[normattiva_dump]

[*] se 75 mg/Nm³ [*] ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW 95 mg/Nm³ [*] se > 1,5 MW --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 60 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ [2] 40 --------------------------------------------------------------------- monossido di 300 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ [3] 240 mg/Nm³ carbonio 240 mg/Nm³ [*] 190 mg/Nm³ [*] se 95 mg/Nm³ [*] ≤ 0,3 - ≤ 1,5 MW 95 mg/Nm³ [*] se > 1,5 MW --------------------------------------------------------------------- carbonio organico 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ totale (COT) [4] --------------------------------------------------------------------- ammoniaca [5] 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- composti inorganici 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ 2 mg/Nm³ del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) --------------------------------------------------------------------- [*] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili. [1] 170 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW. [2] 40 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 1 MW. [3] 240 mg/Nm³ in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 3 MW. [4] Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione [5] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca. (4) Turbine a gas fisse Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15 % (se la turbina a gas è accoppiata ad una caldaia di recupero con o senza sistema di postcombustione i valori di emissione misurati al camino della caldaia si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15%). Per le turbine utilizzate nei cicli combinati i valori di riferimento sono riferiti al combustibile principale. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 450 mg/Nm³ [1] [2] [3] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- [1] 400 mg/Nm³ se il flusso in volume dei gas di scarico è uguale o superiore a 60.000 Nm³/h. [2] 600 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gasolio. [3] In caso di rendimento termico superiore al 30% i valori di emissione della tabella e delle note 1 e 2 sono calcolati aumentando i valori di emissione in proporzione all'aumento del rendimento. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 200 mg/Nm³ [1] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 120 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- polveri 10 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- [1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. [2] 20 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili liquidi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 120 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- polveri 10 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- [1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. [2] 20 mg/Nm³ per gli impianti di potenza pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto [1] 200 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ [3] [4] --------------------------------------------------------------------- [1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. [2] 150 mg/Nm³ in caso di utilizzo è gas naturale. [3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. [4] 130 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgia; 65 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico d'altoforno dell'industria siderurgica. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica nominale (MW) < 50 --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto [1] 75 mg/Nm³ [2] --------------------------------------------------------------------- monossido di carbonio 100 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- ossidi di zolfo 15 mg/Nm³ [3] --------------------------------------------------------------------- [1] Valori limite applicabili solo in caso di carico di processo superiore al 70%. [2] 50 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale. [3] Il valore limite si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale. Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017 (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo). Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. --------------------------------------------------------------------- Potenza termica ≤ 8 > 8 - ≤ 15 > 15 - ≤ 50 nominale (MW) --------------------------------------------------------------------- ossidi di azoto 180 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ 80 mg/Nm³ --------------------------------------------------------------------- monossido di 100 mg/Nm³ 80 mg/ Nm³ 60 mg/Nm³ carbonio --------------------------------------------------------------------- carbonio organico 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ 50 mg/Nm³ totale (COT) [1] --------------------------------------------------------------------- composti inorganici 5 mg/Nm³ 5 mg/ Nm³