[normattiva_dump]

Art. 363 Nell'installazione di una macchina o apparecchio con quantità di olio superiore a 50 kg devono essere prese cautele perché in caso di spargimento accidentale d'olio, questo venga prontamente convogliato in pozzetti di estinzione, mediante canali che non permettano il propagarsi del fuoco nel caso di olio infiammato. I trasformatori in olio di potenza nominale superiore a 200 kWA devono essere installati in scompartimenti incombustibili, separati dal resto dell'impianto per mezzo di porte pure incombustibili. Uguale disposizione deve usarsi per gli interruttori a grande massa d'olio, non corazzati né muniti di rete di massima corrente, nel caso di impianti a tensione superiore a 3000 V, se la corrente supera i 200 A.