Document Type: normattiva_dump
Token Count: $#tokens

ALLEGATO XLVII ((INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione. Nella tabella, 'raccomandatò significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. +----------------------------+--------------------------------------+ | | B. Livelli di contenimento | |A. Misure di contenimento +--------------------------------------+ | |2 |3 |4 | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |Luogo di lavoro | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |1. Il luogo di lavoro deve | | | | |essere separato da qualsiasi| | | | |altra attività svolta nello| | | | |stesso edificio |No |Raccomandato |Sì | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |2. Il luogo di lavoro deve | | | | |essere sigillabile in modo | | | | |da consentire la fumigazione|No |Raccomandato |Sì | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |Impianti | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |3. Il materiale infetto, | | | | |compreso qualsiasi animale, | |Sì, in caso | | |deve essere manipolato in | |di infe- | | |cabine di sicurezza o in | |zione tras- | | |condizioni di isolamento o |Se del |messa per via| | |di adeguato contenimento |caso |aerea |Sì | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |Attrezzature | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |4. L'aria in entrata e in | | | | |uscita dal luogo di lavoro | |Sì, per | | |deve essere filtrata con un | |l'aria in |Sì, per | |sistema di filtrazione | |entrata e |l'aria in | |HEPA(1) o simile |No |in uscita |uscita | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ | | |Sì, per | | | | |bancone, | | | | |pavimento e | | | | |altre super- | | | | |fici deter- |Sì per ban- | | |Sì, per |minate nella |cone, pareti, | |5. Superfici impermeabili |bancone e|valutazione |pavimento e | |all'acqua e facili da pulire|pavimento|del rischio |soffitto | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |6. Il luogo di lavoro deve | | | | |essere mantenuto a una | | | | |pressione negativa rispetto | | | | |alla pressione atmosferica |No |Raccomandato |Sì | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |7. Superfici resistenti ad | | | | |acidi, alcali, solventi e |Racco- | | | |disinfettanti |mandato |Sì |Sì | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |Sistema di funzionamento | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ | | | |Sì, attra- | |8. L'accesso deve essere | | |verso una zona| |limitato soltanto agli |Racco- | |filtro (air- | |operatori addetti |mandato |Sì |lock)(2) | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |9. Controllo efficace dei | | | | |vettori, per esempio |Racco- | | | |roditori e insetti |mandato |Sì |Sì | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |10. Procedure specifiche di | | | | |disinfezione |Sì |Sì |Sì | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ | | | |Sì, stoc- | |11. Stoccaggio in condizioni| | |caggio in | |di sicurezza dell'agente | | |condizioni | |biologico |Sì |Sì |di sicurezza | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |12. Il personale deve fare | | | | |una doccia prima di uscire | |Racco- | | |dall'area di contenimento |No |mandato |Raccomandato | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |Rifiuti | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |13. Processo di | | | | |inattivazione convalidato | | | | |per lo smaltimento sicuro |Racco- |Sì, sul sito| | |delle carcasse di animali |mandato |o fuori sito |Sì, sul sito | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |Altre misure | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |14. Il laboratorio deve | | | | |contenere la propria | |Racco- | | |attrezzatura |No |mandato |Sì | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ |15. Presenza di una finestra| | | | |di osservazione, o di una | | | | |soluzione alternativa, che | | | | |consenta di vedere gli |Racco- | | | |occupanti |mandato |Raccomandato |Sì | +----------------------------+---------+-------------+--------------+ (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti.))