תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה)

{{ח:התחלה}}
{{ח:כותרת|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תשל״ב–1972}}
{{ח:קטע3||תקנות בדבר ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה}}

{{ח:פתיח-התחלה}}
{{ח:תיבה|ק״ת תשל״ב, 779|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה)|https://olaw.org.il/takanot/takanot-2819.pdf}}; {{ח:תיבה|תשמ״ב, 1106|תיקון|https://olaw.org.il/takanot/takanot-4357.pdf}}.
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:מבוא}}
בתוקף סמכותי לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 42|סעיף 6}} {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} (להלן – החוק), ולפי {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים#סעיף 9|סעיף 9}} {{ח:חיצוני|חוק רישוי עסקים|לחוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968}}, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

{{ח:מפריד}}
{{ח:הערה|תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תשל״ב–1972 הותקנו לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}}; לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 147|סעיף 147(א)(11) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}, התקנות יעמדו בתוקף לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|החוק האמור}}.}}
{{ח:סוגר}}
{{ח:מפריד}}

{{ח:סעיף|1|הגדרות}}
{{ח:ת}} בתקנות אלה –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפעל“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|פקודת הבטיחות בעבודה#סעיף 2|בסעיפים 2 עד 9 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש״ל–1970}};
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפעל תעשיה“ – מפעל לתעשיה או למלאכה;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”ציוד כיבוי“ – ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}, לפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי – לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#פרק ב סימן ב|בסעיף 22 לחוק}};
{{ח:תת}} {{ח:הערה|תפקיד ”מפקח כבאות ראשי“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלף בתפקיד ”נציב כבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”רשות כבאות“ – כמשמעותו {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה#סעיף 2|בסעיף 1 לחוק}}, ואשר מפעל התעשיה כלול בתחומה.
{{ח:תת}} {{ח:הערה|”רשות הכבאות“ לפי {{ח:חיצוני|חוק שירותי הכבאות|חוק שירותי הכבאות, תשי״ט–1959}} הוחלפה בידי ”הרשות הארצית לכבאות והצלה“ לפי {{ח:חיצוני|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה|חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע״ב–2012}}.}}

{{ח:סעיף|2|רכישה או השגה של ציוד כיבוי}}
{{ח:ת}} בכל מפעל תעשיה חייב הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}} ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.

{{ח:סעיף|3|הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות|תיקון: תשמ״ב}}
{{ח:ת}} רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של מפעל תעשיה להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת}}, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים במפעל תעשיה כמשמעותו {{ח:פנימי|תוספת חלק ג|בחלק ג׳ של התוספת}}, כמפורט להלן;
{{ח:תת|(1)}} התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן;
{{ח:תת|(2)}} התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, CO2 או הלון;
{{ח:תת|(3)}} התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;
{{ח:תת|(4)}} התקנת תאורת התמצאות וחירום;
{{ח:תת|(5)}} התקנת מערכת כריזה ואזעקה.

{{ח:סעיף|3א|ערעור על הודעת רשות הכבאות|תיקון: תשמ״ב}}
{{ח:תת|(א)}} בעל מפעל או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט {{ח:פנימי|סעיף 3|בתקנה 3}}, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.
{{ח:תת|(ב)}} המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.
{{ח:תת|(ג)}} החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.

{{ח:סעיף|4|החזקת ציוד כיבוי}}
{{ח:ת}} ציוד כיבוי המותקן לפי {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2}} {{ח:פנימי|סעיף 3|ו־3}} יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.

{{ח:סעיף|5|פטור}}
{{ח:ת}} מילא אחד החייבים אחר הוראות {{ח:פנימי|סעיף 2|תקנות 2 עד 4}}, פטור האחר מהחובה האמורה.

{{ח:סעיף|6|ביטול}}
{{ח:ת}} תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תש״ל–1970 – בטלות.

{{ח:סעיף|7|השם}}
{{ח:ת}} לתקנות אלה ייקרא ”תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תשל״ב–1972“.

{{ח:קטע2|תוספת|תוספת}}
{{ח:קטע4||{{ח:הערה|({{ח:פנימי|סעיף 1|תקנות 1}} {{ח:פנימי|סעיף 2|ו־2}})}}}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת|בתוספת זו}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפעל תעשיה זעיר“ – מפעל לתעשיה המעסיק במשמרת הראשית עד 50 עובדים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפעל תעשיה בינוני“ – מפעל לתעשיה המעסיק במשמרת הראשית 51 עד 200 עובדים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפעל תעשיה גדול“ – מפעל לתעשיה המעסיק במשמרת הראשית מעל ל־200 עובדים;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”לקיח“ – חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו נמוכה מ־100° מעלות צ׳;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בעיר“ – חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו בין 100° לבין 800° מעלות צ׳;
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”בלתי בעיר“ – חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו גבוהה מ־800° מעלות צ׳.

{{ח:קטע3|תוספת חלק א|חלק א׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק א|בחלק זה}} –
{{ח:ת|סוג=הגדרה}} ”מפעל תעשיה“ – מפעל תעשיה זעיר אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בלתי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו הינו מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בלתי לקיח.

{{ח:סעיף*|1|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 1}}
{{ח:ת}} בקרבת הכניסה למפעל תעשיה יותקן ברז כיבוי בקוטר של 2″.

{{ח:סעיף*|2|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 2}}
{{ח:ת}} בקרבת ברז הכיבוי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 1|בסעיף 1}} יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל שלושה זרנוקי כיבוי בקוטר של 2″ ובאורך של 15 מטרים ומזנק כיבוי אחד בקוטר של 2″ מסוג סילון ריסוס, עם נחיר של 8 מ״מ.

{{ח:סעיף*|3|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק א פרט 3}}
{{ח:ת}} הספקת המים לברז הכיבוי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק א פרט 1|בסעיף 1}} תהיה בכמות של 250 ליטר לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל־7 אטמוספרות ולא יקטן מ־2 אטמוספרות.

{{ח:סעיף*|4|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק א פרט 4}}
{{ח:ת}} בכל מפלס של בנין במפעל תעשיה, לאורך המעבר המרכזי, יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרם.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ב|חלק ב׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ב|בחלק זה}}{{ח:הערה|,}} ”מפעל תעשיה“ –
{{ח:תתת|(1)}} מפעל תעשיה זעיר אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בעיר או לקיח, או שהמוצר המוגמר מוצק או נוזלי, בעיר או לקיח;
{{ח:תתת|(2)}} מפעל תעשיה בינוני, אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בעיר, או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בעיר;
{{ח:תתת|(3)}} מפעל תעשיה גדול, אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בלתי בעיר ובלתי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי, בלתי בעיר ובלתי לקיח.

{{ח:סעיף*|5|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 5}}
{{ח:תת|(א)}} בקרבת הכניסה הראשית למפעל תעשיה יותקן ברז כיבוי בקוטר של 3″ לשימש שירות הכבאות.
{{ח:תת|(ב)}} בקרבת שתי החזיתות הראשיות של בנין מפעל תעשיה, על כל חלק מאורך של 60 מטר, יותקן ברז כיבוי אחד בקוטר של 2″; אם אורך חזיתו של הבנין האמור קטן מ־60 מטר, יותקן ברז כיבוי אחד בקוטר של 2″ בכל אחת משתי חזיתות הבנין האמורות; אם אורך חזיתות הבנין האמור גדול מ־60 מטר, יותקן ברז כיבוי אחד על כל חלק מחזית הבנין של 60 מטר, וברז כיבוי אחד נוסף על כל חלק מחזית הבנין הגדול מ־15 מטר.
{{ח:תת|(ג)}} בכל מפלס קומתי בתוך בנין מפעל תעשיתי אשר מעל או מתחת למפלס הקרקע יותקן ברז כיבוי בקוטר של 2″ בקרבת כל חדר מדרגות המוביל לאותו המפלס (להלן – ברז כיבוי פנימי).
{{ח:תת|(ד)}} בכל מפלס קומתי שמעל או מתחת למפלס הקרקע בתוך בנין של מפעל תעשיה, יותקנו ברזי כיבוי נוספים בקוטר של 2″, באופן שמכל נקודה במפלס האמור לברז כיבוי פנימי ולברז כיבוי חיצוני לא יעלה המרחק על 60 מטרים.

{{ח:סעיף*|6|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 6}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז כיבוי חיצוני ופנימי במפעל יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל:
{{ח:תת|(1)}} זרנוקי כיבוי בקוטר של 2″ ובאורך של 15 מטרים, ומספרם של הזרנוקים יהיה כמספר ברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים בתנאי שמספרם לא יקטן מ־4 זרנוקי כיבוי;
{{ח:תת|(2)}} מזנקי כיבוי בקוטר 2″ עם נחיר של 8 מ״מ מסוג סילון ריסוס שמספרם יהיה כמספר מחצית זרנוקי כיבוי, בתנאי שמספרם לא יקטן מ־2 מזנקי כיבוי.

{{ח:סעיף*|7|גלגילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 7}}
{{ח:ת}} בכל מקום בבנין של מפעל תעשיה שרשות כבאות אישרה שמסוכן או מזיק שיהיה בו ברז כיבוי פנימי כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 5|בסעיפים 5(ג) או (ד)}} יותקן במקומו גלגילון כיבוי קבוע אחד ועליו צינור לחץ בקוטר של 3⁄4″ ובאורך של 25 מטרים ובקצה הצינור האמור מזנק כיבוי צמוד מסוג סילון ריסוס.

{{ח:סעיף*|8|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ב פרט 8}}
{{ח:תת|(א)}} הספקת המים לברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל־7 אטמוספרות ולא יקטן מ־2 אטמוספרות.
{{ח:תת|(ב)}} הספקת המים לצינור של גלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה בלחץ של 4 אטמוספרות.

{{ח:סעיף*|9|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק ב פרט 9}}
{{ח:ת}} בכל מפלס בבנין של מפעל תעשיה יותקנו מטפי כיבוי, מסוג של אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים, במספר של מטפה אחד על כל 200 מ״ר, בתנאי שסך מטפי הכיבוי בבנין של מפעל תעשיה לא יקטן מ־4 מטפי כיבוי.

{{ח:קטע3|תוספת חלק ג|חלק ג׳}}

{{ח:סעיף*}}
{{ח:ת}} {{ח:פנימי|תוספת חלק ג|בחלק זה}}{{ח:הערה|,}} ”מפעל תעשיה“ –
{{ח:תתת|(1)}} מפעל תעשיה בינוני אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו הינו מוצק או נוזלי לקיח;
{{ח:תתת|(2)}} מפעל תעשיה גדול אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי בעיר או לקיח או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי בעיר או לקיח.

{{ח:סעיף*|10|ברז כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 10}}
{{ח:תת|(א)}} בקרבת שתי הכניסות הראשיות למפעל תעשיה יותקנו, בכל כניסה, ברז כיבוי בקוטר של 3″ לשימוש שירותי הכבאות.
{{ח:תת|(ב)}} סביב כל החזיתות של בנין במפעל תעשיה יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2″ כשהמרחק בין ברזי הכיבוי הוא 60 מטרים (להלן – ברז כיבוי חיצוני).
{{ח:תת|(ג)}} בכל מפלס קומתי שמעל או מתחת למפלס הקרקע בתוך בנין של מפעל תעשיה יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של 2″ לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 5|בסעיפים קטנים 5(ג) ו־(ד)}}.

{{ח:סעיף*|11|זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 11}}
{{ח:ת}} בקרבת כל ברז במפעל תעשיה יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 6|בסעיף 6}}.

{{ח:סעיף*|12|גלגילון כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 12}}
{{ח:ת}} בכל מקום בבנין תעשיה שרשות כבאות אישרה שמסוכן או מזיק שיהיה בו ברז כיבוי פנימי כאמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 5|בסעיף 5(ג) או (ד)}}, יותקן בו גלגילון כיבוי לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 7|בסעיף 7}}.

{{ח:סעיף*|13|הספקת מים|עוגן=תוספת חלק ג פרט 13}}
{{ח:תת|(א)}} הספקת מים לברז כיבוי של 3″ תהיה {{ח:הערה|[במקור: יהיה]}} בכמות של 400 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.
{{ח:תת|(ב)}} הספקת המים לברזי כיבוי של 2″ צריכה לאפשר הפעלה של שלושה ברזי כיבוי בבת אחת בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל־7 אטמוספרות ולא יקטן מ־2 אטמוספרות.
{{ח:תת|(ג)}} הספקת המים לצינור שעל גלגילון הכיבוי תהיה {{ח:הערה|[במקור: יהיה]}} לפי האמור {{ח:פנימי|תוספת חלק ב פרט 8|בסעיף 8(ב)}}.

{{ח:סעיף*|14|מטפה כיבוי|עוגן=תוספת חלק ג פרט 14}}
{{ח:ת}} בכל מפלס של בנין תעשיה יותקנו מטפי כיבוי מסוג של אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים, במספר שעל כל 30 עובדים באותו בנין במשמרת הראשית יותקן מטפה כיבוי אחד, בתנאי שסך מטפי הכיבוי בבנין של מפעל תעשיה לא יקטן מ־8 מטפי כיבוי.

{{ח:חתימות|כ״ט בטבת תשל״ב (16 בינואר 1972)}}
* '''יוסף בורג'''
שר הפנים
{{ח:סוגר}}
{{ח:סוף}}
[[קטגוריה:בוט חוקים]]