[normattiva_dump]

16. Controlli, prove, libretto e manutenzione 16.1. Controlli e prove 16.1.1. La documentazione tecnica che deve essere fornita quando occorre fare domanda per l'autorizzazione preventiva che, deve contenere i dati necessari per assicurare che gli elementi costitutivi dell'impianto sono calcolati correttamente e che l'istallazione proposta è conforme alla presente norma. Questo esame non può riguardare che tutti o parte degli elementi che devono costituire l'oggetto di un controllo o di prove prima della messa in servizio (vedere appendice C). 16.1.2. Gli ascensori devono essere oggetto, prima della messa in servizio, di un controllo e di prove per verificarne la conformità alla presente norma. Detti controlli e prove devono essere effettuati, con le modalità previste nell'Appendice D della presente norma, dagli Organismi di controllo individuati dalla normativa vigente. 16.1.2.1. ... 16.1.2.2. Una copia del certificato di attestato di tipo, rilasciato da un laboratorio autorizzato a questo scopo, deve essere fornita per: a) i dispositivi di blocco; b) le porte dei piani (quando prescritta dalla normativa vigente in materia di protezione contro gli incendi); c) il limitatore di velocità; d) il paracadute; e) gli ammortizzatori a dissipazione di energia (o gli ammortizzatori ad accumolo di energia con movimento di ritorno ammortizzato). 16.1.3. Dopo la messa in servizio degli ascensori, i controlli e le proveperiodiche previsti dalla normativa vigente, per verificare che essi si mantengano efficienti, devono essere effettuati come indicato nell'Appendice E 1. Dopo importanti modifiche o in caso di incidente, i controlli e le prove previsti dalla normativa vigente, per verificare che gli ascensori sono ancora conformi alla norma, devono essere effettuati come indicato nell'Appendice E 2. 16.2. Libretto 16.2.1. Prima della messa in servizio le caratteristiche dell'ascensore devono essere riportate su un libretto o un fascicolo. Questo libretto o fascicolo deve essere tenuto aggiornato e comprendere: a) una parte tecnica in cui figurano la data della messa in servizio, le caratteristiche dell'ascensore, le caratteristiche delle funi e/o catene e quelle dei cinque elementi per i quali è richiesto il certificato di esame di tipo (16.1.2.2), le modifiche importanti dell'ascensore, le sostituzioni delle funi e delle parti principali, gli incidenti. Devono essere allegati i disegni d'istallazione nell'edificio e gli schemi elettrici (utilizzando i segni grafici IEC) che possono essere limitati ai circuiti necessari per la valutazione d'insieme dei problemi della sicurezza. Una nomenclatura deve spiegare i segni usati: b) una parte in cui figurano le copie datate dei verbali dei controlli e delle visite e le relative osservazioni. 16.2.2. Il libretto o fascicolo, a cura del responsabile dell'impianto, deve essere, in ogni caso, a disposizione della persona o Ditta specializzata che ha l'incarico della manutenzione e dell'Organismo che effettua i controlli e le prove periodici. 16.3. Manutenzione L'ascensore e le sue parti devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento. Per questo scopo deve essere effettuata una manutenzione regolare dell'ascensore da parte di personale competente ed in conformità alla normativa vigente. APPENDICE A Condizioni di impiego dei dispositivi elettrici di sicurezza Tipi di dispositivi elettrici di sicurezza: a) contatti di sicurezza (14.1.2.2.); b) circuiti di sicurezza (14.1.2.3. ) qualunque sia il tipo di installazione; c) circuiti di sicurezza (14.1.2.3) permessi nel catasto di installazioni che richiedano di essere particolamente protette contro i rischi di umidita o di esplosione. La x indica il tipo di dispositivo permesso. Se vi sono più x può scegliere fra i diversi dispositivi. Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE C Documentazione tecnica La documentazione tecnica da presentare con la domanda preventiva deve contenere i seguenti dati e documenti. C 1. Dati generali - Nome ed indirizzo del costruttore dell'ascensore e del proprietario - Indirizzo del luogo in cui l'impianto va installato - Tipo dell'apparecchio - Portata - Velocita nominale - Numero dei passeggeri - Categoria degli (illeggibile). Introduzione generale 0,6,20 - Corsa dell'ascensore - Numero dei piani serviti - Massa della cabina e del contrappeso - Mezzi di accesso a locale del macchinaroi ed all'eventuale locale delle pulegge di rinvio. C 2. Dati tecnici e disegni Disegni e sezioni necessari per potersi rendere conto dell'installazione dell'ascensore, ivi compresi quelli dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e dell'apparecchiatura. Questi disegni non devono presentare i dettagli costruttivi, ma devono fornire i dati necessari per accertare la conformita alla presente norma e in particolare: - Spazi liberi nella parte superiore del vano di corsa e nella fossa (5.7.1, 5.7.2 e 5.7.3) - Eventuali spazi accessibili sotto il vano di corsa (5.5) - Accesso alla fossa (5.7.3.2) - Protezione tra gli ascensori, se ve neè più di uno nello stesso vano di corsa (5.6) - indicazionie dei fori per gli ancoraggi - Posizione e principali dimensioni del locale del macchinario, con l'installazione della macchina e dei principali dispositivi. Dimensioni della puleggia di frizione o del tamburo. Aperture di ventilazione. Reazioni degli appoggi sull'edificio e sul fondo della fossa. - Accesso al locale del macchinario (6.3.3) - Eventualmente posizione e principali dimensioni del locale delle pulegge. Posizione e dimensioni delle pulegge. Posizione degli altri dispositivi contenuti in questo locale - Accesso al locale delle pulegge (6.4.3) - Disposizioni e principali dimensioni delle porte dei piani (7.3). Non è necessario, rappresentare tutte le porte se esse sono identiche e se le distanze tra i piani sono indicate - Disposizioni e dimensioni delle porte di ispezione e di emergenza (5.2.2) - Dimensioni della cabina e dei suoi accessi (B.1 e B.2) - Distanza tra la soglia e tra la porta di cabina e la parete frontale (11.2.2) - Distanza orizzontale tra la porta dela cabina e le porte di piano chiuse misurata come detto in 11.2.3 - Principali caratteristiche delle sospensioni: coefficienti di sicurezza, funi (numero, diametro, composizione, carico di rottura), catene (tipo, composizione, passo, carico di rottura), eventualmente) funi di compensazione - Calcolo dell'aderenza e della pressione specifica - Principali caratteristiche della fune del limitatore di velocita: diametro, composizione, carico di rottura, coefficiente di sicurezza - Dimensioni e calcolo delle guide, qualita e dimensioni delle superficie di scorrimento (trafilate, fresate, rettificate) - Dimensioni e calcolo degli ammortizzatori ad accumulo di energia comprese le relative curve caratteristiche. C 3. Schemi elettrici Schemi elettrici di principio dei circuiti di potenza e dei circuiti di sicurezza. Questi schemi devono essere chiari e devono essere utilizzati i segni IEC. C 4.