Document Type: normattiva_dump
Token Count: $#tokens

Tabella A CLASSI ANTINCENDIO DEGLI ELIPORTI E DELLE ELISUPERFICI Classe antincendi Lunghezza fuori tutto dell'elicottero di riferimento H1 da 0 m. a 15 metri non compresi H2 da 15 m. a 24 metri non compresi H3 da 24 m. a 35 metri non compresi ------ Tabella B QUANTITÀ MINIMA DI AGENTI ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI ED ELISUPERFICI A LIVELLO DELLA SUPERFICIE ==================================================================== | | A.F.F.F. o | | | schiuma | | |fluoroproteinica| | | (1) e comunque | Classe | | di livello (B) | Polveri chimiche antincendi |Acqua (lt)| (ICAO) | secche (3) ==================================================================== | |Portata | | | |soluzione | | | |schiumogena | |Portate | |(lt/min.) (2) |Quantità (kg) |kg/min) -------------------------------------------------------------------- H1 | 500 |250 | 25 |50 -------------------------------------------------------------------- H2 |1000 |500 | 50 |50 -------------------------------------------------------------------- H3 |1600 |800 |100 |50 (1) La quantità minima di agente schiumogeno da prevedere è proporzionale alla quantità minima di acqua raccomandata per la produzione di schiuma, con concentrazione di schiumogeno non inferiore al 6%. Il rateo di scarico o portata specifica non deve essere inferiore a 5,5 l/min \times m2. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali. (2) Nel caso in cui sia utilizzato un impianto automatico di spegnimento i quantitativi di agenti estinguenti principali, con le relative portate, dovranno garantire un tempo di erogazione della schiuma non inferiore a 15 minuti. (3) L'agente complementare deve essere compatibile con quello principale. I contenitori degli agenti complementari dovranno essere istallati sull'automezzo antincendio, ove previsto. ------ Tabella C QUANTITÀ MINIMA DI AGENTI ESTINGUENTI E PORTATE MINIME PER GLI ELIPORTI E LE ELISUPERFICI SOPRAELEVATE ==================================================================== | | A.F.F.F. o | | | schiuma | | |fluoroproteinica| | | (1) e comunque | Classe | | di livello (B) | Polveri chimiche antincendi |Acqua (lt)| (ICAO) | secche (3) ==================================================================== | |Portata | | | |soluzione | | | |schiumogena | |Portate | |(lt/min.) (2) |Quantità (kg) |kg/min) -------------------------------------------------------------------- H1 |2500 |250 | 50 |50 -------------------------------------------------------------------- H2 |5000 |500 | 50 |50 -------------------------------------------------------------------- H3 |8000 |800 | 50 |50 (1) La quantità minima di agente schiumogeno da prevedere è prop' alla quantità minima di acqua raccomandata per la produzione di schiuma, con concentrazione di schiumogeno (( non superiore al 6%. )) Il rateo di scarico o portata specifica non deve essere inferiore a 5,5 l/min \times m2. Non sono ammessi altri tipi di agenti estinguenti principali. (2) Nel caso in cui sia utilizzato un impianto automatico di spegnimento i quantitativi di agenti estinguenti principali, con le relative portate, dovranno garantire un tempo di erogazione della schiuma non inferiore a 15 minuti. (3) L'agente complementare deve essere compatibile con quello principale. ------ Tabella D QUANTITÀ, QUALITÀ E PORTATA DI AGENTI ESTINGUENTI PER ELISUPERFICI SU PIATTAFORMA IN ACQUA FISSA O GALLEGGIANTE, SALTUARIAMENTE PRESIDIATE E SENZA STAZIONE DI RIFORNIMENTO Quantita Portate Classi antincendio Soluzione acqua / A.F.F.F. o schiumogeno fluoroproteinico e comunque di livello B ICAO (lt) Polveri chimiche secche (kg) (*) Soluzione di schiuma (lt/min) Polvere (kg/min) (*) H1 700 450 140 90 H2 1250 850 250 170 H3 2150 1400 430 280 (*) Nel caso siano usate polveri ABCD le relative quantità possono scendere rispettivamente a 350, 650, 1000 kg e le portate a 70, 130 e 200 kg/min. ------ Tabella E EQUIPAGGIAMENTO D'EMERGENZA Quantità n. Descrizione Classe antincendio H1/H2 Classe antin- cendio H3 1 Chiave inglese.... si si 1 Accetta di soccorso, piccola, del tipo non a cuneo o tipo aviazione si si 1 Taglia bulloni da 60 cm si si 2 Torce elettriche.... si si 1 Piede di porco da 105 cm si si 1 Gancio da recupero.... si si 1 Seghetto a mano per metalli a grande resistenza con 6 lame di ricambio.... si si 1 Coperta ignifuga.... si si 1 ((Fune di)) ((sicurezza)) ((diametro)) ((5 cm., lunga)) ((15 m.,....)) ((si)) ((si)) 1 Pinza con taglio laterale si si 1 Cesoia elettrica per lamiere.... si si 1 Coltello taglia cinture con guaina.... si si 1 Set di cacciaviti assortiti si si 2 Paia di guanti ignifughi si no 3 Paia di guanti ignifughi no si 2 Tute di avvicinamento (*) si no 4 Tute di avvicinamento (*) no si 2 Autorespiratori.... si no 4 Autorespiratori.... no si 1 Cassetta di pronto soccorso.... si si (*) Le tute di avvicinamento, commisurate alle taglie del personale addetto, dovranno essere complete di guanti, calzari ed elmetto con visiera termica e poter contenere gli autorespiratori.