Document Type: normattiva_dump
Token Count: $#tokens

Art. 1. Definizioni Per l'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti modificazioni: a) per mezzo di alimentazione, di un generatore di vapore o di più generatori di vapore fra loro comunicanti, si intende un apparecchio od un gruppo di apparecchi alimentato da una unica fonte di energia ed atto a fornire la pressione e la portata fissata dalle norme contenute nel presente decreto; b) la prevalenza manometrica totale da sviluppare con i mezzi di alimentazione, è data dalla pressione alla mandata stabilita dalle presenti norme, diminuita od aumentata dalla pressione esistente alla bocca di entrata dei mezzi di alimentazione medesimi; c) la portata d'acqua di alimentazione richiesta dai generatori di vapore, è considerata pari alla quantità di vapore prodotta al carico massimo continuo, o massimo di punta qualora previsto, accresciuta della portata di acqua degli spurghi continui e di quelli di ricircolazione fra generatori di vapore ed aspirazione dei mezzi di alimentazione, ove esista. Per produzione massima continua o massima di punta del generatore verrà assunto il valore dichiarato dal costruttore del generatore; d) la portata del mezzo di alimentazione, è data dalla somma della portata dei singoli apparecchi che lo costituiscono, quando questi apparecchi funzionano contemporaneamente in parallelo. La determinazione di essa deve essere fatta secondo quanto previsto al successivo art. 11.