Document Type: normattiva_dump
Token Count: $#tokens

Art. 366 I conduttori nudi sono ammessi soltanto nell'interno delle cabine elettriche, per le linee di contatto degli impianti di trazione e nelle linee di messa a terra. Per l'alta tensione sono prescritti cavi sottopiombo o muniti di altro idoneo rivestimento protettivo quando le condizioni d'impiego siano tali che non vi sia da temere deterioramento dell'isolamento per effetto della umidità o di azioni chimiche o meccaniche. Per la bassa tensione, nelle stesse condizioni d'impiego, sono ammesse linee a conduttori separati. Nei pozzi e discenderie, e dovunque possono temersi deterioramenti per cause meccaniche, si devono usare, tanto per la bassa quanto per l'alta tensione, cavi armati ubicati in modo da non essere esposti ad urti e protetti da idonei ripari. I cavi di nuova installazione nei pozzi devono avere il rivestimento esterno tale da non poter propagare un incendio. Quando vi sia pericolo di azioni chimiche, il rivestimento metallico deve essere protetto con verniciatura o rivestimenti inattaccabili dagli agenti chimici.