תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק), התשס״ד–2004}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשס״ד, 799|תקנות מקורות אנרגיה (שיפור נצילות הבעירה בדודי קיטור המוסקים בדלק)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-6329.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק מקורות אנרגיה#סעיף 3|סעיף 3}} {{ח:חיצוני|חוק מקורות אנרגיה|לחוק מקורות אנרגיה, התש״ן–1989}}, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}

{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בודק דוודים“ – בודק דוודים מוסמך בהתאם {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה|לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970}} (להלן – פקודת הבטיחות בעבודה);
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בוחן“ – מי שעורך בדיקת נצילות הבעירה בדודי קיטור כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 5|בתקנה 5}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דוד קיטור“ – כהגדרתו {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה|בפקודת הבטיחות בעבודה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפרט“ – מפרט משרד התשתיות הלאומיות לבדיקת נצילות דודי קיטור המוסקים בדלק, המופקד לעיון הציבור באגף ניהול משאבי תשתית במשרד התשתיות הלאומיות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ספרת הפיח“ – מספר מ־0 עד 9, התואם בסדר עולה, את תכולת המוצקים בגזי השריפה.

{{ח:סעיף|2|בדיקת נצילות הבעירה}}
{{ח:תת|(א)}} בעל דוד קיטור ידאג לעריכת בדיקת נצילות בעירה של דוד קיטור (להלן – הבדיקה) בידי בוחן, אחת ל־12 חודשים לפחות.
{{ח:תת|(ב)}} הבוחן ימדוד את טמפרטורת גזי השריפה, טמפרטורת הסביבה, אחוז דו תחמוצת הפחמן וספרת הפיח; במקום שנתונים אלה נמדדים בידי מערכת בדיקה של גזי שריפה, ייעשה החישוב לפי נתוני המערכת.
{{ח:תת|(ג)}} נצילות הבעירה בדוד קיטור תחושב על פי סעיף 2 במפרט, עם התאמת המקדם שבנוסחה הכימית לסוג הדלק כלהלן:
{{ח:תתת|(1)}} בדלק נוזלי – 0.575;
{{ח:תתת|(2)}} בדלק מוצק – 0.65;
{{ח:תתת|(3)}} בגז פחמימני מעובה – 0.478.
{{ח:תת|(ד)}} הבוחן ירשום את תוצאות הבדיקה ואת המלצותיו לשיפור נצילות הבעירה בדוד הקיטור לפי הטופס {{ח:פנימי|תוספת|שבתוספת}}, וימסור העתק ממנו לממונה.

{{ח:סעיף|3|נצילות בעירה מינימלית}}
{{ח:ת}} נצילות בעירה מינימלית של דוד קיטור –
{{ח:תת|(1)}} עם שני מהלכי גזים – 85 אחוזים או יותר;
{{ח:תת|(2)}} עם יותר משני מהלכי גזים – 89 אחוזים או יותר.

{{ח:סעיף|4|בדיקת נצילות חוזרת}}
{{ח:תת|(א)}} הראו תוצאות הבדיקה שנצילות הבעירה של דוד הקיטור קטנה מהקבוע {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}}, ינקוט בעל דוד הקיטור אמצעים לשיפור נצילות הבעירה וידאג לעריכת בדיקה חוזרת לא יאוחר מ־3 חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה.
{{ח:תת|(ב)}} לא יפעיל אדם דוד קיטור לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, אלא אם כן נצילותו היא כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}}.

{{ח:סעיף|5|עריכת בדיקת נצילות}}
{{ח:ת}} הבדיקה תיערך בידי בודק דוודים בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע בדיקות כאמור או בהפעלת דוד קיטור ותחזוקתו, שהוכיח להנחת דעתו של הממונה בקיאות בהליכים של הבדיקה או בהפעלת דוד הקיטור ותחזוקתו.

{{ח:סעיף|6|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות הבעירה בדוד קיטור), התשנ״ג–1993 – בטלות.

{{ח:סעיף|7|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 2|תקנה 2(ד)}})}}}}
{{ח:קטע4||תסקיר על בדיקת נצילות הבעירה בדוד קיטור}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:הערה|(הטופס הושמט)}}

{{ח:חתימות|כ״ח בסיון התשס״ד (17 ביוני 2004)}}
* '''יוסף פריצקי'''
שר התשתיות הלאומיות
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]