[normattiva_dump]

Art. 7. Per i generatori, o gruppi di generatori di vapore, aventi le seguenti caratteristiche: a) attraversamento meccanico per qualsiasi produzione di vapore, oppure circolazione naturale o controllata con produzione massima di vapore superiore a 50 tonnellate orarie; b) combustibile solido polverizzato, o liquido, o gassoso, o miscela dei tre combustibili precedenti; c) alimentazione del combustibile alla camera di combustione legata alla medesima fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio, quando questo è azionato elettricamente; nel caso di generatori alimentati a combustibile gassoso, quest'ultimo deve essere intercettabile automaticamente in caso di interruzione della fonte di energia che alimenta il mezzo di alimentazione in servizio; è ammesso un diverso proporzionamento del mezzo di alimentazione principale e di quello secondario, tenuto normalmente di riserva, e precisamente: se il mezzo principale è costituito da un solo apparecchio, il mezzo di riserva deve avere una portata eguale a quella del mezzo principale; se il mezzo di alimentazione principale è costituito da due apparecchi, aventi ciascuno una portata di almeno la metà del valore fissato al successivo art. 13, il mezzo di riserva può essere costituito da un solo apparecchio avente portata pari almeno alla metà del valore stabilito all'art. 13 medesimo. In ogni caso il mezzo di alimentazione di riserva deve assicurare la portata d'acqua di completamento occorrente, in base al successivo art. 13, nel caso di arresto dell'apparecchio di maggiore portata del mezzo principale.