תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (אקוסטיקה)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (אקוסטיקה), התש״ף–2019}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תש״ף, 83|תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (אקוסטיקה)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-8286.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 265|סעיף 265}} {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965}} (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|חלק א|חלק א׳: כללי ופרשנות}}

{{ח:פנימי|חלק ב|חלק ב׳: אקוסטיקה בבניין מגורים}}

{{ח:פנימי|חלק ג|חלק ג׳: אקוסטיקה במבנה חינוך}}

{{ח:פנימי|חלק ד|חלק ד׳: הוראות שונות}}

{{ח:קטע2|חלק א|חלק א׳: כללי ופרשנות}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דירת מגורים“ – מערכת חדרים או תאים שנועדה לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים בלבד;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”זמן הדהוד“ – משך הזמן החולף מרגע קטיעת מקור הרעש עד לדעיכתו בשיעור של 60 דציבל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חוק המועצה להשכלה גבוהה“ – {{ח:חיצוני|חוק המועצה להשכלה גבוהה|חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מבנה חינוך“ – לרבות מוסד על־תיכוני;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מוסד על־תיכוני“ – כל אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} מוסד שהמועצה להשכלה גבוהה הכירה בו כמוסד להשכלה גבוהה, לפי {{ח:חיצוני|חוק המועצה להשכלה גבוהה#סעיף 9|סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה}};
{{ח:תתת|(2)}} מוסד שהמועצה להשכלה גבוהה נתנה לו היתר לפי {{ח:חיצוני|חוק המועצה להשכלה גבוהה#סעיף 21א|סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה}};
{{ח:תתת|(3)}} שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת, שהמועצה להשכלה גבוהה נתנה לו רישיון לפי {{ח:חיצוני|חוק המועצה להשכלה גבוהה#סעיף 25ג|סעיפים 25ג}} {{ח:חיצוני|חוק המועצה להשכלה גבוהה#סעיף 25ד|ו־25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה}};
{{ח:תתת|(4)}} מוסד שהמועצה להשכלה גבוהה מכירה בתואר שהוא מעניק לפי {{ח:חיצוני|חוק המועצה להשכלה גבוהה#סעיף 28א|סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה}};
{{ח:תתת|(5)}} מוסד על־תיכוני להשכלה מקצועית, טכנית, תורנית או דתית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפלס לחץ הקול“ – ערך חד־מספרי, שמציין את מפלס הקול המסונן והמשוקלל של מפלסי הרעש שנמדדו בתדרים השונים, לפי עקום תיקון A;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מיתקן תברואה“ – מערכת לאספקת מים קרים וחמים, לרבות צינורות לאספקת מים ולחלוקתם, קבועות שרברבות ומחסומים, מערכת נקזים לצואים, לדלוחים ולאיוור, ביב, תא בקרה, מערכת ניקוז מי גשם, ציוד לטיפול במים ולאגירת מים, ציוד צורך מים לרבות בריכת שחייה, מערכת חימום במים, מערכת מים לכיבוי אש, כולל חיבוריהם ומכשיריהם, הכול בתוך גבולות הנכס;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מערכות הבניין“ – ובכלל זה מערכות מיזוג, חימום, מים ותברואה, חשמל ומעליות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מצנחת פסולת“ – צינור אנכי המותקן בתוך בניין והמשמש להעברת פסולת באמצעות כוח הכובד להתקן המחובר לכלי אצירה של פסולת או ישירות לכלי האצירה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מרחב לימוד“ – מרחב הממוקם בתוך מבנה חינוך, שבו מתאספים תלמידים למטרות חינוך או למטרות למידה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”עקום תיקון A“ – סינון ושקלול התדרים השונים לפי רגישות האוזן האנושית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קול הולם“ – גל קול הנובע ממגע ישיר של מקור קול עם מסת המבנה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י“ – תקן ישראלי, כמשמעו {{ח:חיצוני|חוק התקנים|בחוק התקנים, התשי״ג–1953}}, כפי נוסחו מזמן לזמן, העומד לעיון הציבור בנוסחו המעודכן באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 985 חלק 1“ – ת״י 985 חלק 1: אקוסטיקה: דירוג של בידוד קול בבניינים ושל אלמנטי בניין – בידוד מפני קול נישא באוויר;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 1004 חלק 1“ – ת״י 1004 חלק 1: אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה לשאר חללי הבניין דרישות ושיטות חישוב;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 1004 חלק 2“ – ת״י 1004 חלק 2: אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה – דרישות ושיטות בדיקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 1004 חלק 3“ – ת״י 1004 חלק 3: אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות – דרישות ושיטות בדיקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 1004 חלק 4“ – ת״י 1004 חלק 4: אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממיתקני תברואה – דרישות שיטות בדיקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 1099“ – אחד מאלה, לפי העניין:
{{ח:תתת|(1)}} ת״י 1099 חלק 1.1: זיגוג בבניינים: תכן השמשה – קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה;
{{ח:תתת|(2)}} ת״י 1099 חלק 2.1 – זיגוג בבניינים: תכן השמשה – קביעת עמידות השמשה בעומס;
{{ח:תתת|(3)}} ת״י 1099 חלק 2 – זיגוג בבניינים: תכן הזיגוג – שמשות ממוסגרות בכל היקפן;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 2004 חלק 1“ – ת״י 2004: אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע – קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים 4;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 4068“ – אחד מאלה, לפי העניין:
{{ח:תתת|(1)}} ת״י 4068 חלק 1: חלונות ותריסים המותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום;
{{ח:תתת|(2)}} ת״י 4068 חלק 2: חלונות ותריסים המותקנים באתר: חלונות ביטחון פנימיים במבנים מוגנים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ת״י 6245“ – ת״י 6245: מצנחות פסולת בבנייני מגורים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)“ – {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)|תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש״ן–1990}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”C“ – ערך ההתאמה לספקטרום הרעש הסביבתי, לפי תקן ת״י 985 חלק 1;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”LAeq“ – מפלס רעש שווה ערך, כהגדרתו {{ח:חיצוני|תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)|בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר)}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”Rw“ – מדד משוקלל להפחתת קול הנישא באוויר, הנמדד בתנאי מעבדה, לפי ת״י 985 חלק 1.

{{ח:סעיף|2|מטרות}}
{{ח:ת}} מטרות תקנות אלה –
{{ח:תת|(1)}} למזער מקורות רעש בדירת מגורים ובמבנה חינוך, הנובעים ממערכות הבניין;
{{ח:תת|(2)}} למזער מקורות רעש בדירת מגורים ובמבנה חינוך, הנובעים ממקורות חיצוניים לבניין.

{{ח:סעיף|3|תחולה}}
{{ח:ת}} תקנות אלה יחולו על בניין המיועד, כולו או חלקו, לדירת מגורים או למבנה חינוך.

{{ח:קטע2|חלק ב|חלק ב׳: אקוסטיקה בבניין מגורים}}

{{ח:סעיף|4|בידוד בין דירות בבניין מגורים}}
{{ח:ת}} בקיר הפרדה בין דירות מגורים צמודות, בתווך החוצץ בין הקומות (מערכת תקרה–רצפה) בין דירות מגורים, וכן בין דירת מגורים לבין חלקי מבנה שאינם דירה, יתקיימו ערכי הבידוד האקוסטי מפני קול נישא באוויר ומפני קול הולם, הנדרשים לפי ת״י 1004 חלק 1.

{{ח:סעיף|5|דלת כניסה לדירת מגורים}}
{{ח:ת}} בדלת כניסה לדירת מגורים יהיה בידוד אקוסטי מפני קול נישא באוויר, לפי מיקומה בבניין, לפי ת״י 1004 חלק 2.

{{ח:סעיף|6|בידוד חזית}}
{{ח:תת|(א)}} ערך הבידוד האקוסטי של חלון בבניין מגורים לא יפחת מ-
{{ח:תת}} {{ממורכז|1=Rw + C >= 28 dB}}
{{ח:תת|(ב)}} חלון בבניין מגורים העומד בת״י 1099 ובת״י 4068 ייחשב כעומד בתקנת משנה (א).

{{ח:סעיף|7|מעלית}}
{{ח:ת}} מעלית בבניין מגורים, לרבות פיר המעלית, תעמוד במפלס לחץ הקול המרבי המותר לפי ת״י 1004 חלק 3.

{{ח:סעיף|8|מיתקן תברוא מחוץ לדירת מגורים}}
{{ח:ת}} מפלס לחץ הקול המרבי בחדר מגורים, הנובע מפעולת מיתקן תברואה מחוץ לדירת המגורים, לא יעלה על מפלס לחץ הקול המרבי המותר לפי ת״י 1004 חלק 4.

{{ח:סעיף|9|מצנחת פסולת}}
{{ח:ת}} מפלס לחץ הקול המרבי בחדר שנועד למגורים, הנובע מהשלכת פסולת במצנחת פסולת, לא יעלה על מפלס לחץ הקול המרבי המותר לפי ת״י 6245.

{{ח:סעיף|10|מפוח אוויר}}
{{ח:תת|(א)}} מפלס לחץ הקול בתוך חניון, הנובע מפעולת מפוחי האוויר והנמדד במרחק 3 מטרים מהמפוח, לא יעלה על LAeq = 70 dB.
{{ח:תת|(ב)}} מפלס לחץ הקול מחוץ לחניון, הנובע מפעולת מפוחי האוויר והנמדד במרחק 1 מטר מתריסי האוורור של החניון, לא יעלה על LAeq = 65 dB.

{{ח:קטע2|חלק ג|חלק ג׳: אקוסטיקה במבנה חינוך}}

{{ח:סעיף|11|הפרדה אקוסטית במבנה חינוך}}
{{ח:תת|(א)}} בקיר הפרדה בין מרחב לימוד לבין החלל הגובל בו, וכן בין מרחב לימוד לבין הסביבה החיצונית, יתקיימו ערכי הבידוד מפני קול נישא באוויר, לפי ייעודו של מרחב הלימוד, לפי ת״י 2004 חלק 1.
{{ח:תת|(ב)}} במערכת תקרה – רצפה בין מרחבי לימוד, וכן בין מרחב לימוד לבין חלק מבנה שאינו מרחב לימוד, יתקיימו ערכי הבידוד מפני קול הולם, לפי ת״י 2004 חלק 1.
{{ח:תת|(ג)}} רמת הרעש המופקת ממערכת מיזוג האוויר בתוך מבנה, תהיה לפי ת״י 2004 חלק 1, לפי מטרת השימוש בחלל המבנה הנמדד.
{{ח:תת|(ד)}} על זמן ההדהוד בחלל במבנה חינוך יחולו ת״י 2004 חלק 1, לפי נפחו ומטרת השימוש בו.

{{ח:קטע2|חלק ד|חלק ד׳: הוראות שונות}}

{{ח:סעיף|12|תחילה והוראות מעבר}}
{{ח:תת|(א)}} תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה ביום התחילה או לאחריו.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנת משנה (א), לבקשת מבקש ההיתר, מותר לפעול לפי תקנות אלה מיום פרסומן.

{{ח:חתימות|ט׳ באלול התשע״ט (9 בספטמבר 2019)}}
* '''משה כחלון'''
שר האוצר
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]