תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), התשע״ג–2013}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשע״ג, 1394|תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7262.pdf}}, {{ח:תיבה|1476|ת״ט|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7266.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ו, 1102|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7653.pdf}}; {{ח:תיבה|תשפ״ו, 332|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-12115.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם#סעיף 52ב|סעיפים 52ב}} {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם#סעיף 62ב|ו־62ב(ב)}} {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|לפקודת בריאות העם, 1940}} (להלן – הפקודה), בהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם#סעיף 52ב|סעיף 52ב(א)(5) לפקודה}}, ולפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 10|סעיף 10(א) לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968}}, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|סעיף 21א(א) לחוק־יסוד: הכנסת}} {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977}}, אני מתקינה תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: מטרה, הגדרות וחובות ספק}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: איכות מי שתייה והטיפול בחריגות}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: הוראות למקורות מים ומיתקני הפקה}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: מערכת אספקת מי שתייה}}

{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳: טיפול במים}}

{{ח:פנימי|פרק ו|פרק ו׳: הוראות כלליות}}

{{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז׳: דיווח, פרסום ותיעוד}}

{{ח:פנימי|תוספת 1|תוספת ראשונה}}

{{ח:פנימי|תוספת 2|תוספת שנייה}}

{{ח:פנימי|תוספת 3|תוספת שלישית}}

{{ח:פנימי|תוספת 4|תוספת רביעית}}

{{ח:פנימי|תוספת 5|תוספת חמישית}}

{{ח:פנימי|תוספת 6|תוספת שישית}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: מטרה, הגדרות וחובות ספק}}

{{ח:סעיף|1|מטרה}}
{{ח:ת}} מטרת תקנות אלה היא להגן על בריאות הציבור באמצעות קביעת איכות תברואית גבוהה של מי השתייה, תנאים והוראות בכל הנוגע למקורות מי שתייה, מיתקני הפקת מים ומערכות אספקת מים, הוראות בנוגע לטיפול במים ובקרה על איכותם וכן חובות דיווח ופרסום, והכול, בין השאר, באמצעות הטלת חיובים וקביעת הוראות בהתאם להוראות תקנות אלה.

{{ח:סעיף|2|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בדיקה“ – בדיקה במי שתייה הנערכת על ידי מעבדה מוכרת בשיטה שאישר המנהל – שנקבעה בספר, בשיטת EPA או שיטה אחרת;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בדיקה כימית“ – בדיקה לגילוי וכימות אחד או יותר מהגורמים המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספות הראשונה}}, {{ח:פנימי|תוספת 2|השנייה}}, {{ח:פנימי|תוספת 5|החמישית}} {{ח:פנימי|תוספת 6|והשישית}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בדיקה מיקרוביאלית“ – בדיקה לגילוי וכימות חיידקי קוליפורם;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בדיקה מיקרוביאלית מלאה“ – בדיקה לגילוי וכימות חיידקי קוליפורם, חיידקי קוליפורם צואתיים, חיידקי סטרפטוקוקוס צואתיים וספירה כללית של חיידקים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בדיקה מיקרוביאלית חוזרת“ – בדיקה לגילוי וכימות חיידקי קוליפורם, וכן חיידקי קוליפורם צואתיים או, אם דרשה זאת רשות הבריאות – חיידקי אשריכיה קולי Escherichia coli‏ (E. coli);
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”גורם“ – יסוד, תכונה, תרכובת או מיקרואורגניזם;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דיגום“ – נטילת דגימת מים והעברתה למעבדה מוכרת או למעבדה אחרת כפי שהורה המנהל לשם עריכת בדיקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דיגום חוזר“ – דיגום מאותה נקודה שבה בבדיקה מיקרוביאלית, התגלתה תוצאה החורגת מהקבוע {{ח:פנימי|סעיף 4|בתקנה 4}}, בתוך 24 שעות מעת שהמעבדה גילתה את התוצאה החריגה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הספר“ – המהדורה האחרונה של הספר Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, בעריכה ובהוצאה של American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation, שעותק ממנו מופקד בספרייה לרפואה ציבורית על שם ד״ר ש׳ זימן במשרד הבריאות, ירושלים, וזמין לעיון הציבור בשעות העבודה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”התפלה“ – תהליך המיועד להוציא מלחים או מינרלים המומסים במים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זיהום מים“ או ”זיהום מי שתייה“ – חריגה מהאיכות הנדרשת לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4(1)}} {{ח:פנימי|סעיף 4|או 4(2)}} או שינוי בתכונותיהם של מים מבחינה פיסיקלית, כימית, אורגנולפטית, ביולוגית, בקטריולוגית, רדיואקטיבית או אחרת, או הימצאות כל גורם אחר העלול לסכן את בריאות הציבור;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק המים“ – {{ח:חיצוני|חוק המים|חוק המים, התשי״ט–1959}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”טיפול במים“ – כל תהליך הנועד לשפר את איכותם התברואית של מים, או להתאימם למי שתייה, או למנוע או לצמצם גורמים העלולים לפגוע באיכותם התברואית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”טכנולוגיה זמינה הטובה ביותר“ (Best available technology – BAT) – הטכנולוגיה והאמצעים המתקדמים והטובים ביותר לטיפול במים ולשיפור איכותם התברואית ולמניעה או צמצום מרבי של הגורמים העלולים לפגוע באיכותם התברואית, והזמינים באורח סביר אף אם טרם יושמו בישראל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מי גלם“ – מים הנועדים, לאחר טיפול, להפוך למי שתייה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מי שתייה“ – כהגדרתם {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם|בפקודה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן הפקה“ – מערכת לשאיבת מי גלם ממקור מים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן מים עיליים“ – מיתקן הפקה השואב את מימיו מים, מאגם, מנהר, מנחל, ממעיין או ממקווה מים, בין טבעי ובין מוסדר ומותקן, שמימיו נתפסים בקרבת פני הקרקע או לאחר שפרצו אל פני הקרקע;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן מי תהום“ – מיתקן הפקה השואב את מימיו ממקווה מים תחתי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן טיפול“ – מערכת או תהליך המיועדים לטיפול במים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן, מבין עובדי משרדו;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מעבדה מוכרת“ או ”מעבדה“ – מעבדה שהכיר בה המנהל לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מערכת אספקת מים“ – מערכת הכוללת, בין השאר, את המרכיבים להלן או חלק מהם: מיתקן שאיבה, מיתקן טיפול במים, הובלה, מדידה, אגירה או ניטור של מים ולמעט מיתקן הפקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מערכת מים ראשית“ – מערכת אספקת מים המובילה מי שתייה מספק אחד לספק אחר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מקור מים“ או ”מקור מי שתייה“ – מעיינות, נחלים, נהרות, אגמים ושאר זרמים ומקווים של מים, בין עיליים ובין תחתיים, בין טבעיים ובין מוסדרים ומותקנים, בין שהמים נובעים או זורמים או עומדים בהם תמיד או לפרקים, לרבות מי ים המיועדים להתפלה ולמעט מי ניקוז, מי שפכים ומי קולחין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ניטור“ – לרבות דיגום, בדיקה, פענוח תוצאות ודיווח, לפי העניין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”נקודת כניסה“ – נקודה שבה המים עוברים ממערכת אספקת מים המוחזקת בידי ספק מסוים למערכת אספקת מים המוחזקת בידי ספק אחר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ספק“ או ”ספק מים“ – כל המספק מי שתייה באמצעות מערכת אספקת מים או מיתקן הפקה לספק אחר או לצרכן מים, לרבות בעל רישיון הפקה לפי {{ח:חיצוני|חוק המים#סעיף 23|סעיף 23 לחוק המים}}, או מי שחלה עליו חובה לקבל רישיון כאמור וכן רשות מקומית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”סקר תברואי“ – פעולות לגילוי הגורמים לזיהום מי שתייה או העלולים לגרום לזיהום מי שתייה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”סקר תברואי מניעתי“ – סקר תברואי המתבצע באופן תקופתי במיתקני הפקה, במיתקני טיפול ובמערכת אספקת מים ובסביבתם;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”סקר תברואי חקירתי“ – סקר תברואי שנועד לזהות מקור זיהום מים במקור מים, במיתקן הפקה או מערכת אספקת מים ובסביבתם;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ערך סכומי יחסי“ – הסכום של ערכי הגורמים שנמדדו, מחולקים בערכי הריכוזים המרביים הרלוונטיים הנוגעים לעניין, כמפורט בנוסחה:
{{ח:תת}} ערך סכומי יחסי = {{שבר|כיוון=rtl|רמת פרמטר נמדד N1|רמת התקן N1}} + {{שבר|כיוון=rtl|רמת פרמטר נמדד N2|רמת התקן N2}} + ... + {{שבר|כיוון=rtl|רמת פרמטר נמדד Ni|רמת התקן Ni}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות בריאות“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|פקודת בריאות העם#סעיף 52א|בסעיף 52א לפקודה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות מים ארצית“ – מי שהסמיכה מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב לפי {{ח:חיצוני|חוק המים#סעיף 46|סעיף 46 לחוק המים}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות מקומית“ – עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית או ועד מקומי הנמצא בתחומה, איגוד ערים או חברה כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק תאגידי מים וביוב#סעיף 2|בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס״א–2001}}, לפי העניין;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שיטת EPA“ – שיטה שאישרה הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית (United States Environmental Protection Agency) ומפורסמת {{ח:חיצוני|http://www.old.health.gov.il/pages/default.asp?maincat{{=}}15&catId{{=}}46&PageId{{=}}4651|באתר האינטרנט של משרד הבריאות}}.

{{ח:סעיף|3|חובות ספק מים}}
{{ח:ת}} ספק מים יהיה אחראי בכל עת –
{{ח:תת|(1)}} לאיכות מי השתייה שהוא מספק ויבטיח כי מי השתייה כאמור יעמדו באיכות התברואית הנדרשת לפי תקנות אלה;
{{ח:תת|(2)}} להתקנתה, להפעלתה ולתחזוקתה התקינה של מערכת אספקת המים או מיתקן ההפקה שבבעלותו ובהחזקתו במישרין או בעקיפין;
{{ח:תת|(3)}} לקיום הוראות תקנות אלה.

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: איכות מי שתייה והטיפול בחריגות}}

{{ח:סעיף|4|איכות מי שתייה}}
{{ח:ת}} במי שתייה יתקיימו בכל עת כל אלה:
{{ח:תת|(1)}} אינם מכילים אף חיידק קוליפורם ב־100 מ״ל;
{{ח:תת|(2)}} אינם מכילים גורם בשיעור, ריכוז, ערך או ערך סכומי יחסי החורג מהמפורט {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספות הראשונה}}, {{ח:פנימי|תוספת 2|השנייה}}, {{ח:פנימי|תוספת 5|החמישית}} {{ח:פנימי|תוספת 6|או השישית}};
{{ח:תת|(3)}} טופלו בהתאם להוראות תקנות אלה.

{{ח:סעיף|5|חריגה באיכות מי שתייה}}
{{ח:תת|(א)}} לא התקיים במי שתייה אחד או יותר מן התנאים המפורטים {{ח:פנימי|סעיף 4|בתקנה 4}} –
{{ח:תתת|(1)}} על הספק להודיע על כך לרשות הבריאות ולצרכנים בלא דיחוי; רשות הבריאות רשאית לפטור את הספק מחובת הודעה לצרכנים כאמור, אם מצאה שאי־קיום התנאי המפורט {{ח:פנימי|סעיף 4|בתקנה 4}} אינו עלול לפגוע בבריאות הציבור;
{{ח:תתת|(2)}} על הספק לנקוט פעולות מתקנות מיידיות ולדווח עליהן לרשות הבריאות.
{{ח:תת|(ב)}} קיבלה רשות הבריאות הודעה כאמור בתקנת משנה (א)(1), היא רשאית לתת לספק הוראות בדבר פעולות נוספות שעליו לנקוט, או לנקוט כל פעולה אחרת אשר נועדה להגן על בריאות הציבור, לרבות פסילת המים כאמור {{ח:פנימי|סעיף 7|בתקנה 7}}.
{{ח:תת|(ג)}} על הספק לנקוט פעולות מתקנות כאמור בתקנת משנה (א)(2) ופעולות נוספות כאמור בתקנת משנה (ב), עד להגעת המים לאיכות הנדרשת כאמור {{ח:פנימי|סעיף 4|בתקנה 4}}; בגמר ביצוע הפעולות המתקנות יערוך ספק המים דיגומים בנקודת הדיגום שבה התגלתה החריגה ובנקודות מייצגות נוספות במערכת אספקת המים, כדי לוודא כי המים עומדים באיכות הנדרשת כאמור {{ח:פנימי|סעיף 4|בתקנה 4}}; תוצאות הבדיקות ידווחו לרשות הבריאות.
{{ח:תת|(ד)}} בגמר ביצוע הפעולות המתקנות והדיגומים כאמור בתקנת משנה (ג), יפרסם הספק באתר האינטרנט שלו דיווח אשר יכלול את החריגה שהתגלתה ומועדה, הפעולות המתקנות שנקט ותוצאות הבדיקות שהראו כי המים עומדים באיכות הנדרשת כאמור {{ח:פנימי|סעיף 4|בתקנה 4}}.

{{ח:סעיף|6|חריגה בתוצאות בדיקה}}
{{ח:ת}} נוסף על האמור {{ח:פנימי|סעיף 5|בתקנה 5}} –
{{ח:תת|(1)}} נמצא בבדיקה מיקרוביאלית במים חיידק קוליפורם אחד או יותר ב־100 מ״ל מים, יבצעו הספק או המעבדה, לפי העניין, את הפעולות האלה:
{{ח:תתת|(א)}} המעבדה שביצעה את הבדיקה תבצע לאלתר בדיקה של חיידקי הקוליפורם שהתגלו לזיהוי אם הם E. coli ותעביר את תוצאות הבדיקה לאלתר לרשות הבריאות;
{{ח:תתת|(ב)}} ספק המים יבצע דיגום חוזר לצורך בדיקה מיקרוביאלית חוזרת; רשות הבריאות רשאית לדרוש מהספק לבצע דיגום בנקודות דיגום נוספות; היו המים פסולים לשתייה באותה עת, רשאית רשות הבריאות לפטור ספק מביצוע דיגום חוזר;
{{ח:תתת|(ג)}} התגלה בבדיקה מיקרוביאלית חוזרת חיידק קוליפורם אחד או יותר ב־100 מ״ל מים, הספק יבצע דיגום חוזר כאמור בפסקת משנה (ב) וכן יפעל לפי הוראות רשות הבריאות עד להגעת המים לאיכות הנדרשת כאמור {{ח:פנימי|סעיף 4|בתקנה 4}};
{{ח:תת|(2)}} נמצאה בבדיקה כימית תוצאה חריגה מאיכות המים המפורטת {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספות הראשונה}}, {{ח:פנימי|תוספת 2|השנייה}} {{ח:פנימי|תוספת 6|והשישית}}, יבצע ספק המים דיגום נוסף לאלתר מאותה נקודה שממנה נדגמה הבדיקה הקודמת, או שיפסיק לאלתר את אספקת המים ממיתקן ההפקה; הספק והמעבדה יעבירו את תוצאות הבדיקה לאלתר לרשות הבריאות; רשות הבריאות רשאית לתת לספק הוראות נוספות לעניין ביצוע בדיקות.

{{ח:סעיף|7|פסילת מי שתייה}}
{{ח:תת|(א)}} רשות הבריאות רשאית לפסול מים מלשמש כמי שתייה, להתנות את השימוש בהם בתנאים, להגבילו או להורות על הגבלת אספקתם, בהתקיים אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} כאשר אינם עומדים בהוראות {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4}};
{{ח:תתת|(2)}} כאשר קיים חשש סביר שהמים עלולים לסכן את בריאות הציבור בשל איכותם או מראיהם או על סמך ממצאי סקר תברואי או בשל חשש לזיהום המים אף אם הם עומדים בהוראות {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4}};
{{ח:תת|(3)}} כאשר התגלה כי המים מכילים גורם שלא פורט בתקנות אלה או גורם שלא נקבע לו ערך, בשיעור, בריכוז, או בערך העלול לדעת רשות הבריאות לסכן את בריאות הציבור.
{{ח:תת|(ב)}} נפסלו מים לשתייה כאמור בתקנת משנה (א), לא תחודש אספקתם אלא לאחר קבלת אישור מאת רשות הבריאות, ובכפוף לביצוע תנאים והוראות שקבעה רשות הבריאות.

{{ח:סעיף|8|היתר מיוחד לשימוש במים באיכות חורגת}}
{{ח:תת|(א)}} המנהל רשאי להתיר בהחלטה מנומקת בכתב, לתקופה מוגבלת, שימוש במים שאיכותם אינה עומדת בהוראות {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4}}, כמי שתייה ולהתנותם בתנאים, אם ראה כי אין מי שתייה חלופיים זמינים לאספקה ולאחר שהוכח להנחת דעתו כי –
{{ח:תתת|(1)}} צריכת מי השתייה במשך התקופה המוגבלת כאמור לא תגרום נזק בריאותי לציבור;
{{ח:תתת|(2)}} ננקטו כל האמצעים שעליהם הורה המנהל למניעת נזק בריאותי משתיית המים.
{{ח:תת|(ב)}} היתר כאמור בתקנת משנה (א), יינתן לתקופה מוגבלת שלא תעלה על חצי שנה, וניתן לשוב ולחדשו לתקופות נוספות.
{{ח:תת|(ג)}} ניתן היתר כאמור בתקנת משנה (א), יודיע הספק לצרכנים בלא דיחוי על מתן ההיתר ותנאיו, בדרך שיורה המנהל.

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: הוראות למקורות מים ומיתקני הפקה}}

{{ח:סעיף|9|אישור מקור מי שתייה}}
{{ח:תת|(א)}} לא יספק ספק מים ממקור מים אלא אם כן רשות הבריאות אישרה את מקור המים ובהתאם לתנאי האישור, אשר יכללו בין השאר הוראות לעניין הטיפול במים כאמור {{ח:פנימי|סעיף 17|בתקנה 17}}.
{{ח:תת|(ב)}} רשות בריאות לא תאשר מקור מים כאמור בתקנה משנה (א), אם המים אינם ראויים לשמש מי גלם בשל זיהום המים או חשש לזיהומם.

{{ח:סעיף|10|בדיקות במקור מי שתייה}}
{{ח:תת|(א)}} ספק המפיק מים ממקור מים יבצע בדיקות למי הגלם במיתקן ההפקה כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} בדיקה מיקרוביאלית מלאה, ובדיקת עכירות – פעם בשלושה חודשים; חודשה הספקת מים ממיתקן הפקה שלא סופקו ממנו מים במשך תקופה העולה על חודש ימים, יבצע ספק בדיקה מיקרוביאלית מלאה ובדיקת עכירות לפני חידוש אספקת המים כאמור;
{{ח:תתת|(2)}} בדיקה כימית של כל הגורמים המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספת הראשונה}} {{ח:פנימי|תוספת 2|והשנייה}}, בתדירות כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 3|בתוספת השלישית}}, בהתאם לקבוצת תדירות הניטור כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 1|בתוספת הראשונה}} {{ח:פנימי|תוספת 2|והשנייה}};
{{ח:תתת|(3)}} בדיקות נוספות מהסוגים ובתדירות כפי שתורה רשות הבריאות, במקרה של חשש לבריאות הציבור או לזיהום מים.
{{ח:תת|(ב)}} רשות מים ארצית תכין אחת לשנה תכנית ניטור לאצות כחוליות (ציאנובקטריה) או הרעלנים שלהן במי הגלם של המוביל הארצי, וכן תכנית פעולה למצב חריגה ברעלני אצות כחוליות מהערך המפורט בתוספת הראשונה בטבלה ה׳; התכניות כאמור יוגשו לאישור רשות הבריאות לפני אחד בנובמבר של כל שנה; רשות הבריאות רשאית לאשר את התכניות, לדחותן או לאשרן בתנאים; רשות מים ארצית תפעל בהתאם לתכניות שאישרה רשות הבריאות.

{{ח:סעיף|11|חריגה בבדיקה מיקרוביאלית במיתקן מי תהום}}
{{ח:תת|(א)}} התגלו בבדיקה מיקרוביאלית מלאה ב־100 מ״ל מים, שנדגמה במיתקן מי תהום, לפני החיטוי, מעל 50 חיידקי קוליפורם, או 10 חיידקי קוליפורם צואתי או 10 חיידקי סטרפטוקוקוס –
{{ח:תתת|(1)}} ספק המים יבצע דיגום חוזר לבדיקה מיקרוביאלית מלאה נוספת, יבצע מיידית פעולות מתקנות הנחוצות למניעת זיהום המים, וידווח עליהן לרשות הבריאות בלא דיחוי, וכן יבצע סקר תברואי חקירתי לפי {{ח:פנימי|סעיף 28|תקנה 28(ב)}};
{{ח:תתת|(2)}} אם לאחר ביצוע הפעולות המתקנות הנדרשות בפסקה (1) איכות המים ממשיכה לחרוג מן האמור ברישה, לא ישמש המקור כמי גלם אלא אם כן המים יטופלו כנדרש {{ח:פנימי|סעיף 17|בתקנה 17(ג)(1)}} ובלבד שניתן אישור מרשות הבריאות ובהתאם לתנאי האישור.
{{ח:תת|(ב)}} מיתקן מי תהום שנמצא בו ריכוז חיידקים גבוה מהמפורט בתקנת משנה (א) במעל ל־50% מהדגימות השנתיות שנעשו על פי תכנית הדיגום המאושרת כאמור {{ח:פנימי|סעיף 26|בתקנה 26}}, ייחשב כמיתקן מים עיליים והמים יטופלו וינוטרו כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 17|בתקנה 17(ג)(2), (ד) ו־(ה)}} לעניין מיתקן מים עיליים או בשיטה שוות ערך שאישר המנהל.
{{ח:תת|(ג)}} במיתקן מי תהום שבו חרגה עכירות מי הגלם מהאיכות הנדרשת {{ח:פנימי|תוספת 2 טבלה ב|בתוספת השנייה, בטבלה ב׳}}, ביותר מ־25% מהבדיקות שנערכו בחמש השנים האחרונות, ינטר הספק את העכירות של המים באופן רציף.

{{ח:סעיף|12|מיתקן הפקה שבו מוחדרים מים}}
{{ח:תת|(א)}} במיתקן הפקה שאליו מוחדרים מים יעמדו המים המוחדרים בערכים לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4}}.
{{ח:תת|(ב)}} הוחדרו מים כאמור בתקנת משנה (א), לא יסופקו מי שתייה ממיתקן ההפקה אלא לאחר קבלת אישור רשות הבריאות ובהתאם לתנאי האישור.
{{ח:תת|(ג)}} לעניין תקנה זו, ”החדרת מים“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|חוק המים#סעיף 44א|בסעיף 44א לחוק המים}}.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: מערכת אספקת מי שתייה}}

{{ח:סעיף|13|בדיקות במערכת האספקה}}
{{ח:תת|(א)}} ספק מים יבצע במערכת אספקת מים שבבעלותו או בהחזקתו את הבדיקות כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} בדיקה הכוללת בדיקה מיקרוביאלית, בדיקה לעכירות ובדיקה לחומר חיטוי פעיל כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 4 טבלה א|בטבלה א׳ בתוספת הרביעית}};
{{ח:תתת|(2)}} בדיקה למתכות הכוללת – בדיקה לברזל, נחושת ועופרת כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 4 טבלה ב|בטבלה ב׳ בתוספת הרביעית}};
{{ח:תתת|(3)}} בדיקה לפלואוריד כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 4 טבלה ג|בטבלה ג׳ בתוספת הרביעית}};
{{ח:תתת|(4)}} בדיקה לאסבסט, במערכות צנרת עשויות אסבסט, כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 4 טבלה ד|בטבלה ד׳ בתוספת הרביעית}}.
{{ח:תת|(ב)}} בדיקות כאמור בתקנת משנה (א) יבוצעו בהתאם לגודל האוכלוסייה המשורתת כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 4|בטור א׳, בתוספת הרביעית}}, בתדירות כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 4|בטור ב׳}} ומספר דיגומים בכל בדיקה כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 4|בטור ג׳ לצדו}}.
{{ח:תת|(ג)}} בלי לגרוע מהאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), בנקודת כניסה יבצע הספק המעביר את המים לספק אחר, בדיקה מיקרוביאלית, בדיקה לעכירות ובדיקה לחומר חיטוי פעיל, בתדירות כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 4 טבלה א|בתוספת הרביעית, בטבלה א׳, בטור ב׳}} בהתאם לגודל האוכלוסייה המשורתת מאותה נקודת כניסה כאמור {{ח:פנימי|תוספת 4 טבלה א|בטור א׳ לצדו}}; למרות האמור בתקנת משנה זאת, במצבים המפורטים להלן, רשאית רשות הבריאות לאשר את ביצוע הבדיקות האמורות בנקודה או נקודות מייצגות שיאושרו על ידה מראש:
{{ח:תתת|(1)}} כאשר אספקת המים נעשית ישירות ליישובים אחדים אשר אוכלוסייתם הכוללת אינה עולה על 5,000 תושבים;
{{ח:תתת|(2)}} ביישוב שקיימות בו כמה נקודות כניסה, בנקודות כניסה המייצגות באופן אמין את איכות המים ואת גודל האוכלוסייה המשורתת, לפי תכנית שאישרה רשות הבריאות.
{{ח:תת|(ד)}} רשות הבריאות תחליט על גודל האוכלוסייה המשורתת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובהתחשב בין השאר בהיקף וסוג הפעילות של האוכלוסייה המשורתת מאותה נקודת מים; החלטת רשות הבריאות כאמור בתקנת משנה זאת תפורסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
{{ח:תת|(ה)}} ספק המים יבצע בדיקות נוספות מהסוגים, בתדירות ובמקומות כפי שתורה רשות הבריאות במקרה של חשש לבריאות הציבור או לזיהום המים.
{{ח:תת|(ו)}} בדיקה לחומר חיטוי פעיל שלא מבוצעת בניטור רציף תיעשה בעת הדיגום בידי בעל הכשרה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 33|בתקנה 33(ב)}}, באחריות ספק המים או מעבדה מוכרת מטעמו.

{{ח:סעיף|14|בדיקות לבקשת צרכן}}
{{ח:תת|(א)}} לבקשת צרכן, יבצע ספק מים בדיקות של הגורמים הנמנים {{ח:פנימי|סעיף 13|בתקנה 13(א)(1) ו־(2)}} במערכת אספקת המים שבבעלות או בהחזקת הצרכן, בהתאם להנחיות שיפרסם המנהל לעניין הדיגום; בוצעו בדיקות כאמור, הספק ימסור את התוצאות לצרכן והוא יישא בעלותן.
{{ח:תת|(ב)}} ספק המספק מים לצרכני מים יודיע לצרכנים כאמור על גבי חשבון החיוב התקופתי, על האפשרות לביצוע בדיקות כאמור בתקנת משנה (א); צרכן יהיה רשאי לבקש את ביצוע הבדיקות כאמור בתדירות של אחת לשנים עשר חודשים, לכל היותר.

{{ח:סעיף|15|מים שעמדו בבריכה}}
{{ח:ת}} לא יספק ספק מי שתייה ששהו בלא תחלופה תקופה העולה על שבוע ימים בבריכה, אלא אם כן קיבל אישור מרשות הבריאות ובהתאם לתנאי האישור; בתקנה זו, ”בריכה“ – כהגדרתה {{ח:חיצוני|תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה)|בתקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה), התשמ״ג–1983}} (להלן – תקנות מערכות בריכה למי שתייה).

{{ח:סעיף|16|אספקת מים ממערכת חדשה או לאחר ניקוי וחיטוי של מערכת אספקת מים}}
{{ח:ת}} לא יספק ספק מי שתייה ממערכת אספקת מים שטרם סופקו ממנה מי שתייה או ממערכת אספקת מים שעברה תיקון או שינוי העלולים לפגוע באיכות המים, אלא לאחר שביצע ניקוי וחיטוי של המערכת בשיטה ובחומרים שאישר המנהל ולאחר שביצע בדיקות והכול בהתאם {{ח:חיצוני|תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתייה)|לתקנות מערכות בריכה למי שתייה}} ולהנחיות המנהל.

{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: טיפול במים}}

{{ח:סעיף|17|טיפול במים וניטור במיתקן טיפול|תיקון: תשע״ג}}
{{ח:תת|(א)}} ספק יפעיל מיתקן טיפול וינטר את המים במיתקן שאישרה רשות הבריאות ובהתאם להנחיות המנהל שיינתנו תוך התייחסות לסוגם של מיתקני ההפקה והטיפול, לתפוקתם ומורכבותם של המיתקנים.
{{ח:תת|(ב)}} מיתקן טיפול יתוכנן, יוקם ויופעל בהתאם לטכנולוגיה הזמינה הטובה ביותר (BAT) כפי שאישר המנהל, בהתחשב, בין השאר, בהשפעת המיתקן על הסביבה.
{{ח:תת|(ג)}} נוסף על האמור בתקנת משנה (א) ו־(ב) –
{{ח:תתת|(1)}} מי גלם המופקים במיתקן מי תהום אשר נמצאה בהם חריגה כאמור {{ח:פנימי|סעיף 11|בתקנה 11(א)(2)}} או החשוף לזיהום לדעת רשות הבריאות, יטופלו באופן המבטיח הרחקת 3 סדרי גודל של נגיפים לפחות;
{{ח:תתת|(2)}} מי גלם המופקים במיתקן מים עיליים יטופלו בטכנולוגיה אשר תכלול לכל הפחות סינון, ובאופן המבטיח הרחקת גורמים כמפורט להלן:
{{ח:תתתת|(א)}} קריפטוספורידיום – 2 סדרי גודל (99% הרחקה);
{{ח:תתתת|(ב)}} ג׳יארדיה – 3 סדרי גודל (99.9% הרחקה);
{{ח:תתתת|(ג)}} נגיפים – 4 סדרי גודל (99.99% הרחקה).
{{ח:תת|(ד)}} על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשות הבריאות רשאית לדרוש הרחקה בסדרי גודל גבוהים יותר מן המפורט בתקנת משנה (ג), כאשר במי המקור התגלה או קיים חשש לריכוזים גבוהים של קריפטוספורידיום או ג׳יארדיה.
{{ח:תת|(ה)}} מיתקן טיפול באמצעות סינון יתוכנן לרמת עכירות שבין 0.1 ל־0.3 יחידת עכירות נפלומטרית (יע״ן) ביציאה מהמיתקן, לפי שיקול דעתו של המנהל.
{{ח:תת|(ו)}} עכירות המים תימדד באופן רציף ביציאה של כל יחידת סינון ולא תעלה על 0.3 יע״ן ב־95% מהזמן בממוצע יומי, ובכל מקרה, חריגה מ־0.3 יע״ן לא תימשך יותר מ־30 דקות רצופות.

{{ח:סעיף|18|התפלה|תיקון: תשע״ג, תשפ״ו}}
{{ח:תת|(א)}} נוסף על האמור {{ח:פנימי|סעיף 10|בתקנות 10}} {{ח:פנימי|סעיף 17|ו־17}}, מי גלם המטופלים באמצעות התפלה ינוטרו בנקודות דיגום ולגורמים כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 6|בתוספת השישית}}, ויעמדו ברמות הנדרשות כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 6|בטור ה׳ באותה תוספת}}.
{{ח:תת|(ב)}} במיתקן התפלה המייצר למעלה מ־5,000 מ״ק ליום, יותקנו מדי ניטור מוליכות רציפים במספר המתאים למבנה המיתקן ומורכבותו ובהתאם להנחיות רשות הבריאות.
{{ח:תת|(ג)}} ספק המתפיל מים או המבצע טיפול אחר הגורם לשינוי חומציות או אלקליניות המים, ידאג לייצוב המים בשיטה שתבטיח כי ערכי הייצוב של המים כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 6|בטור ג׳ בתוספת השישית}} יהיו ברמה הנדרשת {{ח:פנימי|תוספת 6|בטור ה׳}}.
{{ח:תת|(ד)}} על אף האמור בתקנת משנה (ג), המנהל רשאי לאשר ייצוב המים למזעור שיתוך הצנרת בשיטה אחרת.
{{ח:תת|(ה)}} המנהל לבקשת ספק המים או לאחר שקיבל את הסכמת הספק, רשאי להתיר, הוספת מגנזיום בריכוז שאינו עולה 30 מג״ל וסידן בריכוז כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 6|בתוספת השישית}}, למים מותפלים המיועדים לשמש מי שתייה, במיתקן טיפול כאמור {{ח:פנימי|סעיף 17|בתקנה 17}}; רשימת ההיתרים שייתן המנהל לפי תקנת משנה זו תפורסם באתר משרד הבריאות בציון זהות הספק שלו ניתן ההיתר, הנימוקים למתן ההיתר, התקופה שלגביה ניתן ההיתר, וכן את ריכוז המגנזיום או הסידן שהותר.

{{ח:סעיף|19|חיטוי המים}}
{{ח:תת|(א)}} ספק לא יספק מי שתייה אלא אם כן הם מכילים לפחות אחד מחומרי החיטוי המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה א|בטור א׳ בטבלה א׳ בתוספת החמישית}}, בריכוז שלא יפחת מהריכוז הקבוע {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה א|בטור ב׳}} ושלא יעלה על הריכוז הקבוע {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה א|בטור ג׳}}, במיתקן ההפקה ובמערכת האספקה, לפי העניין.
{{ח:תת|(ב)}} הכילו מי השתייה יותר מחומר חיטוי אחד מבין החומרים המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה א|בטבלה א׳ בתוספת החמישית}}, השארית המזערית הנדרשת תחושב לפי ערך סכומי יחסי ולא תפחת מ־1 והריכוז המרבי הנדרש יחושב לפי ערך סכומי יחסי ולא יעלה על 1.
{{ח:תת|(ג)}} הספק ינטר את ריכוז חומר החיטוי במי השתייה כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} במיתקן טיפול שבו נעשה חיטוי מים – בניטור רציף בנקודת היציאה מהמיתקן;
{{ח:תתת|(2)}} במערכת אספקת מים – בעת כל בדיקה מיקרוביאלית או בניטור רציף; אם תדירות הדיגום המיקרוביאלי היא אחת לחודש בלבד, ינוטר חומר חיטוי שאריתי פעם נוספת באמצע החודש;
{{ח:תתת|(3)}} כניסה למערכת אספקת מים של אוכלוסייה משורתת של מעל 50,000 תושבים – בניטור רציף; ניטור כאמור יבוצע על ידי הספק המעביר את המים לספק אחר.
{{ח:תת|(ד)}} המנהל רשאי לאשר את חיטוי המים בחומר או בטכנולוגיה שאינם מפורטים {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה א|בתוספת החמישית בטבלה א׳}}, בתנאים כפי שימצא לנכון, אם מצא כי יעילותם שוות ערך לחומרים המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה א|בתוספת החמישית בטבלה א׳}}.
{{ח:תת|(ה)}} ספק יתכנן את מערכת אספקת המים באופן שיפחית עד כמה שניתן את תוצרי הלוואי של החיטוי במי השתייה; בכל מקרה לא יעלו הריכוזים המרביים של תוצרי הלוואי המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה ב|בטור ב׳ בטבלה ב׳ בתוספת החמישית}} על הערכים המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה ב|בטורים ג׳, ד׳ ו־ה׳}}.
{{ח:תת|(ו)}} הספק ינטר את תוצרי הלוואי של החיטוי בתדירויות המפורטות {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה ג1|בתוספת החמישית בטבלאות ג.1 עד ג.3}}, לפי העניין.
{{ח:תת|(ז)}} ספק יודיע מראש לרשות הבריאות, לספק אחר אם קיים ולצרכנים, על כל שינוי מהותי בשיטה או ברמה של החיטוי של המים המסופקים.

{{ח:סעיף|20|הפלרה}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(התקנה פקעה לפי {{ח:פנימי|סעיף 40|תקנה 40}}):}}
{{ח:תת|(א)}} מי שתייה שבהם ריכוז הפלואוריד קטן מ־0.7 מיליגרם לליטר (להלן – מג״ל) – יוסיף הספק למים לפני אספקתם לצרכנים בכל יישוב שבו מעל 5,000 תושבים, פלואוריד במידה שתביא את ריכוזו במים לרמה של 1.0 מג״ל בממוצע שבועי.
{{ח:תת|(ב)}} ספק לא יקים ולא יפעיל מערכת המוסיפה פלואוריד למים אלא לפי תכנית שאישרה רשות הבריאות, ושתכלול אמצעי ניטור ובקרה.
{{ח:תת|(ג)}} ספק המוסיף פלואוריד למי השתייה, ינטר את ריכוז הפלואוריד בהם אחת ליום לכל הפחות או בניטור רציף.

{{ח:סעיף|21|מיהול}}
{{ח:תת|(א)}} ספק המבקש לבצע מיהול מי שתייה למניעת חריגה מהאיכות הנדרשת לפי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4(2)}} יגיש לרשות הבריאות בקשה בכתב לאישור המיהול; לבקשה כאמור יצרף הספק, בין השאר, אסמכתאות המעידות, להנחת דעתה של רשות הבריאות, על קיומם של כל התנאים להלן:
{{ח:תתת|(1)}} הגורם החורג נפוץ באופן טבעי בסביבה, לרבות כלוריד, חנקה, גופרה, פלואוריד ממקור טבעי, סלניום ממקור טבעי, וחומרים רדיואקטיביים טבעיים;
{{ח:תתת|(2)}} החריגה אינה בגורם שמקורו בזיהום מעשה ידי אדם;
{{ח:תתת|(3)}} ריכוז הגורם החורג יציב או שיש בו שינוי איטי בלבד לאורך הזמן;
{{ח:תתת|(4)}} קיים מערך ניטור רציף ובקרה המבטיחים כי לא תהיה כל חריגה של הגורם החורג במים אחרי המיהול;
{{ח:תתת|(5)}} המים המיועדים למהול את המים החורגים, יעמדו בתנאי {{ח:פנימי|סעיף 4|תקנה 4}}.
{{ח:תת|(ב)}} מיהול המים וניטורם ייעשו בהתאם לתכנית המאושרת ולהנחיות רשות הבריאות.

{{ח:סעיף|22|מכשירי ניטור}}
{{ח:ת}} המנהל רשאי לקבוע את סוג מכשירי הניטור שיופעלו, את אופן הפעלתם, כיולם וכל הוראה אחרת הנוגעת להם.

{{ח:סעיף|23|חומרי טיפול במי שתייה}}
{{ח:ת}} לא ישתמש ספק בחומר לטיפול במים אלא אם כן החומר עומד בדרישות תקן ישראלי ת״י 5438: ”כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה“, או חומר אחר שאישר המנהל בכתב.

{{ח:קטע2|פרק ו|פרק ו׳: הוראות כלליות}}

{{ח:סעיף|24|אישור תכניות}}
{{ח:ת}} לא יקים אדם מערכת אספקת מים או מיתקן הפקה, אלא אם כן רשות הבריאות אישרה את התכנית של המערכת, או המיתקן כאמור, ולא יקימו ולא יפעילו אלא בהתאם לתכנית שאושרה; רשות הבריאות רשאית לאשר תכנית, לדחותה או לקבוע תנאים לאישורה.

{{ח:סעיף|25|מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה}}
{{ח:ת}} לא יתקין ולא ישתמש אדם במוצר הבא במגע עם מי שתייה לרבות במערכת אספקת המים או במיתקן הפקת המים, אלא אם כן הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת״י 5452: ”בדיקות מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה“.

{{ח:סעיף|26|תכנית דיגום שנתית}}
{{ח:תת|(א)}} ספק יכין תכנית שנתית לביצוע דיגום ובדיקות לפי תקנות אלה במערכת אספקת מים ובמיתקן הפקה שבבעלותו או בהחזקתו; התכנית תכלול בין השאר: נקודות דיגום, גורמים נבדקים ומועדי הדיגום, לפי הנדרש בתקנות אלה, לכל הפחות.
{{ח:תת|(ב)}} תכנית כאמור בתקנת משנה (א) תוגש לאישור רשות הבריאות לפני אחד בנובמבר של כל שנה ובאופן כפי שיורה המנהל; רשות הבריאות רשאית לאשר את התכנית, לדחותה או לקבוע תנאים לאישורה וזאת בתוך חודש ימים מיום שקיבלה אותה; לא דחתה רשות הבריאות את התכנית, או לא התנתה את התכנית בתנאים בתוך חודש כאמור, יראו את התכנית שהוגשה כתכנית מאושרת.
{{ח:תת|(ג)}} ספק יפעל בהתאם לתכנית שנתית מאושרת כאמור בתקנת משנה (ב).

{{ח:סעיף|27|דיגום והעברת דוגמאות למעבדה}}
{{ח:ת}} דיגום לרבות סימון, אחסון והובלת הדגימות לשם עריכת בדיקה תיעשה לפי הנחיות המנהל.

{{ח:סעיף|28|סקר תברואי}}
{{ח:תת|(א)}} ספק יבצע סקר תברואי מניעתי, בתדירות אשר לא תפחת מ-
{{ח:תתת|(1)}} אחת לשנה, במיתקן לטיפול במים, למעט במיתקן המשמש לחיטוי מים בלבד;
{{ח:תתת|(2)}} פעם בחמש שנים, בכל מיתקן הפקת מים ובסביבתו, בשטח המשתרע מסביב למיתקן באזורי המגן שלו, כמשמעותם {{ח:חיצוני|תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה)|בתקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה), התשנ״ה–1995}}, בתוספת 100 מטרים מרדיוס מגן ג׳, כמשמעו {{ח:חיצוני|תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה)|בתקנות כאמור}};
{{ח:תתת|(3)}} פעם בעשר שנים, במערכת אספקת המים.
{{ח:תת|(ב)}} נוסף על האמור בתקנת משנה (א), ספק יבצע, לאלתר, סקר תברואי חקירתי, בכל מקרה של –
{{ח:תתת|(1)}} זיהום או חשש לזיהום מים;
{{ח:תתת|(2)}} אם סברה רשות הבריאות כי תוצאה של בדיקה, לרבות חריגה בטעם או בריח של המים, או נסיבות אחרות, מצביעות על בעיה הגורמת לזיהום או חשש לזיהום במים;
{{ח:תתת|(3)}} אם נמצאו חריגות ביותר מ־5% מתוצאות הבדיקות המיקרוביאליות שנערכו בשנה במערכת אספקת המים.
{{ח:תת|(ג)}} סקר תברואי יבוצע בהתאם להנחיות רשות הבריאות.
{{ח:תת|(ד)}} סקר תברואי מניעתי יבוצע על פי תכנית שהכין ספק המים ואישרה רשות הבריאות.
{{ח:תת|(ה)}} ספק המים ימסור לרשות הבריאות את ממצאי הסקר התברואי המניעתי או החקירתי, לאחר השלמתו, לרבות תוצאות בדיקות המעבדה שבוצעו במסגרת הסקר כאמור.
{{ח:תת|(ו)}} ספק המים יכין תכנית לפעולות מתקנות, בשל ממצאי הסקר התברואי המניעתי ויגישה לאישור רשות הבריאות בתוך 60 ימים מיום השלמת הסקר; תכנית הפעולות המתקנות תקבע בין השאר לוח זמנים לביצוע הפעולות המפורטות בה; רשות הבריאות רשאית לאשר את תכנית הפעולות המתקנות בתנאים או להורות לספק על פעולות נוספות שאותן עליו לנקוט; אושרה תכנית לפעולות מתקנות, יבצע הספק את הפעולות כאמור בהתאם לתכנית המאושרת.

{{ח:קטע2|פרק ז|פרק ז׳: דיווח, פרסום ותיעוד}}

{{ח:סעיף|29|דיווח והעברת תוצאות בדיקות}}
{{ח:תת|(א)}} מעבדה תעביר לרשות הבריאות תוצאות של בדיקות, כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} תוצאות בדיקות החורגות מהדרישות המפורטות {{ח:פנימי|סעיף 4|בתקנה 4(1)}} {{ח:פנימי|סעיף 4|ו־4(2)}} יועברו לאלתר לרשות הבריאות שבתחומה ניטלו דגימות מי השתייה ולספק המים;
{{ח:תתת|(2)}} תוצאות כל הבדיקות שערכה המעבדה במי שתייה בהתאם לתקנות אלה, יועברו לרשות הבריאות אחת לחודש, באופן ממוחשב.
{{ח:תת|(ב)}} ספק יעביר לרשות הבריאות, בעצמו או באמצעות מעבדה מוכרת תוצאות של בדיקות, כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} אחת לחודש, את תוצאות כל הבדיקות המיקרוביאליות, הכלור הנותר והעכירות שנערכו במהלך החודש שקדם לו; הבדיקות יועברו באופן ממוחשב, לרשות הבריאות שבתחומה ניטלו דגימות מים;
{{ח:תתת|(2)}} את תוצאות כל הבדיקות הכימיות שנערכו במשך תקופה של שישה חודשים; העברת התוצאות תתבצע עד סוף מרס לגבי החודשים יולי עד דצמבר של השנה שקדמה למועד הדיווח, ועד סוף ספטמבר לגבי החודשים ינואר עד יוני של אותה השנה; הבדיקות יועברו באופן ממוחשב, לרשות הבריאות שבתחומה ניטלו דגימות מים;
{{ח:תתת|(3)}} אחת לשנה, את התוצאות של הבדיקות שבוצעו לבקשת צרכנים לפי {{ח:פנימי|סעיף 14|תקנה 14}}, מוצגות באופן שיורה המנהל.
{{ח:תת|(ג)}} ספק ידווח לרשות הבריאות בלא דיחוי על תקלה שעלולה להשפיע על איכות המים במערכת אספקת המים ובמיתקן הפקת מים.
{{ח:תת|(ד)}} ספק המים יגיש לרשות הבריאות עד 1 ביוני של כל שנה דין וחשבון שנתי ממוחשב המסכם את הממצאים עד 31 בדצמבר של השנה שקדמה לה; דין וחשבון כאמור יוגש באופן שיורה המנהל, לרבות גרפים וטבלאות, עיבוד וניתוח הנתונים של ממצאי חודשי השנה, תקלות מהותיות שאירעו, והמלצות לתיקון, שיפור ושדרוג.

{{ח:סעיף|30|פרסום לציבור}}
{{ח:תת|(א)}} עד 1 ביוני של כל שנה, ספק יפרסם לציבור באתר האינטרנט שלו דין וחשבון שנתי המפרט את איכות המים שסיפק בשנה שקדמה למועד הדיווח וכן את הפרטים שלהלן, לפי מקורות המים, מיתקני ההפקה ומערכות אספקת המים שמהם סיפק מים כאמור:
{{ח:תתת|(1)}} שמות וסוגי מקורות המים שמהם סיפק מים;
{{ח:תתת|(2)}} סיכום הממצאים של הבדיקות המיקרוביאליות והכימיות שערך בשנה החולפת, לרבות הריכוזים המזעריים והמרביים של חומרי החיטוי ותוצרי הלוואי של חומרי החיטוי במים, תוך ציון מובחן ומודגש של החריגות, אם נמצאו;
{{ח:תתת|(3)}} תקלות מהותיות שהשפיעו על איכות המים ואשר אירעו במערכת אספקת המים או במיתקן ההפקה;
{{ח:תתת|(4)}} פעולות מתקנות שנקט עקב תקלות כאמור בפסקה (3) או חריגה כאמור בפסקה (2) ופעולות שנקט למניעת תקלות או חריגות כאמור;
{{ח:תתת|(5)}} מיתקני הטיפול שאותם הפעיל, למעט מיתקנים המשמשים לחיטוי בלבד, ולרבות סוג המיתקן והשיטות שבהם השתמש לטיפול במים;
{{ח:תתת|(6)}} הממצאים העיקריים של הסקרים התברואיים שביצע ופעולות מתקנות שביצע בעקבות ממצאי הסקרים כאמור;
{{ח:תתת|(7)}} סיכום יישום תכנית הדיגום השנתית כאמור {{ח:פנימי|סעיף 26|בתקנה 26}};
{{ח:תתת|(8)}} פירוט דרכי התקשורת להגשת פניות ותלונות.
{{ח:תת|(ב)}} בלי לגרוע מהוראות כל דין, המנהל יעמיד לעיון הציבור במשרדיו ובאתר האינטרנט של המשרד את כל אלה:
{{ח:תתת|(1)}} הנחיות המנהל לעניין תקנות אלה;
{{ח:תתת|(2)}} תוצאות בדיקות המים שהתבצעו במקורות המים, במיתקני הפקה ובמערכות האספקה תוך ציון מובחן ומודגש של החריגות אם נמצאו, לרבות סיכום ממצאים עיקריים מסקרים תברואיים בתוך 90 ימים מיום קבלת המידע;
{{ח:תתת|(3)}} מידע בנוגע לריכוז המרבי המותר לכל גורם לפי תקנות אלה וכן מידע בנוגע להשפעות הבריאותיות של כל גורם.

{{ח:סעיף|31|דיווח ופרסום של היתרים מיוחדים}}
{{ח:תת|(א)}} המנהל יעמיד לעיון הציבור ובאתר האינטרנט של משרד הבריאות מידע לגבי היתרים מיוחדים לשימוש במים אשר ניתנו לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 8|תקנה 8}} סמוך למתן היתר כאמור; בפרסום יצוין מקור המים, זהות הספק ואזור האספקה שלגביו ניתן ההיתר וכן התקופה שלגביה ניתן ההיתר.
{{ח:תת|(ב)}} שר הבריאות ידווח אחת לשנה, ולא יאוחר מיום 30 ביוני של כל שנה, לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, על ההיתרים המיוחדים שנתנה רשות הבריאות לפי הוראות {{ח:פנימי|סעיף 8|תקנה 8}}, לרבות הנימוקים למתן כל היתר כאמור.

{{ח:סעיף|32|תיעוד}}
{{ח:תת|(א)}} ספק ישמור נתוני ניטור רציף באופן ממוחשב למשך שנה לפחות.
{{ח:תת|(ב)}} ספק המים ישמור את כל תוצאות בדיקות המים שביצע לפי תקנות אלה והמידע יעמוד בכל עת לעיון רשות הבריאות.

{{ח:סעיף|33|הדרכת עובדים}}
{{ח:תת|(א)}} כל טיפול, עבודה, תחזוקה, ניקוי, שינוי או בקרה במי שתייה, במערכת אספקת מים או במיתקן הפקה ייעשו בנוכחות או בידי אדם שעבר הדרכה שאישר המנהל בתחום איכותם התברואית של מי שתייה ואשר השתתף בהשתלמויות תקופתיות במתכונת שאישר המנהל אחת לחמש שנים לפחות.
{{ח:תת|(ב)}} דיגום ייעשה בידי אדם שעבר הדרכה שאישר המנהל לדוגמי מים, ואשר השתתף בהשתלמויות תקופתיות במתכונת שאישר המנהל אחת לחמש שנים לפחות.

{{ח:סעיף|34|ביטול אישור}}
{{ח:ת}} המנהל ורשות הבריאות רשאים בכל עת לבטל אישור שניתן לפי תקנות אלה, ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם ראו כי –
{{ח:תת|(1)}} לא התקיימה לגביו הוראה מהוראות תקנות אלה;
{{ח:תת|(2)}} קיים חשש לבריאות הציבור אם לא יבוטל האישור.

{{ח:סעיף|35|ועדה מייעצת}}
{{ח:תת|(א)}} המנהל ימנה ועדה מייעצת לאיכות מי שתייה, וזה הרכבה:
{{ח:תתת|(1)}} מהנדס ראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות והוא יהיה היושב ראש;
{{ח:תתת|(2)}} טוקסיקולוג ראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות;
{{ח:תתת|(3)}} מהנדס ארצי למי שתייה במשרד הבריאות;
{{ח:תתת|(4)}} חמישה נציגים חברי הסגל האקדמי של מוסדות להשכלה גבוהה, שהם בעלי השכלה בתחום הנדסת מערכות מים, כימיה או ביולוגיה של מים, הידרולוגיה, טיפול במים או כיוצא באלה;
{{ח:תתת|(5)}} שני רופאים מומחים לבריאות הציבור;
{{ח:תתת|(6)}} נציג השר להגנת הסביבה מבין עובדי משרדו;
{{ח:תתת|(7)}} מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב או נציגו;
{{ח:תתת|(8)}} נציג ספקי המים שימונה מתוך רשימת מועמדים שיגיש לו מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב;
{{ח:תתת|(9)}} נציג גוף ציבורי שעניינו בריאות וסביבה מתוך רשימת מועמדים שיגיש לו ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה.
{{ח:תת|(ב)}} תקופת כהונתו של חבר הוועדה המייעצת שהתמנה לפי תקנת משנה (א) פסקאות (4) עד (9) תהיה חמש שנים והוא יכול לשוב ולהתמנות לתקופות כהונה נוספות.
{{ח:תת|(ג)}} הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה.
{{ח:תת|(ד)}} תפקידי הוועדה המייעצת הם:
{{ח:תתת|(1)}} לעקוב אחרי המלצות ותקנים של גופים בין־לאומיים ומדינות אחרות לגבי האיכות המומלצת למי שתייה;
{{ח:תתת|(2)}} לעקוב אחרי מחקרים ופרסומים בעניין איכות מי שתייה ומחקרים הרלוונטיים לקביעת דרישות לאיכות מי שתייה;
{{ח:תתת|(3)}} לנתח את תוצאות הבדיקות במי שתייה הנעשות לפי תקנות אלה;
{{ח:תתת|(4)}} להמליץ על עריכת סקרים של איכות מי שתייה ככל הנדרש לדעתה, לרבות לעניין איכות מי שתייה במוסדות שבהם שוהה אוכלוסייה רגישה וכן, בבנייה ישנה ובמקומות שבהם קיימת אוכלוסייה מעוטת יכולת, וליווי מקצועי של ביצועם;
{{ח:תתת|(5)}} להמליץ על איסוף נתונים על אודות גורמים העשויים להימצא במים, במקורות המים ובמערכת אספקת המים ולנתחם;
{{ח:תתת|(6)}} להמליץ על עריכת מחקרים ואיסוף מידע בעניין מים מותפלים לרבות השפעת צריכת מים דלי מינרלים על בריאות הציבור ועל מערכת אספקת המים;
{{ח:תתת|(7)}} להמליץ על תיקון ועדכון של תקנות אלה, בין השאר על יסוד מידע שהצטבר ופעולות שבוצעו על יסוד פסקאות (1) עד (5);
{{ח:תתת|(8)}} כל תפקיד אחר שיטיל עליה המנהל.
{{ח:תת|(ה)}} בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ד), הוועדה המייעצת תבחן מעת לעת ואחת לארבע שנים לכל הפחות, את הצורך בעדכון תקנות אלה ותגיש את המלצותיה לשר הבריאות.
{{ח:תת|(ו)}} ממצאים והמלצות של הוועדה המייעצת יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

{{ח:סעיף|36|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), התשל״ד–1974 – בטלות.

{{ח:סעיף|37|תחילה}}
{{ח:תת|(א)}} תחילתן של תקנות אלה, למעט ההוראות המפורטות בתקנת משנה (ב) ו־(ג), 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
{{ח:תת|(ב)}} תחילתה של {{ח:פנימי|סעיף 14|תקנה 14}} – שנה מיום פרסומן של תקנות אלה.
{{ח:תת|(ג)}} תחילתה של {{ח:פנימי|סעיף 33|תקנה 33(א)}} –
{{ח:תתת|(1)}} לעניין ספק המעסיק עד 10 עובדים בתפקידים כאמור {{ח:פנימי|סעיף 33|בתקנה האמורה}}, ביום כ״ט באדר א׳ התשע״ד (1 במרס 2014);
{{ח:תתת|(2)}} לעניין ספק המעסיק יותר מ־10 עובדים בתפקידים כאמור {{ח:פנימי|סעיף 33|בתקנה האמורה}}, ביום י׳ באלול התשע״ז (1 בספטמבר 2017) ובלבד שבכל שנה עד יום התחילה, יוכשרו לפחות חמישית מהעובדים כאמור של אותו ספק.

{{ח:סעיף|38|הוראות מעבר}}
{{ח:תת|(א)}} סדרת הדיגומים השנתית הראשונה לניטור חומרי הדברה וחומרים אורגניים תעשייתיים לעניין הוראות {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|פרט 1, ”קבוצת תדירות ניטור א׳“, בתוספת השלישית}}, ייערכו במועדים לפי תכנית שיגיש ספק מים לאישור רשות הבריאות עד יום התחילה; סדרת הדיגומים תיערך עד לא יאוחר מתום חמש שנים מיום התחילה וככל האפשר בפריסה שנתית אחידה.
{{ח:תת|(ב)}} סדרת הדיגומים השנתית הראשונה של היסודות אורניום, בורון, בריליום, מוליבדן ומתיל טרט בוטיל אתר (MTBE) ייערכו במועדים לפי תכנית שיגיש ספק מים לאישור רשות הבריאות עד יום התחילה; סדרת הדיגומים תיערך עד לא יאוחר מתום שנתיים מיום התחילה.
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור {{ח:פנימי|תוספת 2|בתוספת השנייה}}, מים שבהם שיעור הגורמים כלהלן ייראו כראויים לשתייה למשך התקופה שלצדם:
{{ח:תתת|(1)}} גופרה עד 350 מג״ל – 3 שנים מיום התחילה;
{{ח:תתת|(2)}} כלוריד עד 450 מג״ל – 5 שנים מיום התחילה;
{{ח:תתת|(3)}} אלומיניום במים מסוננים עד 0.2 מג״ל מעל הריכוז במי הגלם – שנתיים מיום התחילה.
{{ח:תת|(ד)|(1)}} סקר תברואי ראשון לעניין {{ח:פנימי|סעיף 28|תקנה 28(א)(2)}}, יתבצע עד תום שלוש שנים מיום התחילה.
{{ח:תתת|(2)}} סקר תברואי ראשון לעניין {{ח:פנימי|סעיף 28|תקנה 28(א)(3)}}, יתבצע עד תום חמש שנים מיום התחילה וככל האפשר בפריסה שנתית אחידה.

{{ח:סעיף|39|הוראת שעה – מגנזיום|תיקון: תשע״ו}}
{{ח:ת}} בתקופה שמיום י״ד באלול התשע״ב (1 בספטמבר 2012) עד יום כ״ב באלול התשע״ח (2 בספטמבר 2018) תבוצע בחינה של משמעויות ועלויות הוספת מגנזיום למים מותפלים, במטרה לבחון את העלויות ומידת הישימות של הטכנולוגיות השונות להוספת מגנזיום למים מותפלים, ולשם כך יחולו הוראות אלה:
{{ח:תתת|(1)}} באחד או יותר ממיתקני ההתפלה יוקמו תשתיות לצורך ביצוע מיתקן או מיתקני חלוץ (פיילוט) לבחינתן של טכנולוגיות להוספת מגנזיום למי שתייה, לרבות תשתית שתאפשר למיתקן החלוץ להשיב את המגנזיום למים המותפלים בריכוז של 20 עד 30 מג״ל, כך שתתאפשר קבלת תוצאות מהימנות לגבי הישימות, העלות, ההשפעות הבריאותיות והאחרות, והתועלת של כל אחת מהטכנולוגיות שייבחנו;
{{ח:תתת|(2)}} יוקם צוות מקצועי של שבעה חברים שיהיה אחראי לקביעת מתווה מיתקן החלוץ, תכולתו והיקפו, ובכלל זה, מפרט העבודה, השלבים, המתודולוגיה והמדדים המדויקים לבחינה; הצוות יכלול שני נציגים של המנהל הכללי של משרד הבריאות, נציג המנהל הכללי של משרד האנרגיה והמים, נציג של מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב, נציג המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושני נציגים של משרד האוצר (בתקנות אלה – הצוות);
{{ח:תתת|(3)}} המנהל ידווח אחת לשנה לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לא יאוחר מיום 1 בספטמבר, על תוצאות בחינת הצוות כאמור ומסקנותיו נכון למועד הדיווח וכן, עד יום כ״ב באלול התשע״ח (2 בספטמבר 2018) ייתן את המלצתו בהתייחס לעבודת הצוות לעניין הוספת מגנזיום למים מותפלים;
{{ח:תתת|(4)}} בתקופה שעד יום כ״ב באלול התשע״ח (2 בספטמבר 2018), המנהל רשאי להתיר לספק מים במיתקן התפלה, להזרים את המים שטופלו במיתקן החלוץ למי השתייה, בתנאים כפי שימצא לנכון.

{{ח:סעיף|40|הוראת שעה – הפלרה}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|סעיף 20|תקנה 20}} תעמוד בתוקפה לתקופה של שנה אחת מיום התחילה.

{{ח:קטע2|תוספת 1|תוספת ראשונה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}}, {{ח:פנימי|סעיף 4|4(2)}}, {{ח:פנימי|סעיף 6|6(2)}}, {{ח:פנימי|סעיף 10|10(א)(2)}}, {{ח:פנימי|סעיף 10|10(ב)}} {{ח:פנימי|תוספת 3|והתוספת השלישית}})}}}}
{{ח:קטע3||גורמים בעלי השפעה בריאותית}}
{{ח:קטע3|תוספת 1 טבלה א|טבלה א׳: חומרים אי־אורגניים}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}

הגורם	סימול (לצרכי דיווח)	ריכוז מרבי מיקרוגרם לליטר (להלן – מקג״ל)	קבוצת תדירות ניטור במיתקן הפקה לעניין {{ח:פנימי|תוספת 3|התוספת השלישית}}

{{ח:חיצוני|w:אנטימון|אנטימון}}	Sb	6	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 3|ג}}

{{ח:חיצוני|w:אורניום|אורניום}}*	U	15	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:ארסן|ארסן}}	As	10	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:בורון|בורון}}	B	1,000	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:בריום|בריום}}	Ba	1,000	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:בריליום|בריליום}}	Be	4	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:חנקה|חנקה}}	NO3	70,000 (כ־NO3)	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 6|ו}}

{{ח:חיצוני|w:כסף (יסוד)|כסף}}	Ag	100	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:כספית|כספית}}	Hg	1	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:כרום|כרום}}	Cr	50	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:מוליבדן|מוליבדן}}	Mo	70	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:ניקל|ניקל}}	Ni	20	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:סלניום|סלניום}}	Se	10	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:עופרת|עופרת}}	Pb	10	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:פלואוריד|פלואוריד}}	F	1,700	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:ציאניד|ציאניד}}	CN	50	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:קדמיום|קדמיום}}	Cd	5	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|ה}}

{{ח:חיצוני|w:תאליום|תאליום}}	Tl	2	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 3|ג}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|* אורניום ייבדק גם לרמת אקטיביות לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 טבלה ד|טבלה ד׳: חומרים רדיו אקטיביים}}.}}

{{ח:קטע3|תוספת 1 טבלה ב|טבלה ב׳: חומרי הדברה}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}	{{מוקטן|טור ה׳}}

הגורם	סימול (לצרכי דיווח)	CAS No.‎	ריכוז מרבי מיקרוגרם לליטר (להלן – מקג״ל)	קבוצת תדירות ניטור לעניין {{ח:פנימי|תוספת 3|התוספת השלישית}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Oxamyl|אוקסמיל}}|{{ח:חיצוני|w:en:Oxamyl|Oxamyl}}}}	OXML	23135-22-0	200	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 3|ג}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Alachlor|אלאכלור}}|{{ח:חיצוני|w:en:Alachlor|Alachlor}}}}	ALAC	15972-60-8	4	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Aldicarb|אלדיקרב}}|{{ח:חיצוני|w:en:Aldicarb|Aldicarb}}}}	ALCB	116-06-3	10*	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|אלדיקרב סולפון|Aldicarb sulfone}}	ALSN	1646-88-4

{{דוכיווני|אלדיקרב סולפוקסיד|Aldicarb sulfoxide}}	ALSD	1646-87-3

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Atrazine|אטרזין}}|{{ח:חיצוני|w:en:Atrazine|Atrazine}}}}	ATRA	1912-24-9	2	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Aldrin|אלדרין}}|{{ח:חיצוני|w:en:Aldrin|Aldrin}}}}	ADRN	309-00-2	0.05*	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 3|ג}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:Dieldrin|דיאלדרין}}|{{ח:חיצוני|w:en:Dieldrin|Dieldrin}}}}	DADN	60-57-1

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dibromoethane|אתילן דיברומיד}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dibromoethane|Ethylene Dibromide}}}}	ETDB	106-93-4	0.05	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:2,4-Dichlorophenoxyacetic acid|4,2-D}} כולל אסתרים ומלחים|{{ח:חיצוני|w:en:2,4-Dichlorophenoxyacetic acid|2,4-D}}}}	DCPA	94-75-7	30	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dibromo-3-chloropropane|2,1־דיברומו־3־כלורופרופאן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dibromo-3-chloropropane|1,2-Dibromo-3-chloropropane}}}}	DBCP	96-12-8	0.3	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:DDT|DDT}} כולל חומרי פירוק {{ח:חיצוני|w:en:Dichlorodiphenyldichloroethane|DDD}} ו־{{ח:חיצוני|w:en:Dichlorodiphenyldichloroethylene|DDE}}|{{ח:חיצוני|w:en:DDT|DDT}} ({{ח:חיצוני|w:en:Dichlorodiphenyldichloroethane|DDD}} and {{ח:חיצוני|w:en:Dichlorodiphenyldichloroethylene|DDE}})}}	DDT	107917-42-0	1*	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 2|ב}}

DDD	72-54-8

DDE	72-55-9

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichloropropane|2,1־דיכלורופרופאן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichloropropane|1,2-Dichloropropane}}}}	DCPN	78-87-5	5	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Dimethoate|דימטואט}}|{{ח:חיצוני|w:en:Dimethoate|Dimethoate}}}}	DMTT	60-51-5	6	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Dinoseb|דינוסב}}|{{ח:חיצוני|w:en:Dinoseb|Dinoseb}}}}	DNSB	88-85-7	7	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 3|ג}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Diquat|דיקוואט}}|{{ח:חיצוני|w:en:Diquat|Diquat}}}}	DQAT	85-00-7	20	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 3|ג}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Heptachlor|הפטאכלור}}|{{ח:חיצוני|w:en:Heptachlor|Heptachlor}}}}	HEPT	76-44-8	0.4	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Heptachlor epoxide|הפטאכלור אפוקסיד}}|{{ח:חיצוני|w:en:Heptachlor epoxide|Heptachlor epoxide}}}}	HEPE	1024-57-3	0.2	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid|5,4,2-T}}|{{ח:חיצוני|w:en:2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid|2,4,5-T}}}}	TCAA	93-76-5	9	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 2|ב}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Trifluralin|טריפלוראלין}}|{{ח:חיצוני|w:en:Trifluralin|Trifluralin}}}}	TRFL	1582-09-8	20	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Chlordane|כלורדן}} כולל כל האיזומרים של אוקטהכלור|{{ח:חיצוני|w:en:Chlordane|Chlordane}}}}	CLDN	57-74-9	1	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Chlorpyrifos|כלורפיריפוס}}|{{ח:חיצוני|w:en:Chlorpyrifos|Chlorpyrifos}}}}	CLPF	2921-88-2	30	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Lindane|לינדן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Lindane|Lindane}}}}	LIND	58-89-9	1	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Metolachlor|מטולאכלור}}|{{ח:חיצוני|w:en:Metolachlor|Metolachlor}}}}	MTAL	51218-45-2	10	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 3|ג}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:MCPA|MCPA}}|{{ח:חיצוני|w:en:MCPA|MCPA}}}}	MCPA	94-74-6	2	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Simazine|סימזין}}|{{ח:חיצוני|w:en:Simazine|Simazine}}}}	SIMZ	122-34-9	2	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Fenoprop|סילבקס}}|{{ח:חיצוני|w:en:Fenoprop|2,4,5-TP (Silvex)}}}}	TCPA	93-72-1	10	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 2|ב}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Pentachlorophenol|פנטאכלורופנול}}|{{ח:חיצוני|w:en:Pentachlorophenol|Pentachlorophenol (PCP)}}}}	PCP	87-86-5	3	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 2|ב}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Carbofuran|קרבופוראן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Carbofuran|Carbofuran}}}}	CBFN	1563-66-2	20	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 3|ג}}

ערך סכומי יחסי	1.5 {{מוקטן|(בלא יחידות)}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|* סכום של כל הגורמים הרשומים בקבוצה זו (תקן סכומי).}}

{{ח:קטע3|תוספת 1 טבלה ג|טבלה ג׳: חומרים אורגניים ממקור תעשייתי}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}	{{מוקטן|טור ה׳}}

הגורם	סימול (לצרכי דיווח)	CAS No.‎	ריכוז מרבי מיקרוגרם לליטר (להלן – מקג״ל)	קבוצת תדירות ניטור לעניין {{ח:פנימי|תוספת 3|התוספת השלישית}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Ethylbenzene|אתילבנזן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Ethylbenzene|Ethylbenzene}}}}	ETBN	100-41-4	300	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Polychlorinated biphenyl|בי־פנילים רב־כלוריים (PCBs)}}|{{ח:חיצוני|w:en:Polychlorinated biphenyl|Polychlorinated Biphenyls (PCBs)}}}}	PCB	1336-36-3	0.5*	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 2|ב}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Benzene|בנזן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Benzene|Benzene}}}}	BENZ	71-43-2	5	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Benzo(a)pyrene|בנזו[a]פירן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Benzo(a)pyrene|Benzo[a]pyrene}}}}	BNZP	50-32-8	0.5	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Bis(2-ethylhexyl) phthalate|די־2־אתיל הקסיל פתלאט}}|{{ח:חיצוני|w:en:Bis(2-ethylhexyl) phthalate|Di(2-ethylhexyl)phthalate}}}}	BEPT
{{ח:הערה|[צ״ל: DEPT]}}	117-81-7	8	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dibromoethane|אתילן דיברומיד (EDB)}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dibromoethane|Ethylene Dibromide}}}}	ETDB	106-93-4	0.05	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,1-Dichloroethene|1,1־דיכלורואתילן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,1-Dichloroethene|1,1-Dichloroethylene}}}}	DCEY	75-35-4	10	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichloroethene|ציס־2,1־דיכלורואתילן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichloroethene|cis-1,2-Dichloroethylene}}}}	CDCE	156-59-2	50	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichloroethene|טרנס־2,1־דיכלורואתילן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichloroethene|trans-1,2-Dichloroethylene}}}}	TDCE	156-60-5	50	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichloroethane|2,1־דיכלורואתאן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichloroethane|1,2-Dichloroethane}}}}	DCET	107-06-2	4	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichlorobenzene|2,1־דיכלורובנזן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichlorobenzene|1,2-Dichlorobenzene}}}}	MDCB	95-50-1	600	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,4-Dichlorobenzene|4,1־דיכלורובנזן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,4-Dichlorobenzene|1,4-Dichlorobenzene}}}}	PDCB	106-46-7	75	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Dichloromethane|דיכלורומתאן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Dichloromethane|Dichloromethane}}}}	DCLM	75-09-2	5	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichloropropane|2,1־דיכלורופרופאן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,2-Dichloropropane|1,2-Dichloropropane}}}}	DCPN	78-87-5	5	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Vinyl chloride|ויניל כלוריד}}|{{ח:חיצוני|w:en:Vinyl chloride|Vinyl chloride}}}}	VYCL	75-01-4	0.5	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Toluene|טולואן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Toluene|Toluene}}}}	TOLU	105-88-3	700	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Tetrachloroethylene|טטראכלורואתילן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Tetrachloroethylene|Tetrachloroethylene}}}}	TECE	127-18-4	10	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,1,1-Trichloroethane|1,1,1־טריכלורואתאן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,1,1-Trichloroethane|1,1,1-Trichloroethane}}}}	TCET	71-55-6	200	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,1,2-Trichloroethane|2,1,1־טריכלורואתאן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,1,2-Trichloroethane|1,1,2-Trichloroethane}}}}	TCEN	79-00-5	5	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Trichloroethylene|טריכלורואתילן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Trichloroethylene|Trichloroethylene}}}}	TCEY	79-01-6	20	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:1,2,4-Trichlorobenzene|4,2,1־טריכלורובנזן}}|{{ח:חיצוני|w:en:1,2,4-Trichlorobenzene|1,2,4-Trichlorobenzene}}}}	TCB	120-82-1	70	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Chloroform|כלורופורם}}|{{ח:חיצוני|w:en:Chloroform|Chloroform}}}}	CHLF	67-66-3	80	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Chlorobenzene|מונוכלורובנזן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Chlorobenzene|Monochlorobenzene}}}}	MCBZ	108-90-7	100	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Styrene|סטירן}}|{{ח:חיצוני|w:en:Styrene|Styrene}}}}	STYR	100-42-5	50	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Formaldehyde|פורמאלדהיד}}|{{ח:חיצוני|w:en:Formaldehyde|Formaldehyde}}}}	FORM	50-00-00	900	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|ד}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Carbon tetrachloride|פחמן טטראכלוריד}}|{{ח:חיצוני|w:en:Carbon tetrachloride|Carbon tetrachloride}}}}	CCL4	56-23-5	4	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{דוכיווני|{{ח:חיצוני|w:en:Xylene|קסילן}} – סכום כל האיזומרים|{{ח:חיצוני|w:en:Xylene|Xylene}}}}	XYLE	1330-20-7	500	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

ערך סכומי יחסי	1.5 {{מוקטן|(בלא יחידות)}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|* סכום של כל הגורמים הרשומים בקבוצה זו (תקן סכומי).}}

{{ח:קטע3|תוספת 1 טבלה ד|טבלה ד׳: חומרים רדיואקטיביים}}
{{ח:קטע4||רדיונוקלידים ממקור טבעי ומעשה ידי אדם העשויים להימצא במקורות מי שתייה*}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}	{{מוקטן|טור ה׳}}

רדיונוקליד	סוג קרינה	ריכוז אקטיביות מרבי** 	מקור הרדיונוקלידים	קבוצת תדירות ניטור לעניין {{ח:פנימי|תוספת 3|התוספת השלישית}}

{{ח:חיצוני|w:en:Uranium-238|238U}} *** 	α	3.0	{{ח:חיצוני|w:en:Decay chain#Uranium series|סדרת האורניום הטבעי}}	רדיו נוקלידים ממקור טבעי	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 9|ט}}

{{ח:חיצוני|w:en:Uranium-234|234U}} *** 	α	2.8

{{ח:חיצוני|w:en:Thorium-230|230Th}}	α	0.7

{{ח:חיצוני|w:en:Radium-226|226Ra}}	α	0.5

{{ח:חיצוני|w:en:Lead-210|210Pb}}	β	0.2

{{ח:חיצוני|w:en:Polonium-210|210Po}}	α	0.1

{{ח:חיצוני|w:en:Thorium-232|232Th}}	α	0.6

{{ח:חיצוני|w:en:Radium-228|228Ra}}	β	0.2	{{ח:חיצוני|w:en:Decay chain#Thorium series|סדרת התוריום הטבעי}}

{{ח:חיצוני|w:en:Thorium-228|228Th}}	α	1.9

{{ח:חיצוני|w:en:Radium-224|224Ra}}	α	2.1

{{ח:חיצוני|w:en:Caesium-134|134Cs}}	β	7.2	{{ח:חיצוני|w:en:Nuclear fission product|מוצרי ביקוע}}	רדיונוקלידים ממקור מעשה ידי אדם

{{ח:חיצוני|w:en:Caesium-137|137Cs}}	β	10.5

{{ח:חיצוני|w:en:Strontium-90|90Sr}}	β	4.9

{{ח:חיצוני|w:en:Iodine-131|131I}}	β	6.2

{{ח:חיצוני|w:en:Tritium|3H}}	β	7,610	רדיונוקלידים אחרים

{{ח:חיצוני|w:en:Carbon-14|14C}}	β	236

{{ח:חיצוני|w:en:Plutonium-239|239Pu}}	α	0.5

{{ח:חיצוני|w:en:Americium-241|241Am}}	α	0.7

ערך סכומי יחסי	1 {{מוקטן|(בלא יחידות)}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|* ריכוזי אקטיביות מרביים לרדיונוקלידים נוספים מפורטים בטבלה 9.3 של {{ח:חיצוני|http://who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en|ההנחיות לאיכות מי השתייה של ארגון הבריאות העולמי (WHO) במהדורה המעודכנת}} ביותר המפורסמת באתר האינטרנט של משרד הבריאות.}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|**  ריכוז אקטיביות מרבי כמפורט בטור ג׳ שווה ערך למנת קרינה שנתית של 0.1 מיליסיוורט (‎0.1 mSv).}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|***  ייבדק גם הריכוז המרבי של אורניום לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 טבלה א|טבלה א׳: חומרים אי־אורגניים}}.}}

{{ח:קטע3|תוספת 1 טבלה ה|טבלה ה׳: רעלני אצות כחוליות (ציאנובקטריה)}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}

הגורם	ריכוז מרבי מותר (מקג״ל)	קבוצת תדירות ניטור לעניין {{ח:פנימי|תוספת 3|התוספת השלישית}}

{{ח:חיצוני|w:en:Microcystin-LR|מיקרוציסטין LR}} (חופשי וקשור)	1	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|ד}}

{{ח:קטע3|תוספת 1 טבלה ו|טבלה ו׳: גורמים נוספים}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}

הגורם	סימול (לצורכי דיווח)	ריכוז מרבי מותר (מקג״ל)	קבוצת תדירות ניטור לעניין {{ח:פנימי|תוספת 3|התוספת השלישית}}

{{ח:חיצוני|w:en:Perchlorate|פרכלורט (ClO4)}}	CLO4	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|ד}}

{{ח:חיצוני|w:en:Benzo(a)pyrene|Benzo[a]pyrene}}*	BNZP	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|א}}

{{ח:חיצוני|w:en:Benzo(b)fluoranthene|Benzo[b]fluoranthene}}	BBFL	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|ד}}

{{ח:חיצוני|w:en:Benzo(k)fluoranthene|Benzo[k]fluoranthene}}	BKFL	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|ד}}

{{ח:חיצוני|w:en:Benzo(ghi)perylene|Benzo[ghi]perylene}}	BGPE	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|ד}}

{{ח:חיצוני|w:en:Indeno(1,2,3-cd)pyrene|Indeno (1,2,3-cd) pyrene}}	INPY	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|ד}}

{{ח:חיצוני|w:en:Cryptosporidium|קריפטוספורידיום}}	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|ד}}

{{ח:חיצוני|w:en:Giardia|ג׳יארדיה}}	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|ד}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|* בנזו[a]פירן ייבדק גם לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 טבלה ג|טבלה ג׳: חומרים אורגניים ממקור תעשייתי}}.}}

{{ח:קטע2|תוספת 2|תוספת שנייה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}}, {{ח:פנימי|סעיף 4|4(2)}}, {{ח:פנימי|סעיף 6|6(2)}}, {{ח:פנימי|סעיף 10|10(א)(2)}}, {{ח:פנימי|סעיף 11|11(ג)}} {{ח:פנימי|סעיף 37|ו־37(ג)}})}}}}
{{ח:קטע3||גורמים בעלי השפעה אורגנולפטית*}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|* השפעה אורגנולפטית – טעם, ריח, צבע, טמפרטורה וכיוצא באלה.}}

{{ח:קטע3|תוספת 2 טבלה א|טבלה א׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}

הגורם	סימול (לצרכי דיווח)	ריכוז מרבי מיליגרם לליטר (להלן – מג״ל)	קבוצת תדירות ניטור לעניין {{ח:פנימי|תוספת 3|התוספת השלישית}}

אבץ	Zn	5.0	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

אלומיניום	Al	0.2	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

אשלגן	K	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

בליעת קרינת UV	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 8|ח}}

ברזל	Fe	1.0	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

גופרה	SO4	250	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

כלוריד	Cl	400	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 8|ח}}

כלל פחמן אורגני	TOC	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 8|ח}}

כלל מוצקים מומסים	TDS	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

מגנזיום	Mg	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

מנגן	Mn	0.2	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

מרכיבים פעילי שטח (דטרגנטים אניוניים)	MBAS	0.5	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

מתיל טרט בוטיל אתר (MTBE)‏ CAS No. 1634-04-4	MTBE	0.04	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

נחושת	Cu	1.4	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

נתרן	Na	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

סידן	Ca	–	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 7|ז}}

שמנים	OG	0.3	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|ד}}

{{ח:קטע3|תוספת 2 טבלה ב|טבלה ב׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}

הגורם	סימול (לצרכי דיווח)	ערך מותר	קבוצת תדירות ניטור לעניין {{ח:פנימי|תוספת 3|התוספת השלישית}}

הגבה	pH	6.5–9.5	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 8|ח}}

טעם	לא דוחה	על פי דרישה מיוחדת

ריח	ODOR	לא דוחה	על פי דרישה מיוחדת

טמפרטורה	T	לא דוחה	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 8|ח}} (בדיקה בשדה)

צבע	COLR	15 יחידות צבע	{{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 8|ח}}

עכירות	TURB	1 יחידת עכירות נפלומטרית (להלן – יע״ן)** 	במקור מים – תדירות רבעונית במערכת אספקת מים – בכל דיגום מיקרוביאלי

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|**  המנהל רשאי להתיר עד 3 יע״ן במיתקן מי תהום אם הוכח להנחת דעתו כי העכירות היא מגורם מינרלי ואינה מלווה בחריגה מיקרוביאלית כאמור {{ח:פנימי|סעיף 4|בתקנה 4(1)}}.}}

{{ח:קטע2|תוספת 3|תוספת שלישית}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 10|תקנות 10(א)(2)}}, {{ח:פנימי|סעיף 37|37(א)}}, {{ח:פנימי|תוספת 1|התוספת הראשונה}} {{ח:פנימי|תוספת 2|והתוספת השנייה}})}}}}
{{ח:קטע3||תדירות הדיגום במיתקן הפקה}}

{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת 3 פרט 1}}
{{ח:ת}} '''קבוצת תדירות ניטור א׳ (חומרי הדברה וחומרים אורגניים ממקור תעשייתי)'''
{{ח:תת|(א)}} '''מיתקן מי תהום עמוק'''
{{ח:תת}} במיתקן מי תהום שבו עומק הקידוח מפני הקרקע עד תחתית הקידוח גדול מ־150 מטרים – לכל גורם יבוצע ניטור פעם בשנה.
{{ח:תת}} אם הריכוז של גורם מסוים בבדיקות נמוך מ־60% מהריכוז המרבי, וסקר תברואי לא העלה ממצאים המצדיקים תדירות בדיקה מוגברת, תרד תדירות הדיגום לפעם בחמש שנים; התדירות תוגבר לתדירות שנתית אם באחת הבדיקות יעלה ריכוז הגורם על 60% מערכו המרבי המותר.
{{ח:תת|(ב)}} '''מיתקן מי תהום רדוד'''
{{ח:תתת|(1)}} במיתקן מי תהום רדוד שבו עומק הקידוח מפני הקרקע עד תחתית הקידוח קטן מ־150 מטרים – יבוצע במשך שנה ניטור אחת ל־3 חודשים לכל גורם*;
{{ח:תתת|(2)}} בכל שלב, בהתאם לתוצאות הבדיקות האחרונות, יש לפעול לפי אחד מהמסלולים האלה:
{{ח:תתתת|(א)}} '''מסלול ראשון''': נמצא כי תוצאת כל הבדיקות לגורם מסוים מתחת ל־10%**  מהריכוז המרבי, הדיגום הבא ייערך לאחר חמש שנים;
{{ח:תתתת|(ב)}} '''מסלול שני''': נמצא כי תוצאת בדיקה לגורם מסוים בין 10% ל־30% מהריכוז המרבי של אותו גורם, יש לפעול כדלקמן:
{{ח:תתתתת|(1)}} הניטור ייערך בעונה שבה התגלה הגורם בריכוז שבין 10% ל־30% בתדירות אחת לשנה;
{{ח:תתתתת|(2)}} נמצא כי הריכוז המרבי קטן מ־30% ואין מגמת עלייה בריכוזו במשך 3 שנים, הדיגום הבא לאותו גורם ייערך לאחר 5 שנים;
{{ח:תתתת|(ג)}} '''מסלול שלישי''': נמצא כי תוצאת בדיקה לגורם מסוים גבוהה מ־30% מהריכוז המרבי, יש לפעול כדלקמן:
{{ח:תתתתת|(1)}} הספק יבצע ניטור בתדירות של אחת ל־3 חודשים;
{{ח:תתתתת|(2)}} נמצא כי ריכוז הגורם ירד מתחת ל־30% מהריכוז המרבי בכל הבדיקות שנערכו במשך 3 שנים, הדיגום הבא לאותו גורם ייערך לאחר שנה;
{{ח:תתתתת|(3)}} נמצא כי הריכוז המרבי קטן מ־30% בכל הבדיקות לאותו גורם, וכי אין מגמת עלייה בריכוזו במשך 5 שנים, הדיגום הבא ייערך לאחר 5 שנים.
{{ח:תת}} {{מוקטן|* אין צורך בביצוע דיגומים בעונות שבהן מיתקן ההפקה אינו פעיל.}}
{{ח:תת}} {{מוקטן|**  תוצאה קטנה מסף הכימות של השיטה תיחשב ל־0.}}
{{ח:תת|(ג)}} '''מיתקן מים עיליים'''
{{ח:תתת|(1)}} במיתקן מים עיליים יבוצע במשך שנה ניטור אחת ל־3 חודשים לכל גורם*.
{{ח:תתת|(2)}} בכל שלב, בהתאם לתוצאות הבדיקות האחרונות יש לפעול לפי אחד מהמסלולים האלה:
{{ח:תתתת|(א)}} '''מסלול ראשון''': נמצא כי תוצאות כל הבדיקות לגורם מסוים מתחת ל־10%**  מהריכוז המרבי, הדיגום הבא ייערך לאחר 3 שנים;
{{ח:תתתת|(ב)}} '''מסלול שני''': נמצא כי תוצאת בדיקה לגורם מסוים שבין 10% ל־30% מהריכוז המרבי, יש לפעול כדלקמן:
{{ח:תתתתת|(1)}} הניטור ייערך בעונה שבה התגלה הגורם בריכוז שבין 10% ל־30% בתדירות אחת לשנה;
{{ח:תתתתת|(2)}} נמצא כי הריכוז המרבי קטן מ־30% ואין מגמת עלייה בריכוזו במשך 3 שנים, הדיגום הבא לאותו גורם ייערך לאחר 3 שנים;
{{ח:תתתת|(ג)}} '''מסלול שלישי''': נמצא כי תוצאת בדיקה לגורם מסוים גבוהה מ־30% מהריכוז המרבי, יש לפעול כדלקמן:
{{ח:תתתתת|(1)}} הספק יבצע ניטור בתדירות של אחת ל־3 חודשים;
{{ח:תתתתת|(2)}} נמצא כי ריכוז הגורם ירד מתחת ל־30% מהריכוז המרבי בכל הבדיקות שנערכו במשך 3 שנים, הדיגום הבא לאותו גורם ייערך לאחר שנה;
{{ח:תתתתת|(3)}} נמצא כי הריכוז המרבי קטן מ־30% בכל הבדיקות לאותו גורם, וכי אין מגמת עלייה בריכוזו במשך 3 שנים, הדיגום הבא ייערך לאחר 3 שנים.
{{ח:תת}} {{מוקטן|* אין צורך בביצוע דיגומים בעונות שבהן מיתקן ההפקה אינו פעיל.}}
{{ח:תת}} {{מוקטן|**  תוצאה קטנה מסף הכימות של השיטה תיחשב ל־0.}}

{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת 3 פרט 2}}
{{ח:ת}} '''קבוצת תדירות ניטור ב׳ (גורמים שהשימוש בהם הופסק או שמעולם לא היו בשימוש בישראל)'''
{{ח:ת}} תבוצע בדיקה אחת לכל גורם, בכל מיתקן הפקה שלא נבדק לגורם זה מיום א׳ בטבת התשס״ו (1 בינואר 2006).
{{ח:ת}} במיתקן הפקה שבו התגלה אחד מהגורמים בשיעור כלשהו, יימשך הניטור לגורם זה לפי הנחיות רשות הבריאות; במיתקני הפקה שבהם לא התגלה הגורם ייפסק הניטור של גורם זה.

{{ח:סעיף*|3||עוגן=תוספת 3 פרט 3}}
{{ח:ת}} '''קבוצת תדירות ניטור ג׳ (גורמים שהסיכוי שיהוו מפגע תברואי קטן מלהצדיק ניטור קבוע כבר בשלב זה, ואולם נדרש איסוף מידע כדי להעריך את נחיצות ניטורם בתנאי ארץ ישראל)'''
{{ח:ת}} יבוצעו בדיקות ב־25% ממיתקני ההפקה של כל ספק המספק מים מיותר משלושה מיתקני הפקה, במשך שנתיים מתחולת התקנות; רשות הבריאות תאשר את רשימת מיתקני ההפקה שבהם יבוצעו הבדיקות;
{{ח:ת}} בהתאם לממצאי הבדיקות בכל הארץ יחליט המנהל על קבוצת הניטור שאליה יסווגו מזהמים אלה ({{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 1|קבוצה ”א“}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 2|”ב“}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 4|”ד“}}, {{ח:פנימי|תוספת 3 פרט 5|”ה“}} או הפסקת הניטור).

{{ח:סעיף*|4||עוגן=תוספת 3 פרט 4}}
{{ח:ת}} '''קבוצת תדירות ניטור ד׳ (גורמים העלולים להוות סיכון בריאותי, והעלולים להימצא רק באזורים ממוקדים)'''
{{ח:ת}} הניטור יבוצע לפי הוראות המנהל, בהתאם למידת הסיכון הבריאותי־סביבתי הקיים בכל אזור.

{{ח:סעיף*|5||עוגן=תוספת 3 פרט 5}}
{{ח:ת}} '''קבוצת תדירות ניטור ה׳ (גורמים אי־אורגניים בעלי השפעה בריאותית)'''
{{ח:ת}} לכל גורם יבוצע ניטור פעם בשנה בכל מיתקן הפקה.
{{ח:ת}} אם הריכוז של גורם מסוים בבדיקה האחרונה שבוצעה, לרבות בדיקה שבוצעה לפני יום התחילה, נמוך מ־60% מהריכוז המרבי, וסקר תברואי לא העלה ממצאים המצדיקים תדירות בדיקה מוגברת, תרד תדירות הדיגום לפעם בחמש שנים.
{{ח:ת}} התדירות תוגבר לתדירות שנתית אם באחת הבדיקות יעלה ריכוז הגורם על 60% מערכו המרבי המותר.

{{ח:סעיף*|6||עוגן=תוספת 3 פרט 6}}
{{ח:ת}} '''קבוצת תדירות ניטור ו׳ (חנקה)'''
{{ח:ת}} יבוצע ניטור שנתי בכל מיתקני ההפקה.
{{ח:ת}} אם הריכוז בבדיקה גבוה מ־50 מג״ל, תעלה תדירות הדיגום לפעם בשלושה חודשים.
{{ח:ת}} הורדת תדירות הדיגום לפעם בשנה תהיה באישור רשות הבריאות.

{{ח:סעיף*|7||עוגן=תוספת 3 פרט 7}}
{{ח:ת}} '''קבוצת תדירות ניטור ז׳ (גורמים בעלי השפעה אורגנולפטית)'''
{{ח:ת}} לגורם שנקבע לו ריכוז מרבי, יבוצע ניטור פעם בשנה בכל מיתקן הפקה.
{{ח:ת}} אם הריכוז בבדיקה האחרונה שבוצעה, לרבות בדיקה שבוצעה לפני יום התחילה, נמוך מ־60% מהריכוז המרבי, תרד תדירות הדיגום לפעם בחמש שנים.
{{ח:ת}} לגורם שלא נקבע לו ריכוז מרבי, יבוצע ניטור פעם בחמש שנים בכל מיתקן הפקה.

{{ח:סעיף*|8||עוגן=תוספת 3 פרט 8}}
{{ח:ת}} '''קבוצת תדירות ניטור ח׳ (גורמים בעלי השפעה אורגנולפטית)'''
{{ח:ת}} לגורמים אלה יבוצע ניטור פעם בשנה בכל מקורות המים.

{{ח:סעיף*|9||עוגן=תוספת 3 פרט 9}}
{{ח:ת}} '''קבוצת תדירות ניטור ט׳ (חומרים רדיואקטיביים)'''
{{ח:ת}} יבוצע ניטור שנתי לפולטי קרינה α ופולטי קרינה β בכל מיתקני ההפקה.
{{ח:ת}} בהתאם לתוצאות הבדיקות האחרונות של סך פולטי α וסך פולטי β יש לפעול לפי אחד מהמסלולים האלה:
{{ח:תת|(1)}} '''מסלול ראשון''': נמצא כי תוצאות הבדיקות נמוכות מ־0.2 בקרל לליטר לסך פולטי α ו־1 בקרל לליטר סך פולטי β (אחרי הפחתת ריכוז האקטיביות של אשלגן–40), תדירות הדיגום תהיה פעם בחמש שנים.
{{ח:תת|(2)}} '''מסלול שני''': נמצא כי תוצאות הבדיקות גבוהות מ־0.2 בקרל לליטר סך פולטי α או 1 בקרל לליטר סך פולטי β (אחרי הפחתת ריכוז האקטיביות של אשלגן–40), תבוצע בדיקה מפורטת לרדיונוקלידים מתוך {{ח:פנימי|תוספת 1 טבלה ד|טבלה ד׳ בתוספת הראשונה}} על פי כללים שייקבעו על ידי המנהל, ובתנאים כלהלן:
{{ח:תתת|(א)}} נמצא כי הערך הסכומי היחסי של הרדיונוקלידים קטן מ־0.6, תבוצע בדיקה נוספת אחרי 3 שנים לסך פולטי α וסך פולטי β;
{{ח:תתת|(ב)}} נמצא כי הערך הסכומי היחסי של הרדיונוקלידים בין 0.6 ל־1 תבוצע בדיקה נוספת לאחר שנה לסך פולטי α וסך פולטי β.

{{ח:קטע2|תוספת 4|תוספת רביעית}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 13|תקנה 13(א), (ב), ו־(ג)}})}}}}
{{ח:קטע3||בדיקות ותדירות הדיגום במערכת אספקת מים}}
{{ח:קטע3|תוספת 4 טבלה א|טבלה א׳: בדיקות מיקרוביאליות, חומר חיטוי פעיל ועכירות}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}

גודל אוכלוסייה משורתת	תדירות הדיגום	מספר אתרים שמהם נלקח דיגום בכל פעם

עד 1,000	אחת ל־4 שבועות	2

1,001 עד 5,000	אחת ל־4 שבועות	4

5,001 עד 10,000	אחת ל־4 שבועות	6

10,001 עד 20,000	אחת ל־2 שבועות	5

20,001 עד 30,000	אחת ל־2 שבועות	6

30,001 עד 40,000	אחת ל־2 שבועות	7

40,001 עד 50,000	אחת לשבוע	5

50,001 עד 70,000	אחת לשבוע	6

70,001 עד 90,000	2 פעמים בשבוע	4

90,001 עד 110,000	2 פעמים בשבוע	5

110,001 עד 140,000	2 פעמים בשבוע	6

140,001 עד 170,000	3 פעמים בשבוע	4

170,001 עד 200,000	3 פעמים בשבוע	5

200,001 עד 250,000	5 פעמים בשבוע	4

250,001 עד 300,000	5 פעמים בשבוע	5

300,001 עד 400,000	5 פעמים בשבוע	6

400,001 עד 500,000	5 פעמים בשבוע	7

מעל 500,000	5 פעמים בשבוע	8

מערכת מים ראשית	תדירות ומספר הדיגומים כאמור בתכנית הדיגום לפי {{ח:פנימי|סעיף 26|תקנה 26}}

{{ח:קטע3|תוספת 4 טבלה ב|טבלה ב׳: בדיקות למתכות – ברזל, נחושת ועופרת}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}

גודל אוכלוסייה משורתת	תדירות הדיגום	מספר אתרים שמהם נלקח דיגום בכל פעם

עד 10,000	פעם ב־3 שנים	3

10,001 עד 50,000	פעם בשנתיים	6

50,001 עד 100,000	פעם בשנה	10

100,001 עד 200,000	פעם בשנה	20

200,001 עד 300,000	פעם בשנה	40

מעל 300,000	פעם בשנה	60

מערכת מים ראשית	תדירות ומספר הדיגומים כאמור בתכנית הדיגום לפי {{ח:פנימי|סעיף 26|תקנה 26}}

{{ח:קטע3|תוספת 4 טבלה ג|טבלה ג׳: בדיקות לפלואוריד}}

{{ח:סעיף*|(1)||עוגן=תוספת 4 טבלה ג פרט 1}}
{{ח:ת}} נקודת דיגום מייצגת תיבדק לפחות בתדירות רבעונית;

{{ח:סעיף*|(2)||עוגן=תוספת 4 טבלה ג פרט 2}}
{{ח:ת}} באזורים המקבלים מים ממקור קבוע תילקח דגימה מנקודת דיגום אחת מייצגת;

{{ח:סעיף*|(3)||עוגן=תוספת 4 טבלה ג פרט 3}}
{{ח:ת}} ביישובים המקבלים מים ממקורות שונים יילקחו דגימות מים כמפורט בטבלה:
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}

גודל אוכלוסייה משורתת	תדירות הדיגום	מספר אתרים שמהם נלקח דיגום בכל פעם

יישובים במועצות אזוריות	רבעונית	1

במועצות מקומיות וערים	פעם בחודש בנקודות דיגום משתנות

עד 20,000	2

20,001 עד 50,000	3

50,001 עד 100,000	4

100,001 עד 200,000	5

200,001 עד 300,000	6

מעל 300,000	7

מערכת מים ראשית	תדירות ומספר הדיגומים כאמור בתכנית הדיגום לפי {{ח:פנימי|סעיף 26|תקנה 26}}

{{ח:קטע3|תוספת 4 טבלה ד|טבלה ד׳: בדיקות לאסבסט}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}

גודל אוכלוסייה משורתת	תדירות הדיגום	מספר אתרים שמהם נלקח דיגום בכל פעם

עד 10,000	בדיקות חד־פעמיות שיתבצעו בתוך שלוש שנים מיום התחילה	3

10,001 עד 50,000	6

50,001 עד 100,000	10

100,001 עד 200,000	15

200,001 עד 300,000	20

מעל 300,000	30

מערכת מים ראשית	תדירות ומספר הדיגומים כאמור בתכנית הדיגום לפי {{ח:פנימי|סעיף 26|תקנה 26}}

{{ח:קטע2|תוספת 5|תוספת חמישית}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}}, {{ח:פנימי|סעיף 4|4(2)}}, {{ח:פנימי|סעיף 19|19(א), (ב), (ד), עד (ו)}})}}}}
{{ח:קטע3||חיטוי}}
{{ח:קטע3|תוספת 5 טבלה א|טבלה א׳: חומרי חיטוי}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}

הגורם	שארית מינימלית נדרשת, מג״ל	ריכוז מרבי מותר, מג״ל

'''במיתקן ההפקה ביציאה ממיתקן החיטוי'''

כלור	0.2	1

כלוראמין	0.5	3

כלורדיאוקסיד	0.1	0.8

ערך סכומי יחסי	1 {{מוקטן|(בלא יחידות)}}	1 {{מוקטן|(בלא יחידות)}}

'''במערכת אספקת המים'''

כלור	0.1	0.5*

כלוראמין	0.3	3

כלורדיאוקסיד	לא נדרש	0.8

ערך סכומי יחסי	1 {{מוקטן|(בלא יחידות)}}	1 {{מוקטן|(בלא יחידות)}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|* במערכת מים ראשית, כל עוד המים אינם מסופקים לצרכנים, עד 0.8 מג״ל.}}

{{ח:קטע3|תוספת 5 טבלה ב|טבלה ב׳: תוצרי לוואי של חיטוי}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}	{{מוקטן|טור ה׳}}

הגורם	תוצרי לוואי לחיטוי	ריכוז מרבי, מ״ג/ל׳	ריכוז מרבי במשך לא יותר משבועיים רצופים, מ״ג/ל׳	ממוצע שנתי מרבי משוקלל, מ״ג/ל׳

כלור	טריהלומתנים	0.1 ב־90% מהזמן לפחות	0.15	0.1

כלוראמין	אמוניה	–	–	–

חנקית	3 (כ־NO2)	–

כלורדיאוקסיד	כלוריט + כלוראט	1*	–	–

אוזון	ברומאט	0.01	–	–

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|* סכום של שני הגורמים (תקן סכומי).}}

{{ח:קטע3|תוספת 5 טבלה ג|טבלה ג׳: תדירות הדיגום לתוצרי הלוואי של חיטוי}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:תת|•}} הטבלאות מתייחסות למצב אספקת מים בלא החלפת סוג המחטא;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:תת|•}} כאשר סוג המחטא מוחלף לתקופות מסוימות, יש להתחיל במעקב על פי התדירות הנדרשת לאחר שבוע ימים;

{{ח:סעיף*}}
{{ח:תת|•}} ייעשה שקלול שנתי של הרמות שנמדדו בהתאם לזמן השימוש בכל אחד מהמחטאים.

{{ח:קטע3|תוספת 5 טבלה ג1|טבלה ג׳1: ניטור אמוניה, חנקית, כלוריט+כלוראט, וברומאט}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

תוצר לוואי של חיטוי	אמוניה	חנקית	כלוריט+כלוראט	ברומאט

תדירות ניטור במערכת המים	אחת לשלושה חודשים

מיקום נקודות הדיגום במערכת אספקת המים	נקודה עם זמן שהייה או רמת תוצרי לוואי מרביים

{{ח:קטע3|תוספת 5 טבלה ג2|טבלה ג׳2: ניטור טריהלומתנים}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}

מיתקן עיליים	גודל אוכלוסיה משורתת	תדירות הדיגום	מיקום נקודות הדיגום במערכת אספקת המים

סך הכול דוגמאות במדגם	נקודת כניסה למערכת	נקודה עם זמן שהייה או רמת תוצרי לוואי מרביים

מים עיליים	עד 1000	פעמיים בשנה בין מאי לאוקטובר	1	1

1000 עד 10,000	אחת לשישה שבועות ובין החודשים דצמבר לפברואר, פעם אחת בלבד	2	1	1

10,000 עד 50,000	3	1	2

50,000 עד 250,000	5	2	3

מעל 250,000	8	3	5

מי־תהום או מים מותפלים	עד 10,000	אחת לשנה בין יוני לאוגוסט	1	1

10,000 עד 100,000	אחת לשישה שבועות ובין החודשים דצמבר לפברואר, פעם אחת בלבד	3	2	1

מעל 100,000	4	1	3

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|הערות {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה ג2|לטבלה ג׳2}}:}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|בתקופה שבה נמצאו ריכוזים גבוהים מהריכוז המרבי המותר תועלה תדירות הדיגום לאחת לשבועיים;}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|מערכת אספקה שבה מסופקים לסירוגין מי תהום ומים עיליים תחשב כמערכת המספקת מים עיליים.}}

{{ח:קטע3|תוספת 5 טבלה ג3|טבלה ג׳3: ניטור מופחת לטריהלומתנים}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}

מיתקן עיליים	גודל אוכלוסיה משורתת	תדירות הדיגום	מיקום נקודות הדיגום במערכת אספקת המים

סך הכול דוגמאות במדגם	נקודת כניסה למערכת	נקודה עם זמן שהייה או רמת תוצרי לוואי מרביים

מים עיליים	עד 1000	פעמיים בשנה בין מאי לאוקטובר	1	1

2	1	1

10,000 עד 50,000	אחת לשלושה חודשים בין דצמבר לפברואר, ואחת לשישה שבועות בשאר חודשי השנה	2	1	1

50,000 עד 250,000	3	1	2

מעל 250,000	4	2	2

מי־תהום או מים מותפלים	עד 1,000	אחת לשלוש שנים בין יוני לאוגוסט	1	1

1,000 עד 100,000	אחת לשנה בין יוני לאוגוסט	1	1

מעל 100,000	אחת לשנה בין יוני לאוגוסט	2	1	1

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|הערות {{ח:פנימי|תוספת 5 טבלה ג3|לטבלה ג׳3}}:}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|ניטור מופחת בהתאם לטבלה יבוצע רק אם הריכוז הנמדד לטריהלומתנים בכל נקודות הדיגום במערכת אספקת המים נמצא נמוך מ־0.05 מג״ל במשך שנה רצופה.}}

{{ח:קטע2|תוספת 6|תוספת שישית}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}}, {{ח:פנימי|סעיף 4|4(2)}}, {{ח:פנימי|סעיף 18|18(א) ו־(ג)}} {{ח:פנימי|סעיף 36|ו־36(ג)}})}}}}
{{ח:קטע3||הוראות ניטור ואיכות להתפלה}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}}	{{מוקטן|טור ב׳}}	{{מוקטן|טור ג׳}}	{{מוקטן|טור ד׳}}	{{מוקטן|טור ה׳}}

סוג ניטור	נקודת הדיגום	הגורם	יחידת מידה	רמה נדרשת

רציף	יציאה מהתפלה	מוליכות	מיקרוסימנס לסנטימטר	ערך תפעולי1 ב־95% מהמדידות היומיות ולא יותר מ־30% מעל הערך התפעולי

יציאה מהקשיה	עכירות	יע״ן	0.5 ומטה ב־95% מהמדידות היומיות ולא יותר מ־1.0

הגבה	pH	7.5–8.3 ב־95% מהמדידות היומיות ולא יותר מ־8.5

מנתי	יציאה מהקשיה	סידן מומס	מג״ל כ־CaCO3	80-120‏2

אלקליניות	מג״ל כ־CaCO3	80 ומעלה

ערך ייצוב – CCPP‏3	מג״ל כ־CaCO3	3.0-10‏4

ערך ייצוב – LI אינדקס לנג׳לייה	יחידה	0 ומעלה4

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|הערות לטבלה:}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|1. ערך תפעולי שאישרה רשות הבריאות להפעלת מיתקן ההתפלה.}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|2. במים שהותפלו מקידוחי מים מליחים ריכוז הסידן המומס לא יקטן מ־50 מג״ל כ־CaCO3 ובלבד שערכי ה־CCPP יהיו בגבולות הריכוז המותר ושאישרה רשות הבריאות.}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|3. CCPP ‏(Calcium Carbonate Precipitation Potential) פרמטר כמותי המייצג את פוטנציאל השיקוע של CaCO3(s) בין מצב תמיסה עד לשיווי משקל בין הפאזה המימית למוצקה: חישוב הפרמטר מתבצע באופן איטרטיבי מתוך ידיעת הפרמטרים האלה בפאזה המימית: אלקליניות כללית, ריכוז סידן מומס, EC של המים, pH וטמפרטורה; תוכנה לכימיה של מים כדוגמת תכנת ה־STASOF4 וה־AWWA‏ (RTW model), תבצע את החישוב.}}
{{ח:ת}} {{מוקטן|4. לא חל על מיתקני התפלה קטנים של מים מליחים, המספקים עד 5,000 מ״ק מים ליום רק למערכת אספקת מים אזורית.}}

{{ח:חתימות|כ״ט בניסן התשע״ג (9 באפריל 2013)}}
* '''יעל גרמן'''
שרת הבריאות
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]