[normattiva_dump]

Allegato B (articolo 8, commi 6, 7 e 8) VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Tipologie di generatori di calore Data di installazione Valore minimo consentito del rendimento di combustione(%) Generatore di calore (tutti) prima del 29 ottobre 1993 82 + 2 log Pn Generatore di calore (tutti) dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 84 + 2 log Pn Generatore di calore standard dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 84 + 2 log Pn Generatore di calore a bassa temperatura dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 87,5 + 1,5 log Pn Generatore di calore a gas a condensazione dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 91 + 1 log Pn Generatore di calore a gas a condensazione dall'8 ottobre 2005 89 + 2 log Pn Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) dall'8 ottobre 2005 87 + 2 log Pn Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre 1993 77 + 2 log Pn Generatori ad aria calda dopo il 29 ottobre 1993 80 + 2 log Pn log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW --------------------------------------------------------------------- ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74".