתחום המיתקן בגבולות 10 המטרים מחוץ לגדר המוארקת כאמור בסעיף קטן (א), יהיה באמצעות צינור בעל תכונות בידוד חשמליות המתאימות לעלייה הצפויה של הפוטנציאל החשמלי של הקרקע.

{{ח:סעיף|16|הגנת כבלי בזק במיתקני חשמל מתח עליון}}
{{ח:ת}} כבלי בזק הנכנסים ומסתיימים במיתקן חשמל מתח עליון מוארק, יהיו מוגנים על ידי מפרצי מתח בתוך המיתקן ומחוצה לו.

{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: הוראות שונות}}

{{ח:סעיף|17|סיום קווי חשמל ובזק במקום אחד}}
{{ח:ת}} אין לאפשר סיומם של קווי חשמל ובזק במחבר, בהסתעפות, בנתיכים, וכיוצא באלה בתוך ארון או תיבה בהם מסתיים אחד מהקווים האמורים, אלא אם כן תבוצע הפרדה בין מיתקני החשמל למיתקני הבזק באמצעים עמידים מבחינה מכנית וחשמלית, והמיתקנים סומנו באופן שניתן להבחין ביניהם.

{{ח:סעיף|18|אחריות}}
{{ח:ת}} חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת –
{{ח:תת|(1)}} במקום שבו היו קיימים קווי חשמל או מיתקני חשמל בטרם הותקן קו הבזק – על בעל רשיון בזק לפי {{ח:חיצוני|חוק הבזק|חוק הבזק}}, בעל של קו בזק או מתקין מיתקן בזק;
{{ח:תת|(2)}} במקום שבו היו קיימים קווי בזק בטרם הותקן קו חשמל – על מתקין קו חשמל או בעל של קו חשמל;
{{ח:תת|(3)}} על מבצע שינוי יסודי בקו חשמל או קו בזק או על בעל של קו כאמור שבוצע בו שינוי יסודי.

{{ח:סעיף|19|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן.

{{ח:סעיף|20|תחולה}}
{{ח:ת}} תקנות אלה יחולו –
{{ח:תת|(1)}} על כל קו בזק או קו חשמל שהותקן לאחר תחילתן;
{{ח:תת|(2)}} על כל שינוי יסודי שיעשה לאחר תחילתן, בקו בזק או קו חשמל שהותקן לפני תחילתן.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 5|תקנות 5(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 7|ו־7(2)}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} קטע קו החשמל הנמצא בין שני עמודי חשמל המשמשים למתיחה וביניהם נמצא מרווח ההצטלבות וההתקרבות לקו בזק, ייבנה באופן הבא:

{{ח:סעיף*|א||עוגן=תוספת פרט א}}
{{ח:ת}} '''תילי פזה'''
{{ח:תת|1.}} ''שטח חתך''
{{ח:תתת|(א)}} כשתיל הפזה עשוי מאלומיניום פלדה – יהיה שטח חתך התיל 50/8 ממ״ר לפחות;
{{ח:תתת|(ב)}} כשתיל הפזה עשוי נחושת – יהיה שטח חתך התיל 35 ממ״ר לפחות.
{{ח:תת|2.}} ''מחברים''
{{ח:תתת|(א)}} התילים שיותקנו בין עמודי חשמל במרווח הצטלבות יהיו ללא מחברים;
{{ח:תתת|(ב)}} על אף האמור בפסקה (א), מותר, לצרכי תיקון תקלה, להכניס בקטע האמור חיבור אחד לכל תיל פזה על ידי שני מחברים.

{{ח:סעיף*|ב||עוגן=תוספת פרט ב}}
{{ח:ת}} '''אופן חיזוק תילי פזה לעמודי החשמל'''
{{ח:תת|1.}} ''תיל פזה'' יהיה מחוזק לעמוד החשמל באחד מהאופנים הבאים:
{{ח:תתת|(1)}} על ידי שני מבודדי משען שיהיו ניצבים לציר קו החשמל;
{{ח:תתת|(2)}} על ידי שתי שרשרות מתיחה זהות; שרשרות המתיחה יכולות להיות מורכבות ממבודדי כיפה ופין או ממבודדים אחרים בעלי תכונות בידוד זהות.
{{ח:תת|2.}} ''תיל עזר'' שישמש לחיזוק כאמור, חייב להיות בעל תכונות חשמליות ומכניות זהות לתיל הפזה המחובר למבודדים.
{{ח:תת|3.}} ''עמודי חשמל''
{{ח:תתת|(1)}} לא יהיו יותר משלושה עמודי חשמל עשויים עץ, בין שני עמודי חשמל המשמשים למתיחה שביניהם נמצא מרווח ההצטלבות או ההתקרבות לקו בזק.
{{ח:תתת|(2)|(א)}} לא יותקנו מנתקי קו, מקטעים או שנאים על עמודי חשמל שביניהם נמצא מרווח ההצטלבות או הנמצאים בהתקרבות לקו בזק, וכן לא יוצאו מהם הסתעפויות.
{{ח:תתתת|(ב)}} האיסור שבפסקה (א) לא יחול על עמודי חשמל המשמשים למתיחה.

{{ח:חתימות|ב׳ באדר א׳ התשמ״ו (11 בפברואר 1986)}}
* '''משה שחל'''
שר האנרגיה והתשתית
* '''אמנון רובינשטיין'''
שר התקשורת
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]