תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת-קרקעי)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת־קרקעי), התשע״ה–2015}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשע״ה, 1197|תקנות התכנון והבנייה (מיתקנים נלווים לקו תשתית תת־קרקעי)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7509.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ו, 1569|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7684.pdf}}; {{ח:תיבה|תשע״ז, 1013|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-7807.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 261|סעיפים 261(ד)}} {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 265|ו־265}} {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה|לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965}} (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשע״ו, תשע״ז}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”כליא ברק“ – אמצעי המיועד למנוע נזקי פגיעות ברק;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”נשב“ – ארובה לשחרור מבוקר של גז;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”קו תשתית“ – קו תשתית תת־קרקעי;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”שוחה“ – מבנה הבנוי מתחת לפני הקרקע, המכיל אבזרים ומיתקנים הדרושים לתפעול מערכת מים, ביוב, גז, נפט, חשמל, דלק או תקשורת, לרבות פיר המיועד לאפשר גישה למבנה כאמור.

{{ח:סעיף|2|מיתקנים נלווים לקו תשתית|תיקון: תשע״ו, תשע״ז}}
{{ח:ת}} הקמתם של מיתקנים נלווים, הנדרשים במישרין להפעלתו של קו תשתית, שמאפייניהם מפורטים להלן, אינה טעונה היתר לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 145|סעיף 145 לחוק}}, בכפוף לאמור {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבנייה#סעיף 261|בסעיף 261(ד) לחוק}}:
{{ח:תת|(1)}} שוחה שמתקיימים בה תנאים אלה:
{{ח:תתת|(א)}} היא נמצאת בסמוך לקו תשתית, במרחק שאינו עולה על 15 מטרים;
{{ח:תתת|(ב)}} שטחה אינו עולה על 35 מטרים רבועים מתחת לפני הקרקע ו־40 מטרים רבועים מעליו;
{{ח:תתת|(ג)}} גובהה מעל פני הקרקע, לרבות האבזרים והמיתקנים שבה, אינו עולה על 0.6 מטרים;
{{ח:תת|(2)}} מבנה המשמש לציוד ומיתקני חשמל או תקשורת, הדרוש להפעלת קו התשתית או המשמש לאחסנת מכשירי ניטור או משדרי לחץ, דגימה, מדידה או הגפה של קו התשתית, לרבות מכשירים לטיפול במים או סככה להצללת מיתקנים נלווים ובלבד שמתקיימים בו תנאים אלה:
{{ח:תתת|(א)}} הוא הוקם בסמוך לקו התשתית, במרחק שאינו עולה על 15 מטרים;
{{ח:תתת|(ב)}} שטחו אינו עולה על 20 מטרים רבועים; ולגבי מבנה נלווה לקו תשתית שהוא חלק ממפעל מים שהוקם בתכנית מפעל המים הארצית ומפעל הטיית המעיינות המליחים – שלב א׳, לפי {{ח:חיצוני|חוק המים|חוק המים, התשי״ט–1959}} או סככה להצללת מיתקנים נלווים ששטחם – שטחו אינו עולה על 32 מטרים רבועים;
{{ח:תתת|(ג)}} גובהו אינו עולה על 4 מטרים מפני הקרקע;
{{ח:תת|(3)}} צינור או מובל, המשמש להולכה או הזרמה של תשתית מתחת לפני הקרקע, היוצא מעל פני הקרקע לצורך חיבור לצרכן או חיבור למיתקנים נלווים אחרים כאמור בתקנות אלה, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
{{ח:תתת|(א)}} הוא הונח בסמוך לפני הקרקע ככל הניתן מבחינה הנדסית;
{{ח:תתת|(ב)}} אורכו אינו עולה על 15 מטרים;
{{ח:תת|(4)}} צינור או מובל, המשמש לניקוז או לשאיבה של מים, ביוב וקולחין, המחובר לקו המשמש להולכה של תשתית מתחת לפני הקרקע ובלבד שהתקיימו בו כל אלה:
{{ח:תתת|(א)}} הוא הונח בסמוך לפני הקרקע ככל הניתן מבחינה הנדסית;
{{ח:תתת|(ב)}} אורכו אינו עולה על 15 מטרים;
{{ח:תת|(5)|(א)}} מיתקן עזר, המאפשר הולכה או הזרמה של התשתית בקו התשתית, לרבות מיתקן השאיבה, סניקה, דחיסה, הצחנה, מדידה, שסתום לחץ או מגוף, המחובר לקו התשתית התת־קרקעית או המותקן על צינור או מובל כאמור בפסקה (3) או (4) ובלבד שגובה האבזר הטכני שמעל הצינור או מובל שעליו הוא מותקן אינו עולה על 3.5 מטרים מפני הקרקע;
{{ח:תתת|(ב)}} על אף האמור בפסקת משנה (א) –
{{ח:תתתת|(1)}} גובהו של מיתקן עזר שהוא משאבה לצורך תפעול קו מים, לא יעלה על 5 מטרים מפני הקרקע, ויכול שיכלול גם מסד ובלבד שגובה המסד אינו עולה על 1 מטר ושטחו אינו עולה על 70 מטרים רבועים;
{{ח:תתתת|(2)}} גובהו של מיתקן עזר שהוא נשב לשימוש תשתית תת־קרקעית של גז טבעי לא יעלה על 4.5 מטרים מפני הקרקע, לרבות כליא ברק המותקן עליו, ויכול שיכלול גם מסד ובלבד שגובה המסד אינו עולה על 0.6 מטרים ושטחו אינו עולה על 70 מטרים רבועים;
{{ח:תת|(6)}} ארון חשמל, תקשורת או ארון לציוד לכיבוי אש, הדרוש לתפעול, הפעלה, חיבור, מדידה או ניטור של קו תשתית ואספקת שירות באמצעותו וכן מסד לארון כאמור ומיגון לארון, הנדרש לפי {{ח:חיצוני|חוק הקרינה הבלתי מייננת|חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס״ו–2006}}, ובלבד שהתקיימו בהם כל אלה:
{{ח:תתת|(א)}} הם הוקמו בסמוך לקו התשתית, במרחק שאינו עולה על 15 מטרים;
{{ח:תתת|(ב)}} רוחבו של הארון אינו עולה על 1.6 מטרים, גובהו אינו עולה על 2.2 מטרים ועומקו אינו עולה על 0.85 מטרים;
{{ח:תתת|(ג)}} היה הארון מונח על גבי מסד, גובה המסד אינו עולה על 0.6 מטרים;
{{ח:תת|(7)}} שלט המורה על קיומם של מיתקנים נלווים בתוואי קו התשתית ומזהיר מפני פגיעה בהם ואשר מידותיו ועיצובו הם באופן המאפשר קריאה ממרחק מתאים לצורך תגובה בזמן הולם;
{{ח:תת|(8)}} גדר למיתקן תשתית יכול שתכלול גם מסד ובלבד שגובהו 0.6 מטרים.

{{ח:חתימות|י״ז באדר התשע״ה (8 במרס 2015)}}
* '''גלעד ארדן'''
שר הפנים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]