Document Type: normattiva_dump
Token Count: $#tokens

Art. 375 I fili di contatto devono trovarsi a una altezza di almeno 2,20 m sopra il piano superiore delle rotaie, riducibile a 1,80 m quando i fili siano efficacemente protetti contro contatti accidentali delle persone. In tal caso, specie negli attraversamenti e biforcazioni, devono essere disposti adatti segnali di pericolo. Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione deve essere tolta tensione alla linea. Tale misura deve essere attuata anche durante l'entrata e l'uscita del personale a squadre, a meno che il filo di contatto sia montato esternamente al binario, sul fianco della galleria opposto a quello destinato al passaggio del personale. I fili di contatto devono avere una sezione non inferiore a 50 mm². I ganci di sostegno vanno montati, se in rettilineo, a distanze tali che la freccia del filo fra due ganci consecutivi non sia maggiore di 8 cm. In curva la distanza deve essere minore tale che se il filo si stacca da un gancio non sussista pericolo di contatto con la locomotiva né con la parete della galleria.