[normattiva_dump]

3.2.1. Cprocesso per gli impianti di combustione che hanno ottenuto l'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un'autorizzazione entro tale data, purché siano messi in servizio entro il 7 gennaio 2014, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6 %): Sostanza inquinante 50 MWth da 50 a 100 MWth da 100 a 300 MWth 300 MWth SO2 - 400 per la torba: 300 200 200 NOx - 300 per la polverizzata: 400 200 200 Polvere 50 30 25 per la torba: 20 20 Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %): Sostanza inquinante 50 MWth da 50 a 100 MWth da 100 a 300 MWth 300 MWth SO2 - 200 200 200 NOx - 300 250 200 Polvere 50 30 20 20 Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %): Sostanza inquinante 50 MWth da 50 a 100 MWth da 100 a 300 MWth 300 MWth SO2 - 350 250 200 NOx - 400 200 150 Polvere 50 30 25 20 3.2.2. Cprocesso per gli impianti di combustione diversi da quelli di cui al punto 3.2.1, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas Cprocesso per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O2 6 %): Sostanza inquinante 50 MWth da 50 a 100 MWth da 100 a 300 MWth 300 MWth SO2 - 400 per la torba: 300 200 per la torba: 300, tranne nel caso di combustione a letto fluido: 250 150 per combustione a letto fluido circolante o a letto fluido oppure, nel caso di combustione di torba, per tutti i tipi di combustione a letto fluido: 200 NOx - 300 per la torba: 250 200 150 per la combustione di lignite polverizzata: 200 Polvere 50 20 20 10 per la torba: 20 Cprocesso per la biomassa (tenore di O2 6 %): Sostanza inquinante 50 MWth da 50 a 100 MWth da 100 a 300 MWth 300 MWth SO2 - 200 200 150 NOx - 250 200 150 Polvere 50 20 20 20 Cprocesso per i combustibili liquidi (tenore di O2 3 %): Sostanza inquinante 50 MWth da 50 a 100 MWth da 100 a 300 MWth 300 MWth SO2 - 350 200 150 NOx - 300 150 100 Polvere 50 20 20 10 3.3. C - Valori limite totali di emissione per metalli pesanti (in mg/Nm3 ) espresso come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore (tenore di O2 6 % per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi). Sostanze inquinanti C Cd + Tl 0,05 Hg 0,05 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 a. C - valori limite totali di emissione per diossine e furani, IPA e PCB-Dl espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (tenore di O2 6 % per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi). Sostanza inquinante C Diossine e furani (come Teq) 0,1 ng/Nm³ IPA 0,01 mg/Nm³ PCB-Dl (come Teq) 0,1 ng/Nm³ 4. Disposizioni speciali per gli impianti di coincenerimento di rifiuti nei settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della presente parte 4.1. C - valore limite totale di emissione per diossine e furani, IPA e PCB DL espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore: Sostanza inquinante C Diossine e furani (come Teq) 0,1 ng/Nm³ IPA 0,01 mg/Nm³ PCB-Dl (come Teq) 0,1 ng/Nm³ 4.2. C - valori limite totali di emissione (in mg/Nm3) per i metalli pesanti espresso come valori medi misurati in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore: Sostanze inquinanti C Cd + Tl 0,05 Hg 0,05 B. NORMALIZZAZIONE Condizioni di cui all'articolo 237 nonies del Titolo III-bis della Parte IV del presente decreto legislativo - temperatura 273,15 °K; - pressione 101,3 kPa. - gas secco. nonché ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco stabilito o determinato in accordo a quanto previsto al precedente paragrafo A, utilizzando la seguente formula: 21 - Os Es = -------------- x Em 21 - Om nella quale: Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento; Em = concentrazione di emissione misurata; Os = tenore di ossigeno di riferimento; Om = tenore di ossigeno misurato. Se i rifiuti sono coinceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento. Nel caso di coincenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento. C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DEI VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 1. Valutazione dei risultati delle misurazioni Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se: a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato; b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici e PCB-DL supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato. I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente. L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14181 I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera: Polveri totali 30% Carbonio organico totale 30% Acido cloridrico 40% Acido fluoridrico 40% Biossido di zolfo 20% Biossido di azoto 20% Monossido di carbonio 10% Ammoniaca 30% I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati. Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.