[normattiva_dump]

Allegato C (Allegato I, commi 1, 2, 3) REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI 1. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 1.1 Edifici residenziali della Classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme Tabella 1.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno ===================================================================== | | Zona climatica | | Rap- |---------------------------------------------------------| |porto di | A | B | C | D | E | F | | forma |---------------------------------------------------------| | dell'e- | | a | a | a | | | a | a | a |oltre | | dificio |fino a|601|900|901|a 1400|a 1401|2100 |2101 |3000 | 3000 | | S/V |600 GG|GG |GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | +=========+======+===+===+===+======+======+=====+=====+=====+======+ | ≤ 0,2 | 10 |10 |15 |15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ | ≥ 0,9 | 45 |45 |60 |60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 145 | 145 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ Tabella 1.2 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2008, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno ===================================================================== | | Zona climatica | | Rap- |---------------------------------------------------------| |porto di | A | B | C | D | E | F | | forma |---------------------------------------------------------| | dell'e- | | a | a | a | | | a | a | a |oltre | | dificio |fino a|601|900|901|a 1400|a 1401|2100 |2101 |3000 | 3000 | | S/V |600 GG|GG |GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | +=========+======+===+===+===+======+======+=====+=====+=====+======+ | ≤ 0,2 | 9,5 |9,5|14 |14 | 23 | 23 | 37 | 37 | 52 | 52 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ | ≥ 0,9 | 41 |41 |55 |55 | 78 | 78 | 100 | 100 | 133 | 133 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ Tabella 1.3 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2010, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno ================================================================= | | Zona climatica | | |-------------------------------------------------| | | A | B | C | D | E | F | | |-------------------------------------------------| | Rapporto di |fino| | | | | | | | | | | forma | a | a | a | a | a | a | a | a | a |oltre| |dell'edificio|600 |601|900 |901 |1400|1401|2100|2101|3000|3000 | | S/V | GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | +=============+====+===+====+====+====+====+====+====+====+=====+ | ≤ 0,2 |8,5 |8,5|12,8|12,8|21,3|21,3| 34 | 34 |46,8|46,8 | +-------------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+-----+ | ≥ 0,9 | 36 |36 | 48 | 48 | 68 | 68 | 88 | 88 |116 | 116 | +-------------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+-----+ 1.2 Tutti gli altri edifici Tabella 2.1 Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m³ anno ===================================================================== | | Zona climatica | | Rap- |---------------------------------------------------------| |porto di | A | B | C | D | E | F | | forma |---------------------------------------------------------| | dell'e- | | a | a | a | | | a | a | a |oltre | | dificio |fino a|601|900|901|a 1400|a 1401|2100 |2101 |3000 | 3000 | | S/V |600 GG|GG |GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | +=========+======+===+===+===+======+======+=====+=====+=====+======+ | ≤ 0,2 | 2,5 |2,5|4,5|4,5| 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 16 | 16 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ | ≥ 0,9 | 11 |11 |17 |17 | 23 | 23 | 30 | 30 | 41 | 41 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ Tabella 2.2 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2008, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m³ anno ===================================================================== | | Zona climatica | | Rap- |---------------------------------------------------------| |porto di | A | B | C | D | E | F | | forma |---------------------------------------------------------| | dell'e- | | a | a | a | | | a | a | a |oltre | | dificio |fino a|601|900|901|a 1400|a 1401|2100 |2101 |3000 | 3000 | | S/V |600 GG|GG |GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | +=========+======+===+===+===+======+======+=====+=====+=====+======+ | ≤ 0,2 | 2,5 |2,5|4,5|4,5| 6,5 | 6,5 |10,5 |10,5 |14,5 | 14,5 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ | ≥ 0,9 | 9 | 9 |14 |14 | 20 | 20 | 26 | 26 | 36 | 36 | +---------+------+---+---+---+------+------+-----+-----+-----+------+ Tabella 2.3 Valori limite, applicabili dal 1° gennaio 2010, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m³ anno =============================================================== | | Zona climatica | | |---------------------------------------------------| | Rap- | A | B | C | D | E | F | |porto di |---------------------------------------------------| | forma |fino| | | | | | | | | | | dell'e- | a | a | a | a | a | a | a | a | a | | | dificio |600 |601|900 |901 |1400|1401|2100|2101|3000| oltre | | S/V | GG |GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG | GG |3000 GG| +=========+====+= ==+====+====+====+====+====+====+====+=======+ | ≤ 0,2 |2,0 |2,0|3,6 |3,6 | 6 | 6 |9,6 |9,6 |12,7| 12,7 | +---------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+-------+ | ≥ 0,9 |8,2 |8,2|12,8|12,8|17,3|17,3|22,5|22,5| 31 | 31 | +---------+----+---+----+----+----+----+----+----+----+-------+ I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove;