תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי־מלון), תשל״ב–1972}}
{{ח:קטע3||תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות בבתי־מלון}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשל״ב, 767|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי־מלון)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2819.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ״ב, 1107|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-4357.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 42|סעיף 6}} {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} (להלן – החוק), לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 9|סעיף 9}} {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968}}, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

{{ח:מפריד}}
{{ח:הערה|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי־מלון), תשל״ב–1972 הותקנו לפי חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959; לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 147|סעיף 147(א)(8) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}, התקנות יעמדו בתוקף לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|החוק האמור}}.}}
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בית־מלון“ – לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים בתמורה לינה לחמישה אנשים לפחות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד כיבוי“ – ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי – לפי אישור מפקח כבאות ראשי, כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#פרק ב סימן ב|בסעיף 22 לחוק}};
{{ח:תת}} {{ח:הערה|תפקיד ”מפקח כבאות ראשי“ לפי חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959 הוחלף בתפקיד ”נציב כבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות כבאות“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 2|בסעיף 1 לחוק}} ואשר בית־המלון נמצא בתחומה.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|”רשות הכבאות“ לפי חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959 הוחלפה בידי ”הרשות הארצית לכבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}

{{ח:סעיף|2|ציוד חובה}}
{{ח:ת}} בכל בית־מלון חייב המחזיק או הבעל לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקין את ציוד הכיבוי לפי הוראות רשות הכבאות.

{{ח:סעיף|3|הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות|תיקון: תשמ״ב}}
{{ח:ת}} רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית מלון להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבית מלון כמשמעותו {{ח:פנימי|תוספת חלק ג|בחלק ג׳ של התוספת}}, כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן;
{{ח:תת|(2)}} התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, CO2 או הלון;
{{ח:תת|(3)}} התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;
{{ח:תת|(4)}} התקנת תאורת התמצאות וחירום;
{{ח:תת|(5)}} התקנת מערכת כריזה ואזעקה.

{{ח:סעיף|3א|ערעור על הודעת רשות הכבאות|תיקון: תשמ״ב}}
{{ח:תת|(א)}} בעל בית מלון או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}}, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.
{{ח:תת|(ג)}} החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.

{{ח:סעיף|4|החזקת ציוד כיבוי}}
{{ח:ת}} ציוד כיבוי המותקן לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}} יוחזק על ידי המחזיק או הבעל במצב תקין בכל עת, לפי הוראות רשות כבאות.

{{ח:סעיף|5|פטור}}
{{ח:ת}} מילא אחד מהחייבים אחר הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2 עד 4}}, פטור האחר מהחובה כאמור.

{{ח:סעיף|6|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מלון), תש״ל–1970 – בטלות.

{{ח:סעיף|7|השם}}
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי־מלון), תשל״ב–1972“.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}} {{ח:פנימי|סעיף 2|ו־2}})}}}}
{{ח:קטע3|תוספת חלק א|חלק א׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק א|בחלק זה}}, ”בית מלון“ – בית מלון שתפוסתו מ־5 מיטות עד 25 מיטות.

{{ח:סעיף*|1|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 1}}
{{ח:ת}} בכל מפלס קומתי של בית מלון, יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ב|חלק ב׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ב|בחלק זה}}, ”בית מלון“ – בית מלון שתפוסתו מ־26 מיטות עד 100 מיטות.

{{ח:סעיף*|2|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 2}}
{{ח:ת}} בקרבת כל כניסה לבנין בית מלון יותקן מבחוץ ברז כיבוי בקוטר של 2″.

{{ח:סעיף*|3|מזנק כיבוי וזרנוק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 3}}
{{ח:ת}} בקרבת ברז הכיבוי בקוטר של 2″ האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 2|בסעיף 2}}, יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל מזנק כיבוי בקוטר של 2″ ועל כל 25 מיטות של בית המלון זרנוק כיבוי אחד נוסף, ובלבד שבכל בית מלון יהיו לפחות ארבעה זרנוקי כיבוי.

{{ח:סעיף*|4|גלגילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 4}}
{{ח:ת}} בכל מפלס קומתי של בית מלון יותקן על יד כל חדר מדרגות גלגילון כיבוי קבוע אחד, ועליו צינור לחץ בקוטר של 3⁄4″ ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד.

{{ח:סעיף*|5|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ב פרט 5}}
{{ח:תת|(א)}} הספקת המים לברזי כיבוי האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 2|בסעיף 2}} תהיה בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.
{{ח:תת|(ב)}} הספקת מים לגלגילון הכיבוי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 4|בסעיף 4}} תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה.

{{ח:סעיף*|6|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 6}}
{{ח:תת|(א)}} במקומות הבאים בבית מלון יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים:
{{ח:תתת|(1)}} בכל מפלס קומתי ליד כל פתח יציאה חיצונית או ליד חדר המדרגות;
{{ח:תתת|(2)}} בכל אולם המתנה או אולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ״ר;
{{ח:תתת|(3)}} בכל מטבח שיש בו יותר מ־4 להבות או אלמנטים לחימום מזון;
{{ח:תתת|(4)}} בכניסה לחדרים של שירותים הנדסיים, לרבות חדר חשמל, חדר מיזוג אוויר וחדר דודים.
{{ח:תת|(ב)}} אם המרחק בין כל שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ־15 מטרים, ניתן להתקין מטפה כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ג|חלק ג׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ג|בחלק זה}}, ”בית מלון“ – בית מלון שתפוסתו למעלה מ־100 מיטות.

{{ח:סעיף*|7|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 7}}
{{ח:תת|(א)}} בקרבת הכניסה הראשית לבית המלון יותקן ברז כיבוי בקוטר של 3″ לשימוש שירותי הכבאות.
{{ח:תת|(ב)}} בקרבת כל כניסה לבית המלון, כשהמרחק בין הכניסות עולה על 30 מטרים, יותקן מבחוץ ברז כיבוי אחד בקוטר של 2″; אם המרחק בין הכניסות קטן מ־30 מטרים, יותקן מבחוץ בין שתי הכניסות כאמור ברז כיבוי אחד בקוטר של 2″.
{{ח:תת|(ג)}} בכל מפלס יותקן ליד כל חדר מדרגות ברז כיבוי בקוטר של 2″.

{{ח:סעיף*|8|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 8}}
{{ח:ת}} ליד כל ברז כיבוי בקוטר של 2″ האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ג פרט 7|בסעיף 7(ב) ו־(ג)}} יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של 2″ ומזנק כיבוי אחד בקוטר של 2″ עם נחיר בקוטר של 8 מ״מ.

{{ח:סעיף*|9|גלגילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 9}}
{{ח:תת|(א)}} בכל מפלס קומתי יותקן גלגילון כיבוי לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 4|בסעיף 4}}.
{{ח:תת|(ב)}} בכל אחד מהמקומות הבאים שהמרחק ביניהם עולה על 15 מטרים, יותקן גלגילון כיבוי לפי הסוג האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 4|בסעיף 4}};
{{ח:תתת|(1)}} בכל כניסה לאולם המתנה או לאולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ״ר;
{{ח:תתת|(2)}} בכל מטבח מרכזי ומטבח עזר אשר שטחו עולה על 250 מ״ר;
{{ח:תתת|(3)}} בקרבת הכניסה לכל מחסן אשר שטחו עולה על 100 מ״ר;
{{ח:תתת|(4)}} בכניסה לחדרים לשירותים הנדסיים מרכזיים ואגפיים, לרבות חדרי חשמל, חדרי מיזוג אוויר וחדרי דודים.
{{ח:תת|(ג)}} אם המרחק בין שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (ב) קטן מ־15 מטרים, ניתן להתקין גלגילון כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים באופן שקצה הצינור של גלגילון הכיבוי יגיע לתוך כל אחד משני המקומות האמורים.

{{ח:סעיף*|10|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ג פרט 10}}
{{ח:תת|(א)}} הספקת מים לברז הכיבוי בקוטר של 3″ האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ג פרט 7|בסעיף 7(א)}} יהיה בכמות של 450 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.
{{ח:תת|(ב)}} הספקת המים לברזי הכיבוי בקוטר של 2″ האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק ג פרט 7|בסעיף 7(ב) ו־(ג)}} צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל־7 אטמוספרות ולא יקטן מ־2 אטמוספרות.
{{ח:תת|(ג)}} הספקת המים לגלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה.

{{ח:סעיף*|11|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 11}}
{{ח:תת|(א)}} במקומות הבאים בבית מלון שהמרחק ביניהם עולה על 15 מטרים יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים:
{{ח:תתת|(1)}} ליד כל כניסה לבנין;
{{ח:תתת|(2)}} ליד כל חדר מדרגות בכל מפלס קומתי למעט המפלס של קומת הכניסה;
{{ח:תתת|(3)}} ליד כל כניסה לאולם המתנה ואולם כינוסים אשר שטחו עולה על 100 מ״ר;
{{ח:תתת|(4)}} ליד כל כניסה למטבח;
{{ח:תתת|(5)}} ליד כל כניסה למחסן אשר שטחו עולה על 50 מ״ר;
{{ח:תתת|(6)}} ליד כל כניסה למגרש חניה.
{{ח:תת|(ב)}} אם המרחק בין שניים מהמקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ־15 מטרים, יותקן מטפה כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים.

{{ח:חתימות|כ״ט בטבת תשל״ב (16 בינואר 1972)}}
* '''יוסף בורג'''
שר הפנים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]