[normattiva_dump]

Allegato II Paragrafi 1, 2 e 3 della Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (1) Impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 50 MW 1.1. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi. Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≤5 >5 --------------------------------------------------------------------- polveri 100-150 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- COV 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 650 mg/Nm³ 650 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 600 mg/Nm³ per gli impianti a letto fluido 2000 mg/ Nm³ per tutti gli altri impianti I valori si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%. --------------------------------------------------------------------- Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≤1 ÷ ≤5 >5 --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- COV 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 650 mg/Nm³ 650 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 1.100 mg/Nm³ [2] 400 mg/Nm³ [3] --------------------------------------------------------------------- [1] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW. [2] 600 mg/Nm³ per gli impianti a letto fluido. [3] 1.100 mg/Nm³ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW (600 mg/Nm³ per quelli a letto fluido). Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili solidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) ≥1 ÷ ≤5 >5 --------------------------------------------------------------------- polveri 50 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- COV 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto (NO2 ) 500 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo (SO2 ) 400 mg/Nm³ 400 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [1] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza superiore a 5 MW e inferiore a 20 MW. Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo, ed ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 14, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica >0,15 ÷ ≤3 >3 ÷ ≤6 >6 ÷ ≤20 >20 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- polveri [1] 100 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- carbonio organico - - 30 mg/Nm³ 20 mg/Nm³ totale (COT) 10 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- monossido di 350 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 200 mg/ Nm³ 200 mg/Nm³ carbonio (CO) 150 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ [2] [2] --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 500 mg/ Nm³ 500 mg/Nm³ 400 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ (NO2 ) 300 mg/Nm³ [2] 200 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ (SO2 ) --------------------------------------------------------------------- [1] 200 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica pari o superiore a 0,035 MW e non superiore a 0,15 MW. [2] Valori medi giornalieri. Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017 (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 14). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica >0,15 ÷ <1 ≥1 ÷ ≤5 >5 ÷ ≤20 >20 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- polveri [1] [2] 75 mg/Nm³ 45 mg/Nm³ [3] 45 mg/Nm³ 30 mg/ Nm³ 30 mg/Nm³ [*] --------------------------------------------------------------------- carbonio organico - - 45 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ totale (COT) --------------------------------------------------------------------- monossido di 525 mg/Nm³ 450 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ carbonio (CO) --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [4] 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ 7,5 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 650 mg/Nm³ 650 mg/Nm³ 600 mg/ Nm³ 450 mg/Nm³ (NO2 ) [2] 525 mg/Nm³ 450 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ [*] [*] [*][5] [*] [5] --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 225 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ (SO2 ) [2] [6] --------------------------------------------------------------------- [*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. [1] 150 mg/Nm³ per gli impianti di potenza termica nominale compresa tra 0,035 MW e 0,15 MW. [2] In caso di utilizzo di pollina si applicano, indipendentemente dalla potenza termica, valori pari a 10 mg/Nm³ per le polveri, 200 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e 50 mg/Nm³ per gli ossidi di zolfo. [3] 50 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 3 MW. [4] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. [5] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore guida si applica come media oraria. [6] Il valore limite si considera rispettato in caso di impianti alimentati esclusivamente a legna.