תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל״ב–1972}}
{{ח:קטע3||תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות בבתי מגורים}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשל״ב, 766|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2819.pdf}}; {{ח:תיבה|תשנ״א, 407|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-5321.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 42|סעיף 6}} {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

{{ח:מפריד}}
{{ח:הערה|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל״ב–1972 הותקנו לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}; לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 147|סעיף 147(א)(4) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}, התקנות יעמדו בתוקף לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|החוק האמור}}.}}
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשנ״א}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אלמנט עמיד אש“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)|בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר{{ח:הערה|,}} תנאיו ואגרות), התש״ל–1970}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בית מגורים“ – בית המשמש למגורי אדם, בן ארבע קומות לפחות או בית כאמור הנתון לסיכון אש, אף אם אינו בן ארבע קומות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מבנה הנתון לסיכון אש“ – אחד מאלה:
{{ח:תתת|(1)}} בית מגורים שקירותיו, תקרותיו או חלק מהם בנוי מעץ, ממוצרי עץ או מאלמנטים אחרים שאינם אלמנטים עמידי אש;
{{ח:תתת|(2)}} בית מגורים המצוי בתוך יער או חורשה או שנמצא במרחק שאינו עולה על 25 מטרים מיער או מחורשה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד כיבוי“ – ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות לרבות אמצעים לגילוי דליקות ולאזעקה מפניהן, הכל כמפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קומה“ – כל קומת מפלס בבית מגורים, למעט קומה מפולשת;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות הכבאות“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 2|בסעיף 1 לחוק}} ואשר בית המגורים נמצא בתחומה.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|”רשות הכבאות“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלפה בידי ”הרשות הארצית לכבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}

{{ח:סעיף|2|ציוד חובה|תיקון: תשנ״א}}
{{ח:תת|(א)}} בכל בית מגורים חייבים המחזיק או הבעל לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.
{{ח:תת|(ב)}} ציוד כיבוי המותקן כאמור בתקנת משנה (א) יהיה בהתאם לתקן הישראלי ובאין תקן כזה – בהתאם לדרישות מפקח כבאות ראשי שמונה לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 5|סעיף 22 לחוק}}.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|תפקיד ”מפקח כבאות ראשי“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלף בתפקיד ”נציב כבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}

{{ח:סעיף|3|הוספת ציוד כיבוי}}
{{ח:תת|(א)}} רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת המפקח, להורות בכתב למחזיק או לבעל של בית מגורים, להוסיף ציוד כיבוי על האמור {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.

{{ח:סעיף|4|החזקת ציוד כיבוי}}
{{ח:ת}} ציוד כיבוי המותקן לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}}, יוחזק על ידי המחזיק או הבעל במצב תקין בכל עת, לפי הוראות רשות כבאות.

{{ח:סעיף|5|פטור}}
{{ח:ת}} מילא אחד מהחייבים אחר הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|או 3}}, פטורים היתר מהחובה כאמור.

{{ח:סעיף|6|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבית מגורים), תש״ל–1970 – בטלות.

{{ח:סעיף|7|השם}}
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל״ב–1972“.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}} {{ח:פנימי|סעיף 2|ו־2}})}}}}
{{ח:קטע3|תוספת חלק א|חלק א: בתי מגורים בני ארבע קומות לפחות|תיקון: תשנ״א}}

{{ח:סעיף*|1|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 1}}
{{ח:ת}} בכל חדר מדרגות של מפלס קומתי בבית מגורים שהמרחק בינו לבין חדר מדרגות אחר הוא 60 מטרים, יותקן בו ברז כיבוי בקוטר של 2″, באופן שבכל מפלס קומתי בבית מגורים יותקנו לפחות שני ברזי כיבוי בקוטר של 2″, ליד שני חדרי מדרגות.

{{ח:סעיף*|2|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 2}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר של 2″, האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 1|בסעיף 1}}, יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי שכל אחד יהיה בקוטר של 2″, באורך של 15 מטרים ומזנק כיבוי אחד בקוטר של 2″.

{{ח:סעיף*|3|גלגילון|עוגן=תוספת חלק א פרט 3}}
{{ח:תת|(א)}} בכל אחד מהמקומות הבאים בבית מגורים יותקן גלגילון כיבוי קבוע ועליו צינור לחץ בקוטר של 3⁄4″ ובאורך של 25 מטרים, עם מזנק צמוד:
{{ח:תתת|(1)}} חדר המתנה אשר שטחו גדול מ־50 מ״ר;
{{ח:תתת|(2)}} הקצה התחתון של צינור אשפה מרכזי;
{{ח:תתת|(3)}} מקום מכל גז מרכזי;
{{ח:תתת|(4)}} חדרים מרכזיים ושירותים הנדסיים, חדר הסקה וחדר מיזוג אויר.
{{ח:תת|(ב)}} אם המרחק בין שני מקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ־10 מטרים, יותקן גלגילון כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים, באופן שקצה צינור של גלגילון הכיבוי יגיע עד לקצה של כל אחד מהמקומות האמורים.

{{ח:סעיף*|4|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק א פרט 4}}
{{ח:ת}} הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של 2″ האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 1|בסעיף 1}}, צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת, כאשר מכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל־7 אטמוספרות ולא יקטן מ־2 אטמוספרות.

{{ח:סעיף*|5|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 5}}
{{ח:ת}} ליד כל חדר מדרגות בכל מפלס קומתי של בית מגורים יותקן מטפה כיבוי אחד מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ב|חלק ב: בתי מגורים עד שלוש קומות הנתונים לסיכון אש|תיקון: תשנ״א}}

{{ח:סעיף*|(1)|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 1}}
{{ח:ת}} בקרבת הכניסה לבית יותקן ברז כיבוי בקוטר של 1″.

{{ח:סעיף*|(2)|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 2}}
{{ח:ת}} ליד ברז הכיבוי יותקן זרנוק כיבוי בקוטר 1″ באורך 20 מטרים ומזנק כיבוי בקוטר של 1″.

{{ח:סעיף*|(3)|גלגלון כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 3}}
{{ח:ת}} בכניסה לבית יותקן גלגלון כיבוי ועליו צינור לחץ בקוטר 3⁄4″ ובאורך 15–25 מטרים, שבקצהו מזנק כיבוי צמוד.

{{ח:סעיף*|(4)|מטף כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 4}}
{{ח:ת}} בתוך הבית יהיה מטף כיבוי נייד.

{{ח:סעיף*|(5)|מערכת כיבוי או גילוי אוטומטי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 5}}
{{ח:ת}} בתוך הבית יותקנו מתזים לכיבוי אוטומטי או גלאי עשן, לפי קביעת רשות הכבאות.

{{ח:חתימות|כ״ט בטבת תשל״ב (16 בינואר 1972)}}
* '''יוסף בורג'''
שר הפנים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]