Document Type: normattiva_dump
Token Count: $#tokens

Art. 6. Per i generatori di vapore, aventi le caratteristiche seguenti, è ammesso, su parere favorevole del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, l'uso di un solo mezzo di alimentazione avente portata pari al valore fissato al successivo art. 13: a) unità monoblocco comprendente un generatore di vapore, ed una turbina; b) produzione massima di vapore superiore alle 400 tonnellate orarie; c) combustibile solido polverizzato, o liquido, o gassoso, o miscela dei tre combustibili precedenti; d) alimentazione del combustibile alla camera di combustione, legata alla medesima fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio quando questo è azionato elettricamente; nel caso di generatori alimentati a combustibile gassoso, quest'ultimo deve essere intercettato automaticamente in caso di interruzione della fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio; e) intercettazione dell'alimentazione del combustibile alla camera di combustione in caso di: abbassamento, oltre un certo limite di sicurezza, del livello nel corpo cilindrico nei generatori a circolazione naturale o controllata; fuori servizio delle pompe di circolazione di caldaia, nelle caldaie a circolazione naturale o controllata; pressione bassa sulla mandata di tutti gli apparecchi di alimentazione della caldaia - a monte delle valvole di non ritorno - nelle caldaie ad attraversamento meccanico.