[normattiva_dump]

2.5.04. Fondazioni a pilastrini riuniti da una piastra di base. Parte di provvedimento in formato grafico 2.5.05. Fondazioni a piedini separati. - Le fondazioni a piedini separati, sia a pilastrini, sia a griglia, devono essere verificate controllando che la pressione media esercitata sul terreno dai piedini compressi non superi i valori di pressione indicati in 2.5.06 e che lo sforzo di trazione nei piedini tesi non superi il peso del piedino più il peso del terreno gravante su di esso. ((Per la verifica dei piedini tesi, si assume convenzionalmente che il peso gravante su ogni piedino è quello del terreno compreso tra il piedino e le generatrici di un conoide inclinate sulla verticale di un angolo a dipendente dalla natura del terreno, inviluppante il piedino stesso)). Nelle fondazioni con piedini a griglia, la griglia deve essere assimilata ad una piastra senza tenere conto dei vuoti. Il peso specifico del terreno e l'angolo a da assumere per i calcoli non devono essere superiori ai valori indicati in 2.5.06. 2.5.06. Dati numerici relativi ai calcoli. - Il peso specifico del calcestruzzo da assumere per i calcoli è 2200 kg/m3. Il peso specifico del terreno da assumere per i calcoli è 1601 kg/m3; valori superiori possono essere impiegati quando è dimostrato che il peso specifico è superiore. I valori dell'angolo a di inclinazione da assumere per la verifica di cui in 2.5.05 e le pressioni ammissibili nel terreno nella verifica di cui in 2.5.02 e 2.5.05 sono riportati nella tabella seguente: ===================================================================== | Pressione | Angolo Tipo di terreno |kg/cm quad.|a (gradi) ------------------------------------------------_-----------_-------- Ghiaia, sabbia, argilla asciutta compatta...... | 4 | 30 Terreno vegetale consistente................... | 2 | 20 Terreno di riporto, argilla umida sabbiosa..... | 1 | 20 | | Per i terreni torbosi e paludosi non si può fare affidamento sulla resistenza del terreno salvo che si ricorra ad opere di rafforzamento. 2.5.07 Infissione dei sostegni in roccia o muratura. - Nel caso di sostegni infissi in roccia o in muratura non si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti, ma è sufficiente che il vincolo zia atto a sopportare uno sforzo non inferiore a 1,50 volte quello corrispondente alle ipotesi di calcolo 1) e 3) dell'art. 2.4.04 e ad 1,25 volte quello corrispondente alle ipotesi di calcolo 2) e 4) dello stesso articolo. CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 3.1.01. Collaudo. - Dopo un congruo periodo di esercizio gli elettrodotti saranno sottoposti a collaudo: - da parte degli uffici del genio civile competente per gli elettrodotti a tensione inferiore a 220 kV, con l'intervento, per quelli giudicati di notevole importanza, di un funzionario del Ministero dei lavori pubblici; - da parte di apposita Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici per gli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 220 kV. Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del titolare dell'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio dell'eletrodotto. Gli atti di collaudo saranno poi trasmessi, a seconda della competenza, al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici o ai provveditorati alle Opere Pubbliche per il provvedimento di approvazione. Agli atti di collaudo dovrà essere allegato il nulla osta all'esercizio preventivamente rilasciato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni. 3.1.02. Attraversamenti di linee di telecomunicazione. - Gli attraversamenti di linee elettriche sovrapassanti autostrade, strade statali, provinciali o anche comunali considerate di notevole importanza dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, costruiti secondo le norme stabilite dagli articoli da 37 a 46 del decreto-legge 25 novembre 1940, n. 1969, sono ritenuti regolari, almeno per quanto concerne i sostegni e la resistenza meccanica dei conduttori, anche nei confronti di eventuali linee di telecomunicazione sottopassanti la stessa campata di attraversamento. 3.1.03. Linee di telecomunicazione attraversanti superiormente linee elettriche. - Sino a che non siano emanate norme per le linee di telecomunicazione, quando una linea trica, si applicano alla linea di telecomunicazione le prescrizioni delle presenti Norme che si applicherebbero alla linea elettrica sottostante se essa attraversasse superiormente la linea di telecomunicazione. TABELLE RELATIVE ALLE SOLLECITAZIONI AMMISSIBILI PER I SOSTEGNI DI ACCIAIO Parte di provvedimento in formato grafico