Document Type: normattiva_dump
Token Count: $#tokens

ALLEGATO VI (art. 4) METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO ALL'APERTO DAI GRUPPI ELETTROGENI SETTORE DI APPLICAZIONE Il presente metodo di misurazione si applica ai gruppi elettrogeni. Esso stabilisce i procedimenti di prova per la prova per la determinazione del livello della potenza acustica di tali attrezzature ai fini della certificazione CEE e del controllo di conformità. Qusti procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato I che valgono anche per i gruppi elettrogeni con le seguenti modifiche: 4. CRITERI DA TENER PRESENTE PER L'ESPRESSIONE DEI RISULTATI 4.1. Il criterio acustico ambientale per i gruppi elettrogeni è espresso dal livello di potenza acustica di questi ultimi. 6. CONDIZIONI DI MISURA 6.2. Funzionamento della sorgente sonora durante le misurazioni 6.2.1. Non va preso in considerazione. 6.2.2. Il gruppo elettrogeno deve essere utilizzato nelle condizioni indicate dal fabbricante. Esso deve funzionare a regime stabilizzato, erogando, su una resistenza non induttiva, a 3/4 di carico della potenza del gruppo, in kW, definta in base alla potenza nominale, in kWA, tenendo conto del fattore di potenza (cos ). 6.3. Luogo delle misurazioni L'area di Prova deve essere piana e orizzontale. Quest'area, compresa la proiezione verticale dei punti in cui sono disposti i microfoni, sarà costituita da cemento o da asfalto non poroso. I gruppi elettrogeni senza ruote, montati su un telaio di supporto (skid), andranno collocati su cavaletti di 0,40 m di altezza, salvo disposizioni contrarie del fabbricante per motivi inerenti alle condizioni di installazione. 6.4.1. Superficie di misura, distanza di misura La superficie per l'esecuzione della prova è un emisfero. Il raggio è di: - 4 m, quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno da provare è inferiore o uguale a 1,5 m; - 10 m, quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno da provare è superiore a 1,5 m, ma inferiore o uguale a 4 m; - 16 m, quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno da provare è superiore a 4 m. 6.4.2.1. Caratteristiche generali Per la misurazione i punti sono 6, cioè i punti 2, 4, 6, 8, 10 e 12, disposti in conformità del punto 6.4.2.2 dell'allegato I. Per le prove del gurppo elettrogeno, il centro geometrico del gurppo elettrogeno deve essere sulla verticale del centro dell'emisfero. L'asse delle x del sistema di coordinate rispetto al quale sono fissate le posizioni dei punti di misura è parallelo all'asse principale del gruppo elettrogeno. 7. ESECUZIONE DELLE MISURE 7.1.1. Soltanto il rumore di fondo è preso in considerazione pre le correzioni. 7.1.5. Presenza di ostacoli Per accertarsi che vengano rispettate le disposizioni del punto 6.3, terzo comma, dell'allegato I, è sufficiente un controllo visivo in una zona circolare di raggio pari a 3 volte quello dell'emisfero di misura il cui centro coincida con quello dell'emisfero. 7.2. Misure di pressione acustica nei punti di misura sono determinati basandosi sui valori indicati da un fonometro. Tali valori devono essere almeno cinque e rilevati a intervalli regolari. 8. UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI 8.2. Non va preso in considerazione. 8.6.2. Tenuto conto del punto 6.3, il punto 8.6.2 non va preso in considerazione e C = O. il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie LA PERGOLA