תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ), התשנ״ו–1995}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשנ״ו, 198|תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של מיתקן לחץ)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-5718.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״ז, 383|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-5809.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה#סעיף 107|סעיפים 107}}, {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה#סעיף 173|173}} {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה#סעיף 216|ו־216}} {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה|לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970}} (להלן – הפקודה), אני מתקינה תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: דוד קיטור}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: קולט קיטור}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: קולט אויר}}

{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳: כללי}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשנ״ז}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בודק דוודים מוסמך“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה|בפקודה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בדיקה בלחץ הידרוסטטי“ – בדיקה בלחץ מים או נוזל בלתי מסוכן אחר, בטמפרטורה האופפת, המתבצעת בלחץ לפי קביעת היצרן או בהעדרה – קביעת בודק הדוודים המוסמך;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דוד קיטור“, ”מיתקן לחץ“ ו”קולט קיטור“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה|בפקודה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קולט אויר“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה|בפקודה}}, למעט קולט אויר שמכיל בתוכו גם שמן;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תסקיר“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה#סעיף 119א|בסעיף 119א לפקודה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפקח העבודה הראשי“ ו”מפקח עבודה אזורי“ – כמשמעותם {{ח:חיצוני|חוק ארגון הפיקוח על העבודה|בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954}}.

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: דוד קיטור}}

{{ח:סעיף|2|בדיקה בלחץ הידרוסטטי}}
{{ח:ת}} דוד קיטור ייבדק בלחץ הידרוסטטי בידי בודק דוודים מוסמך במקרים אלה:
{{ח:תת|(1)}} לפני התקנת הבידוד – אצל היצרן;
{{ח:תת|(2)}} לאחר הצבתו במקומו הקבוע ולפני הפעלתו, בדוד קיטור ששטח הסקתו עולה על 30 מטרים רבועים;
{{ח:תת|(3)}} אחרי ביצוע תיקונים מהותיים המחייבים ריתוך בחלקיו החשופים ללחץ, אחרי החלפה של צינורות הסקה או פיקוקם או אחרי החלפת צינור הלהבה, אחרי החלפה או שינוי של חיזוקים פנימיים, או תיקון אחר שבודק דוודים מוסמך קבע כי הוא מחייב בדיקה כאמור;
{{ח:תת|(4)}} אם הוא חסר תיעוד על לחץ התכן או על בדיקות קודמות;
{{ח:תת|(5)}} אחרי שינוי מקומו הקבוע והצבתו במקום החדש;
{{ח:תת|(6)}} אחרי ניקוי כימי שלו;
{{ח:תת|(7)}} אחרי כל הפסקה רצופה העולה על 24 חודשים בהפעלתו;
{{ח:תת|(8)}} בתום 9 שנים משנת ייצורו, כל 6 שנים אחריהן, והחל בשנה ה־21 – כל 3 שנים;
{{ח:תת|(9)}} לפי שיקול דעתו של בודק הדוודים המוסמך;
{{ח:תת|(10)}} לפי קביעת מפקח עבודה אזורי.

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: קולט קיטור}}

{{ח:סעיף|3|בדיקה בלחץ הידרוסטטי|תיקון: תשנ״ז}}
{{ח:ת}} קולט קיטור ייבדק בלחץ הידרוסטטי בידי בודק דוודים מוסמך במקרים אלה:
{{ח:תת|(1)}} בגמר ייצורו ולפני התקנת הבידוד בו;
{{ח:תת|(2)}} אחרי ביצוע תיקונים, שכללו ריתוך בחלקיו החשופים ללחץ של קולט הקיטור או בכל תיקון אחר שקבע בודק הדוודים המוסמך כי הוא מחייב בדיקה כאמור;
{{ח:תת|(3)}} אם הוא חסר תיעוד על לחץ התכן או על בדיקות קודמות;
{{ח:תת|(4)}} כל 10 שנים משנת ייצורו והחל בשנה ה־21 – כל 6 שנים נוספות, למעט אם הוא קולט קיטור שהכפל של לחץ התכן (בר) בנפחו (ליטרים), פחות מ־200 ושלחץ התכן אינו עולה על 8 בר;
{{ח:תת|(5)}} לפי שיקול דעתו של בודק הדוודים המוסמך;
{{ח:תת|(6)}} לפי קביעת מפקח עבודה אזורי.

{{ח:סעיף|4|בדיקה חלופית}}
{{ח:ת}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3(4)}}, יכול שבמקום הבדיקה בלחץ הידרוסטטי, תבוצע בדיקה פנימית יסודית, המשולבת עם בדיקה לא הורסת, של עובי דופן הקולט; פרטי הבדיקה הלא־הורסת ותוצאותיה יפורטו בתסקיר.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: קולט אויר}}

{{ח:סעיף|5|בדיקה בלחץ הידרוסטטי}}
{{ח:ת}} קולט אויר ייבדק בלחץ הידרוסטטי בידי בודק דוודים מוסמך במקרים אלה:
{{ח:תת|(1)}} בגמר ייצורו;
{{ח:תת|(2)}} אחרי ביצוע תיקונים, הכוללים ריתוך במעטפת, בכיפות, בסעיפי הקולט, או כל תיקון אחר שקבע בודק הדוודים המוסמך כי הוא מחייב בדיקה כאמור;
{{ח:תת|(3)}} אם הוא חסר תיעוד על לחץ התכן או על בדיקות קודמות;
{{ח:תת|(4)}} כל 10 שנים משנת ייצורו והחל בשנה ה־21 – כל 6 שנים נוספות; הוראה זו לא תחול אם הוא קולט אויר שהכפל של לחץ התכן (בר) בנפחו (ליטרים) פחות מ־200 ושלחץ התכן אינו עולה על 8 בר, או אם הוא קולט אויר העשוי במשיכה כאמור {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה#סעיף 115|בסעיף 115(ב) לפקודה}}, שייבדק כל 12 שנים משנת יצורו והחל בשנה ה־24 – כל 8 שנים נוספות;
{{ח:תת|(5)}} לפי שיקול דעתו של בודק הדוודים המוסמך;
{{ח:תת|(6)}} לפי קביעת מפקח עבודה אזורי.

{{ח:סעיף|6|בדיקה חלופית}}
{{ח:ת}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 5|בתקנה 5(4)}}, יכול שבמקום הבדיקה התקופתית בלחץ הידרוסטטי תבוצע אחת מאלה:
{{ח:תת|(1)}} בדיקה בלחץ פנאומטי של 1.1 מלחץ העבודה המותר של קולט האויר, שהכנסת מים או נוזל אחר בו אסורה, ותוך נקיטת אמצעי בטיחות כנדרש;
{{ח:תת|(2)}} בדיקה פנימית יסודית משולבת עם בדיקה לא הורסת של עובי דופן הקולט; פרטי הבדיקה הלא־הורסת ותוצאותיה יפורטו בתסקיר.

{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: כללי}}

{{ח:סעיף|7|פטור}}
{{ח:ת}} מפקח העבודה הראשי רשאי במקרים מיוחדים, לפטור מהוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, אם ראה כי בנסיבות הענין אינן ישימות.

{{ח:סעיף|8|ביטול}}
{{ח:ת}} בטלות –
{{ח:תת|(1)}} תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של דוד קיטור), התשמ״ז–1986;
{{ח:תת|(2)}} תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של קולט קיטור), התשמ״ו–1986;
{{ח:תת|(3)}} תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה בלחץ הידרוסטטי של קולט אויר), התשמ״ו–1986.

{{ח:סעיף|9|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

{{ח:חתימות|כ״ב בחשון התשנ״ו (15 בנובמבר 1995)}}
* '''אורה נמיר'''
שרת העבודה והרווחה
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]