תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשע״ד–2014}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשע״ד, 742|תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7349.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק החשמל#סעיף 13|סעיף 13}} {{ח:חיצוני|חוק החשמל|לחוק החשמל, התשי״ד–1954}} (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|סעיף 21א לחוק־יסוד: הכנסת}}, {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977}}, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: עבודה במיתקן חי}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: עבודה בקרבת מיתקן חי}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: מדידה במיתקן חי}}

{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳: שונות}}

{{ח:פנימי|תוספת 1|תוספת ראשונה: {{מוקטן|טבלת תחום העבודה במיתקן חי ותחום הקרבה למיתקן חי לפי המתח במיתקן}}}}

{{ח:פנימי|תוספת 2|תוספת שנייה: {{מוקטן|ציוד מגן}}}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בדיקת קבלה“ – בדיקת ציוד במעבדה להתאמתו לדרישות התקן קודם הכנסתו לשימוש;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בדיקה תרמוגרפית“ – אבחון נקודות חמות במיתקני חשמל, באמצעות מצלמה רגישה לטמפרטורה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”גודל מיתקן“ – ערך הנקבע לפי זרם הכיול או הכוונון של המפסק הראשי בלוח המזין את המיתקן או חלק ממנו שבו מבוצעת העבודה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חיבור גלווני“ – חיבור במתכוון בין שני מוליכים לצורך העברת זרם;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המיתקן“ – בעל רישיון, המתאים לעוצמת הזרם במיתקן שבו מבוצעת העבודה לרבות חשמלאי מסויג;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מבודד“ – מופרד מסביבתו מבחינה גלוונית על ידי חומר בידוד, ולעניין מתח גבוה – על ידי בידוד כפול וסיכוך מוארק;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מדידה במיתקן חשמל“ – פעולה למדידת ערכים חשמליים לרבות בדיקת העדר מתח;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מוליך“ – גוף המיועד להעביר זרם חשמלי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן“ – מיתקן חשמלי כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק החשמל|בחוק}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן חי“ – מיתקן או חלק ממנו (להלן – חלק חי), שמחובר למקור זינה בחיבור גלווני או השראתי, או שהוא טעון חשמל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מעבדה“ – מעבדה מוסמכת לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות|חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ״ז–1997}}, שיש לה אמצעים מתאימים לבדיקת ציוד לעבודה במיתקן חי, כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 2|בתוספת השנייה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מתח גבוה“ – מתח בין שני מוליכים כלשהם באותו מעגל העולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר, ואינו עולה על 52 קילוולט בזרם חילופין או 74 קילוולט בזרם ישר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מתח נמוך“ – מתח בין שני מוליכים כלשהם באותו מעגל העולה על 50 וולט בזרם חילופין או 120 וולט בזרם ישר ואינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ניקוי בהתזה“ – ניקוי מיתקן חי באמצעות התזת חומרי ניקוי או מים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עבודת חשמל“ – התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מיתקן חשמלי, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכנית טכנית לביצועה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עבודה במיתקן חי“ – עבודה שבה חשמלאי בא במגע עם חלק חי שאינו מבודד או עם חלק שאינו מבודד העלול להפוך לחלק חי בשעת ביצוע העבודה במיתקן, לרבות כל עבודה הכרוכה בחדירה של חלק כלשהו מגוף החשמלאי או ציוד שבידו לתחום עבודה במיתקן חי, למעט מדידה במיתקן כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 14|בתקנה 14}}, בדיקה תרמוגרפית כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 15|בתקנה 15}} וניקוי בהתזה כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 16|בתקנה 16}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עבודה בקרבת מיתקן חי“ – עבודה, שבה חשמלאי או עובד חודר לתחום הקרבה למיתקן חי עם חלק כלשהו מגופו או מציוד שבידו, למעט עבודה במקום שבו קיים מחסום פיסי קבוע מחומר מתכתי מוארק או מחומר מבודד מתאים, המונע חדירה לתחום מיתקן חי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד“ – אבזרים וכלים המשמשים לעבודה במיתקן חי או בקרבת מיתקן חי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קשת חשמלית“ – זרם חשמלי העובר דרך אוויר או גזים בטמפרטורה גבוהה כתוצאה מירידת ערך הבידוד של האוויר או הגז;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רדיוס DL“ – ערך המגדיר את תחום העבודה במיתקן חי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רדיוס DV“ – ערך המגדיר את המרחק בין חלק חי של מיתקן לבין הקצה החיצוני של תחום הקרבה למיתקן חי, לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 1|איורים 1}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|2}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 3|ו־3}} {{ח:פנימי|תוספת 1|והטבלה שבתוספת הראשונה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תחום העבודה במיתקן חי“ – תחום המקיף חלקים חיים ברדיוס DL מסביב לחלק חי, לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 1|איורים 1}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|2}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 3|ו־3}} {{ח:פנימי|תוספת 1|והטבלה שבתוספת הראשונה}}, לפי המתח הנקוב של המיתקן;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תחום הקרבה למיתקן חי“ – תחום שמעבר לרדיוס DL ועד קצה רדיוס DV, לפי {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 1|איורים 1}}, {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|2}} {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 3|ו־3}} {{ח:פנימי|תוספת 1|והטבלה שבתוספת הראשונה}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תקן“ – תקן מן המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 2|בתוספת השנייה}}, שכולם פתוחים לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תקן ישראלי“ – תקן ישראלי (ת״י) כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק התקנים|בחוק התקנים, התשי״ג–1953}} (להלן – חוק התקנים), וכתוקפו מזמן לזמן לפי {{ח:חיצוני|חוק התקנים|חוק התקנים}}, שעותק שלו פתוח לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה {{ח:חיצוני|https://www.energy.gov.il|באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, שכתובתו www.energy.gov.il}}; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן ישראלי לעניין תקנות אלה.

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: עבודה במיתקן חי}}

{{ח:סעיף|2|תנאים שבהם מותרת עבודה במיתקן חי}}
{{ח:תת|(א)}} לא תבוצע עבודה במיתקן חי במתח נמוך או במתח גבוה אלא אם כן הפסקת האספקה החשמלית למיתקן עלולה לגרום לאחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} סכנה לחיי אדם או לבריאותו;
{{ח:תתת|(2)}} שיבוש בתהליכי ייצור המחייבים אספקת חשמל רציפה;
{{ח:תתת|(3)}} שיבוש בקיום שירותים לציבור;
{{ח:תתת|(4)}} שיבוש באספקת חשמל ממערכת החשמל של בעל רישיון ספק שירות חיוני כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק משק החשמל|בחוק משק החשמל, התשנ״ו–1996}}.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנת משנה (א), העבודות המפורטות להלן אפשר לבצען במיתקן חי:
{{ח:תתת|(1)}} החלפת מכשיר מדידה, אבזר פיקוד, אבזר הגנה או מיתוג המותקן במעגל פיקוד של עד 10 אמפר;
{{ח:תתת|(2)}} החלפה, ניתוק חיבור ובדיקת מכשיר למניית אנרגיה ובלבד שיתקיימו כל אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} קיים קושי באיתור מבטחי המיתקן או שאותם מבטחים משמשים להגנה על כמה מיתקנים;
{{ח:תתתת|(ב)}} עוצמת הזרם של המיתקן אינה עולה על 100 אמפר;
{{ח:תתתת|(ג)}} ההחלפה מבוצעת בהתאם להוראה בכתב של חשמלאי הנדסאי לפחות.

{{ח:סעיף|3|תנאים שבהם אסורה עבודה במיתקן חי}}
{{ח:ת}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2}} לא תבוצע עבודה –
{{ח:תת|(1)}} במיתקן חי הנמצא במבנה בעל תקרה וקירות, בזמן סופת ברקים;
{{ח:תת|(2)}} במיתקן חי שאינו נמצא במבנה בעל תקרה וקירות בזמן מזג אוויר סוער כגון גשם שוטף, סופת ברקים או רוחות חזקות;
{{ח:תת|(3)}} במיתקן חי אם מצויים בו גזים, או חומרים דליקים או נפיצים אחרים.

{{ח:סעיף|4|גורם מבצע עבודה במיתקן חי}}
{{ח:תת|(א)}} עבודה במיתקן חי תיעשה בידי צוות חשמלאים כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} אחד מחברי הצוות יהיה אחראי על ביצוע העבודה (להלן – האחראי); האחראי יהיה בעל רישיון חשמלאי המתאים לגודל המיתקן; האחראי יהיה נוכח במקום בעת ביצוע העבודה וישגיח במשך כל זמן ביצועה;
{{ח:תתת|(2)}} חשמלאי אחר אחד לפחות בצוות יהיה בעל רישיון המתאים לגודל המיתקן או רישיון מסוג הנמוך ממנו בדרגה אחת.
{{ח:תת|(ב)}} מספר כל חברי הצוות, ובכלל זה האחראי, יהיה:
{{ח:תתת|(1)}} במיתקן חי במתח נמוך – שני חשמלאים לפחות;
{{ח:תתת|(2)}} במיתקן חי במתח גבוה – שלושה חשמלאים לפחות.
{{ח:תת|(ג)}} עבודה במיתקן חי תבוצע בהתאם להוראות בכתב הנוגעות למיתקן שבו מבוצעת העבודה שיינתנו על ידי חשמלאי בעל רישיון –
{{ח:תתת|(1)}} במתח נמוך –
{{ח:תתתת|(א)}} במיתקן בעל עוצמת זרם עד 630×3 אמפר – חשמלאי הנדסאי לפחות;
{{ח:תתתת|(ב)}} במיתקן בעל עוצמת זרם מעל 630×3 אמפר – חשמלאי מהנדס;
{{ח:תתת|(2)}} במתח גבוה – חשמלאי מהנדס.
{{ח:תת|(ד)}} על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) יכול שעבודות לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנה 2(ב)}} יבוצעו בידי חשמלאי יחיד בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסויג.
{{ח:תת|(ה)}} חל שינוי בציוד או במבנה של המיתקן או בשיטת העבודה, לאחר מתן הוראות כאמור בתקנת משנה (ג) או {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2(ב)(2)(ג)}}, לפי העניין, יינתנו הוראות חדשות לביצוע העבודה באותו מיתקן.

{{ח:סעיף|5|תפקידי האחראי}}
{{ח:ת}} לפני כל עבודה שמבצע צוות, יפעל האחראי כדלקמן:
{{ח:תת|(1)}} יפרט לכל אחד מחברי הצוות את ההוראות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 4|בתקנה 4(ג)}} {{ח:פנימי|סעיף 2|או 2(ב)(2)(ג)}}, לפי העניין, ויתעד בכתב את –
{{ח:תתת|(א)}} הסיבה לביצוע העבודה במיתקן חי, מהסיבות המנויות {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2}};
{{ח:תתת|(ב)}} מטרת העבודה ומהותה;
{{ח:תתת|(ג)}} חלוקת העבודה בין חברי הצוות;
{{ח:תתת|(ד)}} הסיכונים האפשריים במהלך ביצוע העבודה ואמצעי הבטיחות הנדרשים;
{{ח:תתת|(ה)}} גבולות מקום העבודה;
{{ח:תת|(2)}} יוודא שכל חברי הצוות הבינו את כל ההוראות הנוגעות לביצוע העבודה;
{{ח:תת|(3)}} יוודא שעמדת העבודה של כל אחד מחברי הצוות תהיה יציבה ובטיחותית, ותאפשר לו פעולה חופשית בשתי ידיו.

{{ח:סעיף|6|אמצעי בטיחות – עבודה במיתקן חי}}
{{ח:ת}} לא תבוצע עבודה במיתקן חי אלא אם כן ננקטו אמצעי הבטיחות הנדרשים, לפי תנאי המקום, כדי למנוע הלם חשמלי או פגיעת קשת חשמלית, כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} בידוד חלקי המיתקן באופן המונע אפשרות של מגע בחלק חי, למעט החלק שנמצא בטיפול;
{{ח:תת|(2)}} בידוד הסביבה שבה מתבצעת העבודה באופן המונע סכנת הלם חשמלי או פגיעת קשת חשמלית;
{{ח:תת|(3)}} בידוד חלקי המיתקן והסביבה שבה מתבצעת העבודה, יותקן באופן שאינו מאפשר את תזוזתו באקראי;
{{ח:תת|(4)}} תיחום סביבת העבודה לשם אזהרת הציבור והרחקתו, באמצעות סרטי אזהרה, שלטי אזהרה או אמצעים אחרים המתאימים למקום העבודה ונסיבותיה;
{{ח:תת|(5)}} ביצוע העבודה באור יום או בתאורה מלאכותית בעוצמה המאפשרת ראייה ברורה ונוחה של חלקי המיתקן, לרבות זיהוי צבעים;
{{ח:תת|(6)}} שימוש בציוד המתאים לאותה עבודה;
{{ח:תת|(7)}} שימוש בציוד מגן אישי המתאים לאותה עבודה, כמפורט {{ח:פנימי|תוספת 2|בתוספת השנייה}};
{{ח:תת|(8)}} שימוש בבגדים העשויים כותנה או חומר אחר בעל תכונות דומות כדי להקטין נזק אפשרי לעובד במקרה של הופעת קשת חשמלית.

{{ח:סעיף|7|ציוד לעבודה במיתקן חי}}
{{ח:תת|(א)}} המבצע עבודה במיתקן חי, לרבות כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2(ב)}}, ישתמש בציוד שאליו מתלווה תעודה או שעליו צוין בתווית או בסימון אחר שהוא מתאים להוראות התקן לפי הרשימה {{ח:פנימי|תוספת 2|שבתוספת השנייה}}; תיעוד המצביע על התאמה להוראות התקן יישמר בידי בעל הציוד או בידי מבצע העבודה במיתקן חי כל עוד הציוד בשימוש.
{{ח:תת|(ב)}} בידוד המגן מפגיעת הלם חשמלי או קשת חשמלית יהיה במצב תקין לפני תחילת העבודה ובזמן עבודה.
{{ח:תת|(ג)}} התגלה ליקוי בציוד או בבידוד כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), אין להשתמש בו בעבודה במיתקן חי אלא אם כן תוקן.
{{ח:תת|(ד)}} אופן השימוש, צורת האחסון והתחזוקה, השינוע, הביקורת והבדיקות התקופתיות של הכלים והציוד המשמשים לעבודה במיתקן חי יוסדרו באמצעות הוראות טכניות בכתב של חשמלאי מהנדס.
{{ח:תת|(ה)}} ציוד יאוחסן במקום מוצל, מאוורר, נקי ויבש ולא ייחשף לקרינה ישירה של שמש, לחום, לשמן או למאמצים מכניים העלולים לפגום בו.

{{ח:סעיף|8|בדיקת ציוד לעבודה במיתקן חי}}
{{ח:תת|(א)}} ציוד לעבודה במיתקן חי ייבדק בדיקת קבלה.
{{ח:תת|(ב)}} ציוד כמפורט להלן ייבדק, נוסף על בדיקת הקבלה, בדיקה חשמלית תקופתית במעבדה:
{{ח:תתת|(1)}} ציוד למתח נמוך – כפפות גומי (Class 0; 00) – אחת לשנה לפחות;
{{ח:תתת|(2)}} ציוד למתח גבוה –
{{ח:תתתת|(א)}} כפפות גומי (Class 1;2;3;4) – אחת לשישה חודשים לפחות;
{{ח:תתתת|(ב)}} במת הרמה מבודדת, שרוול גומי, כיסוי מבודד, יריעת גומי – אחת לשנה לפחות;
{{ח:תתתת|(ג)}} מוט מבודד למתח גבוה – אחת לשנתיים לפחות.
{{ח:תת|(ג)}} ציוד לעבודה במיתקן חי ייבדק באופן חזותי לפני כל שימוש בו לגבי שלמות, ניקיון ותקינות.

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: עבודה בקרבת מיתקן חי}}

{{ח:סעיף|9|הגורם המבצע בקרבת מיתקן חי}}
{{ח:תת|(א)}} עבודה בקרבת מיתקן חי תבוצע על ידי צוות חשמלאים.
{{ח:תת|(ב)}} אחד מחברי הצוות יהיה אחראי על ביצוע העבודה (להלן – אחראי עבודה); אחראי עבודה יהיה חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המיתקן ויהיה נוכח במקום ביצוע העבודה וישגיח במשך כל זמן ביצועה; תפקידי אחראי עבודה יהיו כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 5|בתקנה 5}}, בשינויים המחויבים.
{{ח:תת|(ג)}} חשמלאי אחר אחד לפחות בצוות יהיה בעל רישיון חשמלאי כלשהו.
{{ח:תת|(ד)}} לאחר שיושמו כל אמצעי הבטיחות כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 10|בתקנה 10}} יכול שיעבדו בקרבת מיתקן חי גם עובדים שאינם בעלי רישיון חשמלאי שמבצעים עבודה שאינה עבודת חשמל.

{{ח:סעיף|10|אמצעי בטיחות – עבודה בקרבת מיתקן חי}}
{{ח:ת}} לא תבוצע עבודה בקרבת מיתקן חי אלא אם כן ננקטו אמצעי הבטיחות הנדרשים, לפי תנאי המקום, כדי למנוע הלם חשמלי או פגיעת קשת חשמלית, והמבטיחים שלא תהיה חדירה לתחום העבודה במיתקן חי כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} התקנת מחיצות, יריעות או כיסויים מבודדים או, בהעדר אפשרות להתקינם – ביצוע העבודה בפיקוח צמוד של אחראי העבודה, שישגיח על כך שבשום שלב של העבודה לא יחדור כל חלק מגופו של עובד או כלי עבודה שבידו לתחום המיתקן החי;
{{ח:תת|(2)}} מחיצות, יריעות, כיסויים ואמצעי בטיחות אחרים יותקנו באופן שאינו מאפשר את תזוזתם באקראי;
{{ח:תת|(3)}} תיחום סביבת העבודה לשם אזהרת הציבור והרחקתו, באמצעות סרטי אזהרה, שלטי אזהרה או אמצעים אחרים המתאימים למקום העבודה ונסיבותיה;
{{ח:תת|(4)}} ביצוע העבודה באור יום או בתאורה מלאכותית בעוצמה המאפשרת ראייה ברורה ונוחה של חלקי המיתקן, לרבות זיהוי צבעים;
{{ח:תת|(5)}} שימוש בציוד מגן אישי המתאים לאותה עבודה.

{{ח:סעיף|11|ציוד לעבודה בקרבת מיתקן חי}}
{{ח:ת}} ציוד לעבודה בקרבת מיתקן חי יתאים לנדרש {{ח:פנימי|סעיף 7|בתקנה 7}}, בשינויים המחויבים.

{{ח:סעיף|12|בדיקת ציוד לעבודה בקרבת מיתקן חי}}
{{ח:ת}} ציוד לעבודה בקרבת מיתקן חי ייבדק כדלקמן:
{{ח:תת|(1)}} מחיצות, מוטות, יריעות וכיסויים המיועדים לעבודה בקרבת מיתקן חי במתח גבוה, ייבדקו בדיקה חשמלית במעבדה, אחת לשנתיים לפחות;
{{ח:תת|(2)}} על אף האמור בפסקה (1) מחיצות, מוטות יריעות וכיסויים כאמור המאוחסנים באופן קבוע בחדרי חשמל, יכול שייבדקו אחת לארבע שנים לפחות.

{{ח:סעיף|13|מחיצות, יריעות וכיסויים מבודדים}}
{{ח:תת|(א)}} מותקנים מחיצה, יריעה או כיסוי במרחק שווה או עולה על המפורט בטבלה שבתקנת משנה (ב) מחלק של מיתקן חי, מותר להתקרב עד למגע במחיצה, היריעה או הכיסוי, מהצד שבו לא נמצא מיתקן החי; תחום העבודה במיתקן חי או בקרבת מיתקן חי לעניין זה מצוין {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 2|באיור 2 שבתוספת הראשונה}}.
{{ח:תת|(ב)}} אם המחיצה, היריעה או הכיסוי מותקנים במרחק הקטן ממיתקן חי כמפורט בטבלה שלהלן או שאין אפשרות לדעת מה המרחק, יש להתייחס לעבודה מאחוריהם כאל עבודה בקרבת מיתקן חי; תחום העבודה במיתקן חי או בקרבת מיתקן חי ביחס לאמור מצוין {{ח:פנימי|תוספת 1 פרט 3|באיור 3 שבתוספת הראשונה}}.
{{ח:תת}}

מתח נקוב Un‏ (kV)	מרחק בין חלק של מיתקן חי לא מבודד לבין המחיצה (סנטימטרים)

עד 1	0

3.3	2

6.6	3

12.6	6

22	11

33	16

{{ח:תת|(ג)}} התקנה או הסרה של מחיצה, יריעה או כיסוי שכרוכה בחדירה לתחום מיתקן חי, תבוצע כעבודה במיתקן חי או לאחר הפסקת המתח למיתקן.
{{ח:תת|(ד)}} מחיצות, יריעות וכיסויים יתאימו למתח הנקוב של המיתקן ויהיו במצב תקין לפני תחילת העבודה ובזמן העבודה.
{{ח:תת|(ה)}} המבצע עבודה במיתקן חי או בקרבתו יכול להשתמש בציוד מגן אישי ייעודי ומתאים לשימוש לעבודות במיתקן חי או בקרבתו במתח נמוך, במקום מחיצות, יריעות או כיסויים מבודדים.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: מדידה במיתקן חי}}

{{ח:סעיף|14|מדידה במיתקן חי}}
{{ח:תת|(א)}} מדידה במיתקן חי במתח נמוך תבוצע –
{{ח:תתת|(1)}} בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסויג;
{{ח:תתת|(2)}} באמצעות מכשירי מדידה תקניים ומתאימים שתקינותם נבדקה קודם השימוש, ובמידת הצורך גם אחריו.
{{ח:תת|(ב)}} מדידה במיתקן חי במתח גבוה תבוצע –
{{ח:תתת|(1)}} בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי טכנאי לפחות או חשמלאי מסויג;
{{ח:תתת|(2)}} באמצעות מכשירי מדידה תקניים ומתאימים שתקינותם נבדקה קודם השימוש, ובמידת הצורך גם אחריו.
{{ח:תת|(ג)}} קיים סיכון למגע מקרי של חלקי גוף האדם בחלק חי, ינקוט החשמלאי באמצעים מתאימים שימנעו הלם חשמלי או קשת חשמלית, באמצעות שימוש במחיצות, יריעות או כיסויים מבודדים או לחלופין בציוד מגן אישי כגון כפפות מבודדות, משקפי מגן או מגן פנים.

{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: שונות}}

{{ח:סעיף|15|בדיקה תרמוגרפית}}
{{ח:תת|(א)}} בדיקה תרמוגרפית במיתקן מתח נמוך תבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסויג.
{{ח:תת|(ב)}} בדיקה תרמוגרפית במיתקן מתח גבוה תבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי טכנאי לפחות או חשמלאי מסויג.
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), עובד שאינו בעל רישיון חשמלאי מתאים יכול לבצע בדיקה תרמוגרפית בתנאי שהבדיקה תבוצע בנוכחותו והשגחתו של חשמלאי בעל רישיון מתאים.
{{ח:תת|(ד)}} במהלך ביצוע הבדיקה התרמוגרפית לא יחדור העובד או חלק גוף שלו או ציוד שבידו לתחום הקרבה למיתקן חי DV {{ח:פנימי|תוספת 1|שבתוספת הראשונה}}.

{{ח:סעיף|16|ניקוי בהתזה}}
{{ח:תת|(א)}} ניקוי בהתזה במיתקן מתח נמוך יבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסויג.
{{ח:תת|(ב)}} ניקוי בהתזה במיתקן מתח גבוה יבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי טכנאי לפחות או חשמלאי מסויג.
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), עובד שאינו בעל רישיון חשמלאי מתאים יכול לבצע ניקוי בהתזה בתנאי שהניקוי יבוצע בנוכחותו והשגחתו של חשמלאי בעל רישיון מתאים.
{{ח:תת|(ד)}} ניקוי בהתזה יבוצע עם חומר וציוד מתאימים לעבודה במתח הנקוב של המיתקן החשמלי.
{{ח:תת|(ה)}} במהלך ביצוע ניקוי בהתזה לא יחדור העובד או חלק גוף שלו או ציוד שבידו לתחום הקרבה למיתקן חי DV {{ח:פנימי|תוספת 1|שבתוספת ראשונה}}.
{{ח:תת|(ו)}} על אף האמור בתקנת משנה (ה) ניתן לבצע ניקוי בהתזה ממסוק אם פיית מיתקן השטיפה מתקרבת למרחק שאינו פחות מ־5 סנטימטרים מהחלק החי.
{{ח:תת|(ז)}} מבצע הניקוי בהתזה ישתמש באמצעי מיגון אישי מתאימים להגנת גופו מפני החומר המותז וקשת חשמלית.

{{ח:סעיף|17|אמצעי הצלה ועזרה ראשונה}}
{{ח:ת}} בכל עת ביצוע עבודה במיתקן חי או בקרבת מיתקן חי יהיו במקום עבודה מוט הצלה או אמצעי הצלה מתאים אחר וכן אמצעי עזרה ראשונה.

{{ח:סעיף|18|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשס״ט–2008 – בטלות.

{{ח:סעיף|19|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), ואולם מותר לעבוד לפיהן מיום פרסומן.

{{ח:סעיף|20|תחולה}}
{{ח:תת|(א)}} תקנות אלה יחולו לגבי עבודה במיתקן חי או עבודה בקרבת מיתקן חי במתח נמוך ובמתח גבוה.
{{ח:תת|(ב)}} החל משנתיים לאחר יום התחילה, תחולתה של {{ח:פנימי|סעיף 7|תקנה 7}} תהיה רק ביחס לתקנים המפורטים {{ח:פנימי|תוספת 2|בתוספת השנייה}} אשר אומצו כתקנים ישראליים.

{{ח:קטע2|תוספת 1|תוספת ראשונה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}}, {{ח:פנימי|סעיף 13|13}}, {{ח:פנימי|סעיף 15|15(ד)}} {{ח:פנימי|סעיף 16|ו־16(ה)}})}}}}
{{ח:קטע3||טבלת תחום העבודה במיתקן חי ותחום הקרבה למיתקן חי לפי המתח במיתקן}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

מתח נקוב Un‏ (kV)	DV {{ש}} רדיוס (בסנטימטרים)	DL {{ש}} רדיוס (בסנטימטרים)	תחום הקרבה למיתקן חי

‎<1.0	40	20	20–40

3.3	122	22	22–122

6.6	123	23	23–123

12.6	126	26	26–126

22	141	41	41–141

33	156	56	56–156

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 1 פרט 1}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|איור 1 – תחום העבודה במיתקן חי או הקרבה למיתקן חי {{ש}} {{ח:הערה|(איור הושמט)}}}}

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 1 פרט 2}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|איור 2 – תחום העבודה במיתקן חי או הקרבה למיתקן חי לאחר התקנת מחיצות או כיסויים המותקנים במרחק השווה או העולה על זה הנדרש {{ח:פנימי|סעיף 13|בטבלה שבתקנה 13(ב)}} {{ש}} {{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 13|תקנה 13(א)}})}} {{ש}} {{ח:הערה|(איור הושמט)}}}}

{{ח:סעיף*|עוגן=תוספת 1 פרט 3}}
{{ח:ת}} {{ממורכז|איור 3 – תחום העבודה במיתקן חי או הקרבה למיתקן חי לאחר התקנת מחיצות או כיסויים המותקנים במרחק הקטן מזה הנדרש {{ח:פנימי|סעיף 13|בטבלה שבתקנה 13(ב)}} {{ש}} {{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 13|תקנה 13(ב)}})}} {{ש}} {{ח:הערה|(איור הושמט)}}}}

{{ח:קטע2|תוספת 2|תוספת שנייה}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}}, {{ח:פנימי|סעיף 6|6(7)}}, {{ח:פנימי|סעיף 7|7(א)}} {{ח:פנימי|סעיף 20|ו־20}})}}}}
{{ח:קטע3||ציוד מגן}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת 2|בתוספת זו}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ANSI‏“ (American National Standards Institute) – מכון התקנים הלאומי האמריקני;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ASTM‏“ (American Society for Testing and Materials) – החברה האמריקנית לבדיקות וחומרים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”IEC‏“ (International Electrotechnical Commission) – הנציבות הבין־לאומית לאלקטרוטכניקה.

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

{{מוקטן|טור א׳}} {{ש}} ציוד מגן	{{מוקטן|טור ב׳}} {{ש}} התקן	{{מוקטן|טור ג׳}} {{ש}} שם התקן

כפפות גומי לעבודה במתח נמוך ובמתח גבוה	ASTM-D120	Specifications for rubber insulating gloves

IEC-60903	Specifications for gloves and mitts of insulating material for live working

כלי עבודה למתח נמוך	IEC-60900	Hand tools for live working up to 1,000V AC and 1,500V

שרוולי גומי למתח נמוך ולמתח גבוה	ASTM-D1051 {{ש}} IEC-60984	Specifications for rubber insulating sleeves

כיסויים למתח נמוך	ASTM-D1049	Specifications for rubber insulating covers

IEC-61111	Matting of insulating material for electrical purposes

כיסויים ומחיצות למתח גבוה	ASTM-D1049	Specifications for rubber insulating covers

ASTM-D1050	Specifications for rubber insulating line hose

IEC-61229	Rigid protective covers for live working on AC installations

יריעות גומי למתח גבוה	ASTM-D1048	Specifications for rubber insulating blankets

IEC-61112	Blankets of insulating material for electrical purposes

מוטות מבודדים למתח גבוה	ASTM-F711	Specifications for fiberglass reinforced plastic rod and tube used in live line work

IEC-61235	Insulating sticks

במות הרמה מבודדות למתח גבוה	ANSI-A92.2	Vehicle mounted elevating and rotating aerial device

IEC-61057	Aerial devices with insulating boom used for live working

{{ח:חתימות|י״ח בשבט התשע״ד (19 בינואר 2014)}}
* '''סילבן שלום'''
שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]