Document Type: normattiva_dump
Token Count: $#tokens

Allegato C (Allegato I, commi 1, 2, 3) REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI 1. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 1.1 Edifici residenziali della Classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme Tabella 1.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno ===================================================================== | | Zona climatica | | Rap- |---------------------------------------------------------| |porto di | A | B | C | D | E | F | | forma |---------------------------------------------------------| | dell'e- | | a | a | a | | | a | a | a |oltre | | dificio |fino a|601|900|901|a 1400|a 1401|2100 |2101 |3000 | 3000 | | S/V |600 GG|GG |GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | +=========+======+===+===+===+======+======+=====+=====+=====+======+ | ≤ 0,2 | 10 |10 |15 |15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ | ≥ 0,9 | 45 |45 |60 |60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 145 | 145 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ Tabella 1.2 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2008, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno ===================================================================== | | Zona climatica | | Rap- |---------------------------------------------------------| |porto di | A | B | C | D | E | F | | forma |---------------------------------------------------------| | dell'e- | | a | a | a | | | a | a | a |oltre | | dificio |fino a|601|900|901|a 1400|a 1401|2100 |2101 |3000 | 3000 | | S/V |600 GG|GG |GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | +=========+======+===+===+===+======+======+=====+=====+=====+======+ | ≤ 0,2 | 9,5 |9,5|14 |14 | 23 | 23 | 37 | 37 | 52 | 52 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ | ≥ 0,9 | 41 |41 |55 |55 | 78 | 78 | 100 | 100 | 133 | 133 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ Tabella 1.3 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2010, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno ================================================================= | | Zona climatica | | |-------------------------------------------------| | | A | B | C | D | E | F | | |-------------------------------------------------| | Rapporto di |fino| | | | | | | | | | | forma | a | a | a | a | a | a | a | a | a |oltre| |dell'edificio|600 |601|900 |901 |1400|1401|2100|2101|3000|3000 | | S/V | GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | +=============+====+===+====+====+====+====+====+====+====+=====+ | ≤ 0,2 |8,5 |8,5|12,8|12,8|21,3|21,3| 34 | 34 |46,8|46,8 | +-------------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+-----+ | ≥ 0,9 | 36 |36 | 48 | 48 | 68 | 68 | 88 | 88 |116 | 116 | +-------------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+-----+ 1.2 Tutti gli altri edifici Tabella 2.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m³ anno ===================================================================== | | Zona climatica | | Rap- |---------------------------------------------------------| |porto di | A | B | C | D | E | F | | forma |---------------------------------------------------------| | dell'e- | | a | a | a | | | a | a | a |oltre | | dificio |fino a|601|900|901|a 1400|a 1401|2100 |2101 |3000 | 3000 | | S/V |600 GG|GG |GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | +=========+======+===+===+===+======+======+=====+=====+=====+======+ | ≤ 0,2 | 2,5 |2,5|4,5|4,5| 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 16 | 16 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ | ≥ 0,9 | 11 |11 |17 |17 | 23 | 23 | 30 | 30 | 41 | 41 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ Tabella 2.2 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2008, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m³ anno ===================================================================== | | Zona climatica | | Rap- |---------------------------------------------------------| |porto di | A | B | C | D | E | F | | forma |---------------------------------------------------------| | dell'e- | | a | a | a | | | a | a | a |oltre | | dificio |fino a|601|900|901|a 1400|a 1401|2100 |2101 |3000 | 3000 | | S/V |600 GG|GG |GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | +=========+======+===+===+===+======+======+=====+=====+=====+======+ | ≤ 0,2 | 2,5 |2,5|4,5|4,5| 6,5 | 6,5 |10,5 |10,5 |14,5 | 14,5 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ | ≥ 0,9 | 9 | 9 |14 |14 | 20 | 20 | 26 | 26 | 36 | 36 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ Tabella 2.3 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2010, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m³ anno =============================================================== | | Zona climatica | | |---------------------------------------------------| | Rap- | A | B | C | D | E | F | |porto di |---------------------------------------------------| | forma |fino| | | | | | | | | | | dell'e- | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | | dificio |600 |601|900 |901 |1400|1401|2100|2101|3000| oltre | | S/V | GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG |3000 GG| +=========+====+===+====+====+====+====+====+====+====+=======+ | ≤ 0,2 |2,0 |2,0|3,6 |3,6 | 6 | 6 |9,6 |9,6 |12,7| 12,7 | +---------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+-------+ | ≥ 0,9 |8,2 |8,2|12,8|12,8|17,3|17,3|22,5|22,5| 31 | 31 | +---------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+-------+ I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove; a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V; b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 - 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare. Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame. 2. Trasmittanza termica delle strutture opache verticali Tabella 2.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali espressa in W/m²K Zona climatica Dall'1 gennaio 2006 U (W/m²K) Dall'1 gennaio 2008 U (W/m²K) Dall'1 gennaio 2010 U (W/m²K) A 0,85 0,72 0,62 B 0,64 0,54 0,48 C 0,57 0,46 0,40 D 0,50 0,40 0,36 E 0,46 0,37 0,34 F 0,44 0,35 0,33 3. Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate 3.1 Coperture Tabella 3.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura espressa in W/m²K Zona climatica Dall'1 gennaio 2006 U (W/m²K) Dall'1 gennaio 2008 U (W/m²K) Dall'1 gennaio 2010 U (W/m²K) A 0,80 0,42 0,38 B 0,60 0,42 0,38 C 0,55 0,42 0,38 D 0,46 0,35 0,32 E 0,43 0,32 0,30 F 0,41 0,31 0,29 3.2 Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno Tabella 3.2 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento espressa in W/m²K Zona climatica Dall'1 gennaio 2006 U (W/m²K) Dall'1 gennaio 2008 U (W/m²K) Dall'1 gennaio 2010 U (W/m²K) A 0,80 0,74 0,65 B 0,60 0,55 0,49 C 0,55 0,49 0,42 D 0,46 0,41 0,36 E 0,43 0,38 0,33 F 0,41 0,36 0,32 4. Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m²K Zona climatica Dall'1 gennaio 2006 U (W/m²K) Dall'1 gennaio 2008 U (W/m²K) Dall'1 gennaio 2010 U (W/m²K) A 5,5 5,0 4,6 B 4,0 3,6 3,0 C 3,3 3,0 2,6 D 3,1 2,8 2,4 E 2,8 2,4 2,2 F 2,4 2,2 2,0 Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m²K Zona climatica Dall'1 gennaio 2006 U (W/m²K) Dall'1 gennaio 2008 U (W/m²K) Dall'1 gennaio 2011 U (W/m²K) A 5,0 4,5 3,7 B 4,0 3,4 2,7 C 3,0 2,3 2,1 D 2,6 2,1 1,9 E 2,4 1,9 1,7 F 2,3 1,7 1,3 5. Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico ηg = (75 + 3 log Pn) % dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%.