[normattiva_dump]

Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas (valori da rispettare prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. Motori a combustione interna Turbine a gas Altri impianti di combustione carbonio organico totale (COT) 55 mg/Nm³ - 30 mg/Nm³ monossido di carbonio (CO) 800 mg/ Nm³ 100 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ ((ossidi di azoto (NOx) )) (NO2) 500 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 10 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. Motori a combustione interna Turbine a gas Altri impianti di combustione carbonio organico totale (COT) 55 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ monossido di carbonio (CO) 300 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ ((ossidi di azoto (NOx) )) (NO2) 190 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ [1] 250 mg/Nm³ ossidi di zolfo (SO2) 60 mg/ Nm³ 60 mg/ Nm³ 200 mg/Nm³ Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 4 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ [1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 5% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. Motori a combustione interna Turbine a gas Altri impianti di combustione carbonio organico totale (COT) 60 mg/Nm³ - 30 mg/Nm³ monossido di carbonio (CO) 300 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ ((ossidi di azoto (NOx) )) (NO2) 190 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ [1] 200 mg/Nm³ ossidi di zolfo (SO2) 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 4 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ [1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. Sezione 4 Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalle sezioni precedenti si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti: - UNI EN 13284-1; - UNI EN 14792:2017; - UNI EN 15058:2017; - UNI 10393; - UNI EN 12619; - UNI EN 1911-1,2,3. 2. Per la determinazione delle concentrazioni delle polveri, le norme tecniche di cui al punto 1 non si applicano nelle parti relative ai punti di prelievo. 3. Per la determinazione delle concentrazioni di (( ossidi di azoto (NOx) )), monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, è consentito anche l'utilizzo di strumenti di misura di tipo elettrochimico. 4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione III, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati i metodi in uso ai sensi della normativa previgente. -------------- AGGIORNAMENTO (88) La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) che "Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi indicatori»".