תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה), התשנ״ט–1999}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשנ״ט, 752|תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-5971.pdf}}; {{ח:תיבה|תשפ״ד, 52|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-10798.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 10|סעיף 10(א)}} {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968}}, ובהתייעצות עם השר לאיכות הסביבה, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת לפי {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|סעיף 48(א) לחוק־יסוד: הממשלה}}, {{ח:חיצוני|חוק העונשין#סעיף 2|וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977}}, אני מתקין תקנות אלה:
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:קטע2||תוכן עניינים}}

{{ח:פנימי|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:פנימי|פרק ב|פרק ב׳: רשיון}}

{{ח:פנימי|פרק ג|פרק ג׳: המבנה}}

{{ח:פנימי|פרק ד|פרק ד׳: בור הטבילה}}

{{ח:פנימי|פרק ה|פרק ה׳: אוצרות המים}}

{{ח:פנימי|פרק ו|פרק ו׳: המים, הספקתם ואיכותם בבור הטבילה ובאוצרות המים}}

{{ח:פנימי|פרק ז|פרק ז׳: הפעלה, תחזוקה וניקיון}}

{{ח:פנימי|פרק ח|פרק ח׳: המבקרים במקווה}}

{{ח:פנימי|תוספת|תוספת}}

{{ח:קטע2|פרק א|פרק א׳: פרשנות}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות|תיקון: תשפ״ד}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אוצר השקה“ – בור או מכל לאגירת מי גשמים המחובר ישירות לבור הטבילה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אוצר זריעה“ – בור או מכל לאגירת מים מרשת הספקת מי שתיה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אוצר מי גשם“ – בור לאגירת מי גשמים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”אוצרות מים“ – אוצר מי גשם, אוצר זריעה ואוצר השקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בור טבילה“ – בריכת מים במקווה המיועד לטבילת בני אדם;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”הל״ת“ – הוראות למיתקני תברואה, התש״ל–1970, כהגדרתן {{ח:חיצוני|תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)#סעיף 1|בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש״ל–1970}} (להלן – תקנות התכנון והבניה), שהעתק מהן הופקד בכל לשכת בריאות מחוזית ונפתית;
{{ח:תת}} {{ח:הערה|{{ח:חיצוני|https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/iplan_doc2/he/Licensing_construction_Instructions_sanitation_facilities.pdf|הוראות למתקני תברואה (הל״ת) פורסמו באתר מינהל התכנון}}.}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”חיטוי“ – תהליך של השמדת מיקרואורגניזמים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”כלור או ברום חופשי נותר“ – כמות הכלור או הברום, לפי הענין, הזמינה לחיטוי מי בור הטבילה שלא הגיבה עם אמוניה, תרכובות חנקן וחומרים אחרים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מהנדס בטיחות“ – {{ח:הערה|(נמחקה);}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מעבדה מוכרת“ – מעבדה שהכיר בה המנהל לענין {{ח:חיצוני|תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה)|תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל״ד–1974}} (להלן – תקנות איכות מי שתיה), לביצוע בדיקות מיקרוביולוגיות או כימיות, לפי סוג הבדיקה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מקווה“ – מקום שבו נעשית טבילה לצורכי טהרה, שהוא עסק טעון רישוי לפי {{ח:חיצוני|צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)#תוספת|פרט 7.4ד בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ״ה–1995}}.

{{ח:קטע2|פרק ב|פרק ב׳: רשיון}}

{{ח:סעיף|2|תנאים כלליים לאישור רשיון|תיקון: תשפ״ד}}
{{ח:תת|(א)}} לא יאושר לאדם רשיון למקווה ולא ינהל אותו אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה להנחת דעתו של המנהל.
{{ח:תת|(ב)}} לבקשה לקבלת רשיון למקווה יצרף המבקש את התכניות שהגיש למוסד התכנון לפי {{ח:חיצוני|חוק התכנון והבניה|חוק התכנון והבניה, התשכ״ה–1965}}, לקבלת היתר בניה וכן יצרף תכניות נוספות כמפורט להלן:
{{ח:תתת|(1)}} תרשים של הסביבה בקנה מידה 1:2,500 ובו תיאור וזיהוי של הרחובות הסמוכים והמבנים השכנים הקיימים והמתוכננים לפי תכנית בנין עיר;
{{ח:תתת|(2)}} תרשים של המגרש בקנה מידה 1:250 בציון דרכי הגישה אליו עם רכב, המדרגות שייבנו בו, מיקום מכלי אשפה וחיבורים למים ולביוב;
{{ח:תתת|(3)}} תכנית בניה של המבנה בקנה מידה 1:100;
{{ח:תתת|(4)}} תכנית סניטרית מפורטת של המקווה בקנה מידה 1:50, שצוינו בה כל אלה:
{{ח:תתתת|(א)}} רוחבו, אורכו ועומקו של כל בור טבילה;
{{ח:תתתת|(ב)}} מיקומם וגודלם של אוצרות המים;
{{ח:תתתת|(ג)}} פרטי המיתקנים שבשטח המקווה לרבות מערכת חימום המים ומערכת חימום חלל בור הטבילה, חדרי הרחצה וההלבשה;
{{ח:תתתת|(ד)}} מיקומם ומידותיהם של צינורות אספקת המים לבור הטבילה והצינורות להרקתו, לרבות מקומו של מז״ח כהגדרתו {{ח:חיצוני|תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת)|בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ״ב–1992}};
{{ח:תתתת|(ה)}} פירוט חומר הציפוי של הקרקעית והדפנות של כל בור טבילה וצבעו;
{{ח:תתתת|(ו)}} מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האוורור הטבעיים, ופירוט מיתקני האוורור המלאכותי, לרבות הספקיהם;
{{ח:תתתת|(ז)}} שיפוע הרצפות בחדרים ושיפוע המדרגות המובילות לבור הטבילה;
{{ח:תתתת|(ח)}} נקודות ניקוז בחדרי רחצה וחדרי בור טבילה;
{{ח:תתתת|(ט)}} חתך דרך בריכת הטבילה ואוצרות המים;
{{ח:תתתת|(י)}} סימון קבועות סניטריות ואבזרים, צינורות הספקת המים, צינורות השפכים ואופן סילוק השפכים;
{{ח:תתתת|(יא)}} פרשה טכנית של הפעלת המקווה.
{{ח:תת|(ג)}} הסימון של הקבועות הסניטריות ומערכת הספקת המים יהיה בהתאם להל״ת.
{{ח:תת|(ד)}} מצא המנהל כי קנה המידה של תרשים או תכנית מן הקבוע בתקנת משנה (ב) אינה משקפת די הצורך את הפרטים בה, הוא רשאי לדרוש כי יהיו בקני מידה אחרים.

{{ח:קטע2|פרק ג|פרק ג׳: המבנה}}

{{ח:סעיף|3|המבנה}}
{{ח:תת|(א)}} מבנה המקווה, לרבות כל מבנה עזר, יהיה יציב ובנוי בטון, לבנים, בלוקי מלט או כל חומר בניה קשיח אחר שאישר המנהל, ולמעט אסבסט.
{{ח:תת|(ב)}} כל חלקי המבנה יהיו אטומים וימנעו חדירת רטיבות לתוכם או מתוכם.

{{ח:סעיף|4|מחיצות פנימיות}}
{{ח:ת}} המחיצות הפנימיות בין כל תאי המקלחת ובין כל תאי השירותים יותקנו עם מרווח של 25 סנטימטרים מהרצפה.

{{ח:סעיף|5|ציפוי הקירות}}
{{ח:ת}} הקירות בחדרי ההלבשה, בחדרי הטבילה והרחצה ובתאי השירותים יהיו מצופים באריחי קיר שלמים, חלקים ובצבע בהיר עד לגובה 180 סנטימטרים לפחות.

{{ח:סעיף|6|רצפה}}
{{ח:תת|(א)}} רצפת המקווה תהיה בלא שקעים או סדקים ותהיה מרוצפת במרצפות בצבע בהיר או בחומר בהיר אחר שאישר המנהל.
{{ח:תת|(ב)}} הרצפה תהיה בנויה בשיפוע לנקודות ניקוז.
{{ח:תת|(ג)}} הרצפה בחדרי הטבילה והרחצה תהיה מצופה באריחים המונעים החלקה בדרגת חספוס מתאימה.

{{ח:סעיף|7|דלתות}}
{{ח:תת|(א)}} הדלתות החיצוניות במקווה יהיו אטומות לחדירת מים ומזיקים.
{{ח:תת|(ב)}} משקופי הדלתות יהיו עמידים בפני שיתוך (קורוזיה), ובלתי חדירים למים ויהיו צבועים בצבע בהיר.
{{ח:תת|(ג)}} הדלתות הפנימיות יהיו מחומרים הניתנים לרחיצה במים ויותקנו כך שיותירו מרווח של 25 סנטימטרים מהרצפה.

{{ח:סעיף|8|חלונות}}
{{ח:ת}} החלונות במקווה יאפשרו אוורור ותאורה נאותים להנחת דעתו של המנהל.

{{ח:סעיף|9|אוורור}}
{{ח:ת}} חדרי השירותים, ההלבשה, הטבילה והרחצה, והפרוזדורים המוליכים אליהם, יהיו מאווררים היטב, להנחת דעתו של המנהל.

{{ח:סעיף|10|תאורה}}
{{ח:ת}} תאי השירותים, ההלבשה, הטבילה והרחצה, והפרוזדורים המוליכים אליהם, יהיו מוארים היטב באור טבעי או מלאכותי.

{{ח:סעיף|11|ברזי שתיה}}
{{ח:ת}} במקווה יותקנו ברזים למי שתיה, באזור נפרד מהשירותים, שמתקיימים בהם דרישות הל״ת; מספר הברזים ייקבע לפי יחס של ברז אחד לפחות לכל 50 מבקרים.

{{ח:סעיף|12|חדר הרחצה}}
{{ח:ת}} הקבועות הסניטריות במקווה, מערכת המים, הביבים ואבזריהם יעמדו בדרישות הל״ת ומספרם ייקבע על פי הטבלאות להלן:
{{ח:תת|(1)}} המספר המזערי של הקבועות הסניטריות בחדרי השירות לנשים ייקבע לפי מספר בורות הטבילה כדלקמן:
{{ח:תת}}

מספר בורות טבילה	מספר אסלות	מספר כיורים	מספר אמבטיות

1	2	2	2

2	3	3	3

3	4	4	4

4	5	5	5

{{ח:תת}} לכל בור טבילה נוסף יותקנו אסלה, כיור ואמבטיה נוספים.
{{ח:תת|(2)}} המספר המזערי של תאים ומיתקנים בחדרי השירות לגברים ייקבע לפי מספר המבקרים כדלקמן:
{{ח:תת}}

מספר המבקרים	מספר אסלות	מספר משתנות	מספר כיורים	מספר מקלחות

1–10	1	–	1	2

11–20	1	1	1	4

21–30	2	2	2	6

31–40	2	2	2	8

41–50	3	2	2	10

51–60	3	3	3	12

61–70	4	3	3	14

71–80	4	4	4	16

לכל 20 נוספים	1	1	1	2

{{ח:סעיף|13|חדרי הלבשה}}
{{ח:תת|(א)}} חדרי ההלבשה ימוקמו באופן שתתאפשר גישה נוחה אל חדרי השירותים ואל חדרי הרחצה.
{{ח:תת|(ב)}} חדרי ההלבשה יכילו תאים נאותים לשמירת הבגדים וכן ספסלים או כיסאות במספר מספיק למספר המבקרים; על הקירות או צמוד לספסלים יותקנו מתלים במרחק של 60 סנטימטרים לפחות זה מזה.
{{ח:תת|(ג)}} לענין תקנה זו {{ח:פנימי|סעיף 11|ותקנות 11}} {{ח:פנימי|סעיף 12|ו־12(2)}} יחושב מספר המבקרים לפי מספר הטובלים המרבי כאמור {{ח:פנימי|סעיף 36|בתקנה 36}}, כשהוא מוכפל ב־2.

{{ח:סעיף|14|חדרי שירותים}}
{{ח:ת}} מיקום חדרי השירותים יהיה בין חדרי ההלבשה לבין חדרי הרחצה.

{{ח:סעיף|15|מיתקן לרחיצת ידיים}}
{{ח:תת|(א)}} בכל כיור יהיה ברז למים חמים וקרים.
{{ח:תת|(ב)}} ליד כל כיור המשרת את חדרי השירותים יותקן מיתקן לסבון נוזלי שיכיל סבון כאמור בכל עת; לכל 5 כיורים יותקן מיתקן אחד למגבות נייר חד פעמיות ומיתקן חשמלי לייבוש ידיים.

{{ח:סעיף|16|רהיטים וציוד}}
{{ח:תת|(א)}} הרהיטים והציוד יהיו עשויים או מצופים חומר הניתן לרחיצה ולחיטוי, עמיד בפני שיתוך ובלתי חדיר למים.
{{ח:תת|(ב)}} ארונות ודרגשים יותקנו על רגליים, באופן שיישאר רווח בינם ובין הרצפה, המאפשר את ניקוי הרצפה בנקל.
{{ח:תת|(ג)}} במקווה יוקצה מקום נפרד להחזקת כבסים נקיים ומקום נפרד נוסף לאיסוף כבסים מלוכלכים.
{{ח:תת|(ד)}} במקווה יוקצה ארון לאחסון חומרי ניקוי וחיטוי בלבד וארון לאחסון הכלים והחומרים לתחזוקת המקווה.
{{ח:תת|(ה)}} לא יימצאו בחדרי המקווה שטיחים למניעת החלקה וספיגת רטיבות מכל סוג שהוא.

{{ח:סעיף|17|עזרה ראשונה}}
{{ח:ת}} בחדר ההמתנה במקווה או במקום מתאים אחר, יותקן ארגז או ארון לעזרה ראשונה שיכיל את הפריטים המפורטים {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}.

{{ח:סעיף|18|טיפול לא רפואי בגוף האדם}}
{{ח:ת}} לא ייעשה במקווה טיפול לא רפואי בגוף האדם מן המנויים {{ח:חיצוני|תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם)#סעיף 2|בתקנה 2 לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם), התשנ״ג–1992}}, אלא אם כן ניתן לכך רשיון לפי {{ח:חיצוני|תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם)|התקנות האמורות}} ובהתאם להוראותיהן.

{{ח:סעיף|19|מיתקני חימום של המבנה}}
{{ח:ת}} מיתקני החימום של המקווה –
{{ח:תת|(1)}} יוצבו בחדר נפרד;
{{ח:תת|(2)}} תותקן בהם צנרת לפליטת מזהמים אל מחוץ למבנה;
{{ח:תת|(3)}} לא יגרמו למטרדי רעש, ריח או עשן לשכנים.

{{ח:קטע2|פרק ד|פרק ד׳: בור הטבילה}}

{{ח:סעיף|20|מבנה בור הטבילה}}
{{ח:ת}} בור הטבילה ייבנה כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} דפנותיו ורצפתו יהיו חלקים, ללא סדקים ומצופים באריחים בהירים או בחומר אטום אחר שאישר המנהל;
{{ח:תת|(2)}} פינות החיבורים שבין דופנות בור הטבילה ובין הקרקעית יהיו מעוגלות כדי שניקוין יתאפשר בנקל;
{{ח:תת|(3)}} שפת בור הטבילה תהיה גבוהה ממפלס הרצפה ב־10 סנטימטרים לפחות.

{{ח:סעיף|21|מדרגות}}
{{ח:ת}} מדרגות בור הטבילה יהיו כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} מדרגות בור הטבילה לא יהיו לולייניות;
{{ח:תת|(2)}} רומה של כל מדרגה לא יעלה על 17 סנטימטרים;
{{ח:תת|(3)}} השלח של כל מדרגה לא יפחת מ־24 סנטימטרים;
{{ח:תת|(4)}} לאורך המדרגות ומסביב לבור הטבילה יהיה מעקה, עשוי מתכת אל־חלד או חומר אחר העמיד בפני מים, להנחת דעתו של המנהל.

{{ח:סעיף|22|גוף חימום המים|תיקון: תשפ״ד}}
{{ח:תת|(א)}} {{ח:הערה|(בוטלה).}}
{{ח:תת|(ב)}} גוף חימום המים בבור הטבילה יהיה עשוי חומר עמיד בפני חומרי החיטוי המאושרים לפי {{ח:פנימי|סעיף 27|תקנות 27}} {{ח:פנימי|סעיף 28|ו־28}} לחיטוי מקוואות.

{{ח:קטע2|פרק ה|פרק ה׳: אוצרות המים}}

{{ח:סעיף|23|אוצרות המים}}
{{ח:תת|(א)}} אוצרות המים יהיו בנויים בטון או חומר בנין יציב אחר אשר אינו סופג רטיבות ואינו חדיר למים.
{{ח:תת|(ב)}} קירות אוצרות המים ורצפותיהם יהיו חלקים, בלא סדקים ובצבע בהיר.
{{ח:תת|(ג)}} לאוצרות המים יהיה פתח עם מכסה שמידותיו 60 × 40 סנטימטרים לפחות או קוטר של 50 סנטימטרים לפחות אם הוא עגול; המכסה יאטום באופן מוחלט את אוצר המים וימנע חדירה של מים ולכלוך אליו; המכסה יהיה ניתן לפתיחה בנוחות.
{{ח:תת|(ד)}} אוצרות המים ינוקו ביסודיות פעם בשנה לפחות, לקראת עונת הגשמים.

{{ח:סעיף|24|אוצר מי גשם}}
{{ח:ת}} החלק של גג המקווה המיועד לאיסוף מי הגשם יצופה בחומר המאפשר את ניקויו היסודי.

{{ח:קטע2|פרק ו|פרק ו׳: המים, הספקתם ואיכותם בבור הטבילה ובאוצרות המים}}

{{ח:סעיף|25|אספקת המים}}
{{ח:ת}} המים המוזרמים למקווה יהיו באיכות מי שתיה לפי {{ח:חיצוני|תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה)|תקנות איכות מי שתיה}}, אך רשאי המנהל להתיר הזרמת מים באיכות אחרת בתנאים שיורה, ובלבד שהם יוזרמו לתוך בור הטבילה בלבד.

{{ח:סעיף|26|איכות מי בור הטבילה}}
{{ח:ת}} במי בור הטבילה יתקיימו תנאים אלה:
{{ח:תת|(1)}} ערך ההגבה (pH) שלהם יהיה בין 7 ל־8;
{{ח:תת|(2)}} עכירותם לא תעלה על יחידה נפלומטרית אחת אלא אם כן אישר המנהל רמה גבוהה יותר;
{{ח:תת|(3)}} לא יימצאו ב־100 מיליליטרים שלהם –
{{ח:תתת|(א)}} יותר מ־10 חיידקי קוליפורמים כלליים;
{{ח:תתת|(ב)}} יותר מ־2 חיידקים מקבוצת Staphylococcus Aureus בשתי בדיקות רצופות;
{{ח:תתת|(ג)}} שום חיידק Pseudomonas Aeruginosa.

{{ח:סעיף|27|חיטוי מי בור הטבילה}}
{{ח:ת}} חיטוי מי בור הטבילה ייעשה כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} המים יחוטאו באמצעות כלור, ברום או חומר חיטוי אחר שאישר המנהל;
{{ח:תת|(2)}} ריכוז הכלור החופשי הנותר במים יהיה בין 1.5 ל־3 מיליגרם לליטר (מג״ל); ריכוז הברום החופשי הנותר יהיה בין 3 ל־6 מג״ל;
{{ח:תת|(3)}} ריכוז של כל חומר חיטוי אחר יהיה שווה ערך לריכוז הכלור;
{{ח:תת|(4)}} ריכוז חומר החיטוי במים ייבדק פעם אחת ביום לפחות ויירשם ביומן הרישום האמור {{ח:פנימי|סעיף 32|בתקנה 32}}, בידי מי שבעל הרשיון מינה לכך.

{{ח:סעיף|28|חיטוי מי אוצר ההשקה}}
{{ח:ת}} חיטוי מי אוצר ההשקה ייעשה כמפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} המים יחוטאו באמצעות כלור, ברום או חומר חיטוי אחר שאישר המנהל;
{{ח:תת|(2)}} ריכוז הכלור החופשי הנותר במים יהיה 0.8 מג״ל לפחות; ריכוז הברום החופשי הנותר יהיה 1.6 מג״ל לפחות;
{{ח:תת|(3)}} ריכוזו של כל חומר חיטוי אחר יהיה שווה ערך לריכוז הכלור;
{{ח:תת|(4)}} ריכוז חומר החיטוי במים ייבדק פעם בחודש.

{{ח:סעיף|29|דיגום ובדיקות בקטריולוגיות}}
{{ח:תת|(א)}} בעל רשיון המקווה ידאג לבצע פעם בחודש לפחות בדיקות של התאמת המים לדרישות תקנות אלה באמצעות מעבדה מוכרת; המנהל רשאי להורות על תדירות בדיקות שונה לבור טבילה או לאוצר מים שהתנאים בהם מחייבים זאת לדעתו.
{{ח:תת|(ב)}} דיגום מי בור הטבילה לצורך בדיקות ייעשה בשעות פעילות המקווה בידי אדם בעל הכשרה כאמור {{ח:חיצוני|תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה)#סעיף 15|בתקנה 15(א) לתקנות איכות מי שתיה}}.
{{ח:תת|(ג)}} בעת הדיגום ייבדק ויירשם ריכוז חומר החיטוי הפעיל הנותר, רמת ההגבה והעכירות.
{{ח:תת|(ד)}} בעל רשיון המקווה יעביר את תוצאות הבדיקות למנהל, באמצעות מעבדה מוכרת, בתוך שבוע מיום ביצוען ובמקרה של תוצאות חריגות מהאמור {{ח:פנימי|סעיף 27|בתקנה 27}}, בתוך 24 שעות.
{{ח:תת|(ה)}} המנהל רשאי להורות על אופן נטילת דגימות המים לשם ביצוע הבדיקות ועל ביצוע בדיקות מים נוספות במעבדה מוכרת, לגילוי חיידקים אחרים או חומרים אחרים המזיקים לבריאות.
{{ח:תת|(ו)}} נמצאו בבדיקה כאמור בתקנת משנה (ה), חיידקים או חומרים אחרים שעלולים להזיק לבריאות, רשאי המנהל להורות לבעל רשיון המקווה לנקוט אמצעים כדרוש, דרך כלל או באופן חד־פעמי, למניעת הימצאותם.

{{ח:קטע2|פרק ז|פרק ז׳: הפעלה, תחזוקה וניקיון}}

{{ח:סעיף|30|הפעלה}}
{{ח:תת|(א)}} המקווה יופעל בהתאם למפורט בפרשה הטכנית שהומצאה עם הבקשה לרשיון לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנה 2(ב)(4)(יא)}}.
{{ח:תת|(ב)}} המנהל רשאי להוסיף הנחיות או תנאים נוספים להפעלה תקינה של המקווה, לפי שיקול דעתו.
{{ח:תת|(ג)}} פעולות חיטוי של מי בור הטבילה והחזקת המקווה ייעשו באחריות אדם בעל הכשרה טכנית שאישר המנהל.

{{ח:סעיף|31|תברואה}}
{{ח:ת}} בכל שעות פעילות המקווה יהיה נוכח במקום אדם שעבר הדרכה שהכיר בה המנהל בנושאי תברואה ועזרה ראשונה.

{{ח:סעיף|32|יומן רישום}}
{{ח:ת}} בעל רשיון המקווה ידאג לניהול יומן שבו יירשמו מספר הטובלים בו ביום, שעת הכנסת חומר החיטוי למי בור הטבילה וריכוזו, וביצוע כל בדיקה אחרת שהורה המנהל.

{{ח:סעיף|33|הרקת בור הטבילה}}
{{ח:תת|(א)}} פעם אחת ביום לפחות ירוקן בור הטבילה ממימיו וינוקה ביסודיות.
{{ח:תת|(ב)}} המנהל רשאי להורות על ריקון המים בתדירות שונה, אם ראה כי פעולה זו דרושה לשיפור איכות מי הבור.

{{ח:סעיף|34|סילוק השפכים}}
{{ח:תת|(א)}} מי בור הטבילה ואוצרות המים, מי השטיפה של המסננים ושפכים אחרים, יסולקו למערכת ביוב ציבורי באופן שלא יגרמו להצפת ביבים.
{{ח:תת|(ב)}} סילוק השפכים יהיה דרך מרווח אוויר כמפורט בהל״ת או דרך אמצעי אחר שימנע זרימה חוזרת מהביבים למקווה או מהמקווה לרשת המים העירונית.
{{ח:תת|(ג)}} שפכים שאין אפשרות לסלקם למערכת הביוב הציבורי יטופלו ויסולקו ובהתאם להוראות המנהל באופן שלא יסבו נזק או מפגע לחצרי המקווה ולסביבתו.

{{ח:סעיף|35|ניקיון המבנה, החצר, הריהוט והציוד}}
{{ח:תת|(א)}} כלים וחומרים הדרושים לתחזוקת המקווה ולביצוע פעולות ניקוי וחיטוי בו יימצאו, בכל עת, למעט בשעת השימוש בהם, בארון המיועד להם בלבד.
{{ח:תת|(ב)}} חדרי המקווה, המיתקנים, הציוד, חדרי השירות, הרצפות, וכן חצר המקווה יהיו נקיים וראויים לשימוש נאות כל זמן שהמקווה פתוח למבקרים.
{{ח:תת|(ג)}} מגבות, חלוקים, נעליים וחפצים לשימוש חוזר ולא חד־פעמי, יכובסו, ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש בהם.

{{ח:קטע2|פרק ח|פרק ח׳: המבקרים במקווה}}

{{ח:סעיף|36|מספר הטובלים המרבי}}
{{ח:ת}} במקווה של גברים לא יעלה מספר הטובלים בעת ובעונה אחת על טובל אחד לכל 400 ליטרים נפח מים של בור הטבילה.

{{ח:סעיף|37|מקלחת חובה}}
{{ח:ת}} על טובל במקווה להתקלח במים חמים ובסבון לפני הטבילה.

{{ח:סעיף|38|כניסה לחדרי רחצה ולבור טבילה}}
{{ח:תת|(א)}} אדם שיש לו מחלת עור, פצעים מוגלתיים, הצטננות, דלקת עיניים או מחלה מידבקת אחרת (להלן – חולה), לא יטבול במקווה.
{{ח:תת|(ב)}} על אף האמור בתקנת משנה (א), במקווה של נשים תותר כניסה של חולה למים, ובלבד שאחרי טבילתה יוחלפו מי הטבילה, והבור ינוקה ויחוטא.

{{ח:סעיף|39|שילוט}}
{{ח:ת}} בעל רשיון המקווה יציב במקומות בולטים לעין שלטים להדרכת הטובלים, ובהם הוראות בנוסח המפורט להלן:
{{ח:תת|(1)}} כל טובל חייב להתקלח במים חמים ובסבון לפני כניסתו לבור הטבילה;
{{ח:תת|(2)}} אנשים החולים במחלת עור, בפצעים מוגלתיים, בהצטננות, בדלקת עיניים או במחלה מידבקת אחרת לא יטבלו במקווה;
{{ח:תת|(3)}} אישה חולה תודיע לבלנית על מחלתה.

{{ח:סעיף|40|הפקדת עותק}}
{{ח:ת}} עותק של תקנות אלה יהיה מופקד במקווה לעיון המבקרים בו.

{{ח:סעיף|41|תחילה}}
{{ח:ת}} תחילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

{{ח:סעיף|42|הוראת מעבר}}
{{ח:ת}} המנהל רשאי לפטור מקווה שפעל ערב יום התחילה מקיום הוראות תקנות אלה, כולן או מקצתן, לתקופה שעליה יורה, ובלבד שתובטח, להנחת דעתו, איכותם הנאותה של מי בור הטבילה.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 17|תקנה 17}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}}

הפריט	הכמות

{{ח:תת|1.}} תחבושות אישיות סטריליות
4

{{ח:תת|2.}} פד סטרילי 3 × 3 ס״מ
8

{{ח:תת|3.}} צמר גפן
100 גרם

{{ח:תת|4.}} אגד 7.5 ס״מ
4

{{ח:תת|5.}} אגד מדבק
10

{{ח:תת|6.}} כלורהקסידין תמיסה לחיטוי
30 סמ״ק

{{ח:תת|7.}} מספריים לחומר עם כפתור
1

{{ח:תת|8.}} ספלנית נייר
גליל אחד

{{ח:תת|9.}} נתיב אוויר
1

{{ח:חתימות|י״ב באדר התשנ״ט (28 בפברואר 1999)}}
* '''יהושע מצא'''
שר הבריאות
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]