תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), התשע״ג–2013}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשע״ג, 900|תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7236.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק מקורות אנרגיה#סעיף 3|סעיף 3}} {{ח:חיצוני|חוק מקורות אנרגיה|לחוק מקורות אנרגיה, התש״ן–1989}}, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בדיקת יעילות אנרגטית של יחידת קירור מים“ – בדיקה אשר מחשבת את ה־COP הנובע מפעילות יחידת קירור מים והנערכת בידי בוחן;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בוחן“ – מהנדס בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתכנון, בהפעלה או בתחזוקה של יחידת קירור מים שהממונה אישר לו לבצע בדיקת יעילות אנרגטית לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנה 2}}, בהתאם לדרישות שיפרסם השר בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים שכתובתו www.energy.gov.il (להלן – אתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים);
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בעלים“ – לרבות המחזיק או המפעיל;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”דרישות יעילות אנרגטית מזערית“ – מדדי COP מזעריים שבהם נדרשת לעמוד יחידת קירור מים על פי מיקומה וסוגיה כמפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”יחידת קירור מים“ – יחידה לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אדים בעלת תפוקה של 100 טונות קירור לפחות;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית“ – יחידת קירור מים שה־COP שנמדד ממנה בבדיקה למדידת יעילות אנרגטית של יחידת קירור מים אינו עומד בדרישות יעילות אנרגטית מזערית;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מהנדס“ – מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו {{ח:חיצוני|חוק המהנדסים והאדריכלים|בחוק המהנדסים והאדריכלים התשי״ח–1958}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”תקן“ – תקן ישראלי ת״י 5813 – ”דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים באמצעות מחזור דחיסת אדים“, שתוקפו מזמן לזמן לפי {{ח:חיצוני|חוק התקנים|חוק התקנים}}, שעותק שלו פתוח לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”COP‏“ – (Coefficient of Performance) מקדם יעילות המבטא את היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים, כפי שחושב לפי התקן.

{{ח:סעיף|2|חובת ביצוע בדיקה תקופתית למדידת היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים}}
{{ח:ת}} בעלים של יחידת קירור מים יערוך בדיקת יעילות אנרגטית של יחידת קירור המים שבחזקתו אחת ל־36 חודשים לכל הפחות.

{{ח:סעיף|3|פטור מחובת ביצוע בדיקה תקופתית למדידת היעילות האנרגטית של יחידת קירור מים}}
{{ח:תת|(א)}} על אף האמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2}}, הממונה רשאי לפטור בעלים של יחידת קירור מים מחובת ביצוע בדיקה תקופתית למדידת היעילות האנרגטית של יחידת קירור המים שבחזקתו אם שוכנע כי לא ניתן לבצע בדיקה כאמור מסיבה טכנית.
{{ח:תת|(ב)}} פטור כאמור בתקנת משנה (א) יינתן רק בנסיבות חריגות ומנימוקים מיוחדים שיפרסמו באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים.

{{ח:סעיף|4|חובה לערוך בדיקה חוזרת והשבתת יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית}}
{{ח:תת|(א)}} נמצא בבדיקת יעילות אנרגטית של יחידת קירור מים כאמור {{ח:פנימי|סעיף 2|בתקנה 2}} כי היא יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית, ינקוט הבעלים את האמצעים הדרושים לשיפור הייעלות האנרגטית ויבצע בדיקת יעילות אנרגטית נוספת לא יאוחר מ־3 חודשים ממועד הבדיקה הקודמת (בתקנה זו – בדיקה חוזרת).
{{ח:תת|(ב)}} לא בוצעה בדיקה חוזרת ליחידת קירור מים או שממצאי הבדיקה החוזרת מצביעים על כך שיחידת קירור המים שמחזיק הבעלים לא יעילה מבחינה אנרגטית, ישבית הבעלים את אותה יחידה ולא יפעילה מחדש עד שיימצא לפי בדיקה חוזרת כי יחידת קירור המים חדלה להיות יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית; ההשבתה לא תחול על ביצוע הבדיקה החוזרת.
{{ח:תת|(ג)}} על אף האמור בתקנת משנה (ב), הממונה רשאי להתיר הפעלת יחידת קירור מים לא יעילה מבחינה אנרגטית אם הבעלים יצהירו לממונה כי מתקיים אחד מאלה לפחות:
{{ח:תתת|(1)}} היחידה משמשת כיחידה רזרבית ולא פועלת יותר מ־200 שעות לשנה;
{{ח:תתת|(2)}} הבעלים הזמינו יחידת קירור מים חדשה כהגדרתה {{ח:חיצוני|תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה)|בתקנות מקורות אנרגיה (יעילות {{ח:הערה|[צ״ל: אנרגטית]}} מזערית ליחידת קירור מים חדשה), התשע״ג–2013}}, אשר תותקן בתוך 180 ימים ממועד ביצוע בדיקת היעילות האנרגטית {{ח:פנימי|סעיף 2|שבתקנה 2}};
{{ח:תתת|(3)}} קיימות נסיבות מיוחדות שפורטו לפני הממונה ואשר מצדיקות את הפעלת היחידה; התיר הממונה הפעלה של יחידת קירור מים לפי תקנת משנה זו, יתפרסמו הנימוקים באתר האינטרנט של המשרד.

{{ח:סעיף|5|רישום העברת תוצאות הבדיקה לממונה}}
{{ח:תת|(א)}} בוחן שביצע בדיקת יעילות אנרגטית ליחידת קירור מים לפי תקנות אלה ירשום בטופס שיפורסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים את הפרטים האלה:
{{ח:תתת|(1)}} את תוצאות הבדיקה;
{{ח:תתת|(2)}} את המלצותיו לשיפור היעילות האנרגטית של יחידת קירור המים;
{{ח:תתת|(3)}} כל פעולה שנעשתה לשיפור היעילות האנרגטית של יחידת קירור המים.
{{ח:תת|(ב)}} טופס שרשם בוחן כאמור בתקנת משנה (א) יועברו לממונה בתוך שבועיים מיום ביצעו הבדיקה.

{{ח:סעיף|6|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה 120 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

{{ח:סעיף|7|הוראות מעבר}}
{{ח:תת|(א)}} החובה לבצע בדיקת יעילות אנרגטית ביחס ליחידת קירור מים בעלת תפוקה של 250 טון קירור ומעלה תחול שנה לאחר יום התחילה.
{{ח:תת|(ב)}} החובה לבצע בדיקת יעילות אנרגטית ביחס ליחידת קירור מים בעלת תפוקה של 100 עד 249 טון קירור תחול שלוש שנים מיום התחילה.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנה 1 – הגדרת ”דרישות יעילות אנרגטית מזערית“}})}}}}
{{ח:קטע3||דרישות ליעילות האנרגטית מזערית של יחידות לקירור מים}}

{{ח:סעיף*|1||עוגן=תוספת פרט 1}}
{{ח:ת}} '''יחידות קירור מים עם עיבוי אוויר:'''
{{ח:תת|א.}} טמפרטורת חוץ (מ״צ)*0.037 – גיל יחידת קירור (שנים)*0.055 – 4.211≤COP
{{ח:תת|ב.}} COP≥2.4

{{ח:סעיף*|2||עוגן=תוספת פרט 2}}
{{ח:ת}} '''יחידות קירור מים עם עיבוי אוויר באזור אילת, הערבה ובקעת הירדן:'''
{{ח:תת|א.}} טמפרטורת חוץ (מ״צ)*0.048 – גיל יחידת קירור (שנים)*0.048 – 4.468≤COP
{{ח:תת|ב.}} COP≥2.4

{{ח:סעיף*|3||עוגן=תוספת פרט 3}}
{{ח:ת}} '''יחידות קירור מים עם עיבוי מים:'''
{{ח:תת|א.}} טמפרטורת כניסה מי עיבוי (מ״צ)*0.074 – גיל יחידת קירור (שנים)*0.006 – 6.234≤COP
{{ח:תת|ב.}} COP≥4.

{{ח:חתימות|ו׳ בניסן התשע״ג (17 במרס 2013)}}
* '''עוזי לנדאו'''
שר האנרגיה והמים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]