תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל״ב–1971}}
{{ח:קטע3||תקנות בדבר ציוד, מיתקנים וחמרים לכיבוי דליקות בבנין מסחרי}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשל״ב, 268|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2774.pdf}}; {{ח:תיבה|תשל״ג, 571|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2953.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ״ו, 1430|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-4968.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 42|סעיף 6}} {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} (להלן – החוק), ולפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 9|סעיף 9}} {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968}}, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

{{ח:מפריד}}
{{ח:הערה|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל״ב–1971 הותקנו לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}; לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 147|סעיף 147(א)(2) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}, התקנות יעמדו בתוקף לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|החוק האמור}}.}}
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בנין מסחרי“ –
{{ח:תתת|(1)}} בנין המכיל חדרי משרדים וחדרים לעסקים הטעונים רישוי לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|חוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968}};
{{ח:תתת|(2)}} חדרים ששטחם עד מאה מטרים מרובעים, שאינם טעונים רישוי לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|חוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968}}, ואשר מחסינים בהם טובין בעלי טמפרטורת התלקחות שהיא מעל 100° צ׳;
{{ח:תתת|(3)}} חדרים לשירותים טכניים וחדרי נוחיות המשרתים אותם;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד כיבוי“ – ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות לפי המפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי מאושר – לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#פרק ב סימן ב|בסעיף 22 לחוק}};
{{ח:תת}} {{ח:הערה|תפקיד ”מפקח כבאות ראשי“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלף בתפקיד ”נציב כבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות כבאות“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 2|בסעיף 1 לחוק}} ואשר הבנין המסחרי נמצא בתחומה.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|”רשות הכבאות“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלפה בידי ”הרשות הארצית לכבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}

{{ח:סעיף|2|ציוד חובה}}
{{ח:ת}} בכל בנין מסחרי חייב הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי לפי המפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}, להתקין את ציוד הכיבוי ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות רשות הכבאות.

{{ח:סעיף|3|הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות|תיקון: תשמ״ו}}
{{ח:ת}} רשות הכבאות רשאית לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בנין מסחרי להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבנין מסחרי, כמשמעותו {{ח:פנימי|תוספת חלק ג|בחלק ג׳ של התוספת}}, כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן, או התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, CO2, או הלון;
{{ח:תת|(2)}} התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;
{{ח:תת|(3)}} התקנת תאורה להתמצאות ולצרכי אזעקה;
{{ח:תת|(4)}} התקנת מערכת כריזה ואזעקה.

{{ח:סעיף|3א|ערעור על הודעת רשות הכבאות|תיקון: תשמ״ו}}
{{ח:תת|(א)}} בעל בנין מסחרי או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}}, רשאי לערער עליה לפני המפקח תוך 30 ימים מקבלת ההודעה.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.
{{ח:תת|(ג)}} החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.

{{ח:סעיף|4|החזקת ציוד כיבוי}}
{{ח:ת}} ציוד כיבוי המותקן לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}} יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.

{{ח:סעיף|5|פטור}}
{{ח:ת}} מילא אחד מהחייבים אחר הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2 עד 4}}, פטור האחר מהחובה כאמור.

{{ח:סעיף|6|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תש״ל–1970 – בטלות.

{{ח:סעיף|7|השם}}
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל״ב–1971“.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}} {{ח:פנימי|סעיף 2|ו־2}})}}}}
{{ח:קטע3|תוספת חלק א|{{ח:הערה|חלק א׳}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק א|בחלק זה}}, ”בנין מסחרי“ – בנין מסחרי אשר שטחו הכולל עד 100 מ״ר.

{{ח:סעיף*|1|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 1}}
{{ח:ת}} ליד הכניסה לבנין מסחרי יותקן מטפה כיבוי אחד מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ב|חלק ב׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ב|בחלק זה}}, ”בנין מסחרי“ – בנין מסחרי אשר שטחו הכולל מ־101 עד 500 מ״ר.

{{ח:סעיף*|2|גלגילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 2}}
{{ח:ת}} בכל בנין מסחרי יותקנו גלגילוני כיבוי קבועים ועליהם צינורות לחץ בקוטר של 3⁄4″ ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד, באופן שהמרחק מכל נקודה בבנין המסחרי לגלגילון הכיבוי לא יעלה על 30 מטרים.

{{ח:סעיף*|3|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ב פרט 3}}
{{ח:ת}} הספקת מים לגלגילון כיבוי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 2|בסעיף 2}}, תהיה {{ח:הערה|[במקור: יהיה]}} בכמות של 45 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

{{ח:סעיף*|4|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 4}}
{{ח:ת}} ליד כל כניסה לבנין מסחרי יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים, באופן שהמרחק בין מטפה כיבוי למשנהו לא יעלה על 30 מטרים, בתנאי שמספר מטפי הכיבוי בבנין מסחרי לא יקטן מ־4 מטפי כיבוי. אם המרחק בין מטפי כיבוי גדול מ־30 מטרים, יותקן על אותו חלק מטפה כיבוי נוסף.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ג|חלק ג׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ג|בחלק זה}}, ”בנין מסחרי“ – בנין מסחרי אשר שטחו הכולל גדול מ־500 מ״ר.

{{ח:סעיף*|5|ברזי כיבוי|תיקון: תשל״ג|עוגן=תוספת חלק ג פרט 5}}
{{ח:תת|(א)}} בנין מסחרי אשר במרחק 100 מטרים ממנו לא קיים ברז כיבוי בקוטר של 3″, יותקן ליד הכניסה הראשית שלו ברז כיבוי של 3″, לשימוש שירותי הכבאות.
{{ח:תת|(ב)}} בכל כניסה, בקרבתה או מחוץ לכניסה, של בנין מסחרי, יותקן ברז כיבוי בקוטר של 2″; אולם כשהמרחק בין שתי כניסות קטן מ־30 מטרים, יותקן רק ברז כיבוי אחד בין שתי הכניסות, בקוטר של 2″.
{{ח:תת|(ג)}} בכל מפלס קומתי של בנין מסחרי מעל או מתחת קומת הכניסה לבנין מסחרי, יותקנו בתוכו ליד כל חדר מדרגות ברזי כיבוי בקוטר של 2″.

{{ח:סעיף*|6|חיבור חיצוני לרשת ברזי כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 6}}
{{ח:ת}} בבנין מסחרי יותקן חיבור חיצוני אחד לרשת ברזי כיבוי האמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק ג פרט 5|בסעיף 5(ב) ו־(ג)}}, שדרכו ניתן יהיה להזרים מים ממכליות של שירותי הכבאות במקרה של חירום.

{{ח:סעיף*|7|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ג פרט 7}}
{{ח:ת}} הספקת מים לברזי כיבוי מהאמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק ג פרט 5|בסעיף 5(ב) ו־(ג)}} צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל־7 אטמוספרות ולא יקטן מ־2 אטמוספרות.

{{ח:סעיף*|8|זרנוק כיבוי {{ח:הערה|ו}}מזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 8}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז כיבוי מהאמורים {{ח:פנימי|תוספת חלק ג פרט 5|בסעיף 5(ב) ו־(ג)}} יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של 2″, מחומר סינתטי, באורך של 15 מטרים, ומזנק כיבוי אחד בקוטר של 2″ מסוג סילון ריסוס, שנחירו בקוטר של 8 מ״מ.

{{ח:סעיף*|9|גלגילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 9}}
{{ח:תת|(א)}} במקומות הבאים בבנין מסחרי יותקן גלגילון כיבוי קבוע ועליו צינור לחץ בקוטר של 3⁄4″, באורך של 25 מטרים, עם מזנק צמוד:
{{ח:תתת|(1)}} חדר לשירותים הנדסיים;
{{ח:תתת|(2)}} חדר החסנה אשר שטחו הכולל עולה על 20 מ״ר;
{{ח:תתת|(3)}} חדר שמגישים בו מזון, אשר שטחו הכולל עולה על 50 מ״ר;
{{ח:תתת|(4)}} בכניסה לאולם התקהלות המיועד ל־100 מקומות ישיבה לפחות;
{{ח:תתת|(5)}} בקרבת מקומות של ריכוז פסולת ואשפה.
{{ח:תת|(ב)}} אם המרחק בין שניים מהמקומות המפורטים בסעיף קטן (א) קטן מ־10 מטרים יותקן בין שני המקומות האמורים גלגילון כיבוי אחד.

{{ח:סעיף*|10|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 10}}
{{ח:ת}} בקרבת כל כניסה ובכל מפלס קומתי של בנין מסחרי מעל ומתחת לקומת הכניסה בקרבת חדר המדרגות יותקן מטפה כיבוי אחד לפי הסוג האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 4|בסעיף 4}}, בתנאי שהמספר הכולל של המטפים לא יקטן מ־8.

{{ח:חתימות|י״ח בתשרי תשל״ב (7 באוקטובר 1971)}}
* '''יוסף בורג'''
שר הפנים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]