[normattiva_dump]

Un complesso di due elementi di presa accoppiati viene collegato ad una fonte di corrente continua tramite un circuito induttivo con un'impedenza tale che alla tensione di alimentazione di 96 V la costante di tempo del circuito sia di 15 millisecondi e la corrente da interrompere sia pari a 4 volte la corrente nominale. La presa di corrente deve essere in grado di spegnere qualsiasi arco formatosi in seguito a questo disinserimento d'emergenza. Non e' tassativamente necessario che dopo questa prova i due elementi della presa di corrente siano ancora in condizioni da poter essere utilizzati. 2.4. Prova d'immersione Due elementi di presa accoppiati, senza cavi vengono immersi per 1 ora in una soluzione di acido solforico di peso specifico pari a 1,10 +- 0,05 a temperatura ambiente. Una volta sciacquati in acqua pura ed asciugati, i due elementi devono poter essere accoppiati correttamente e superare la prova di riscaldamento di cui al punto 2.1. La prova viene ripetuta nelle stesse condizioni utilizzando una soluzione di idrossido di potassio (potassa caustica) di peso specifico pari a 1,10 +- 0,05. Gli elementi della presa devono poi essere sottoposti alle prove di cui ai punti 2.5 e 2.6, ma in precedenza immersi anche in idrogeno per non meno di 48 ore. Tutte le prove successive devono essere effettuate su tutti e tre i tipi nella successione prevista nel testo. 2.5. Prova di rigidita' dielettrica Ciascun elemento di presa, senza cavo, deve poter condurre per un minuto una corrente alternata di forma sinusoidale, avente frequenza compresa tra 25 e 100 hertz e tensione effettiva di 2000 volt, applicata: - tra i due contatti principali, - tra l'eventuale contatto o contatti ausiliari ed i contatti principali, - tra i contatti collegati tra di loro e le parti metalliche della presa, nonche' le parti metalliche fissate all'involucro (se questo e' isolante). 2.6. Prova di caduta Uno dei due elementi viene collegato a due tratti di 1 500 mm di cavo della massima sezione ammessa, le cui estremita' sono fissate a 1 000 mm dal suolo. Si lascia cadere l'elemento da un'altezza di 2 000 mm su un pavimento di cemento. Questa prova si esegue 25 volte. Dopo queste prove, nessuna parte della presa di corrente deve presentare fessure o deformazioni permanenti. L'elemento deve poter essere accoppiato normalmente con un altro.