[normattiva_dump]

Art. 6 Il n. 2) del primo comma dell'art. 21 delle norme indicate nell'art. 1 del presente decreto è sostituito con il seguente: "2) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate attigue a quella di attraversamento siano rotti e che inoltre conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km ora, normale alla campata di attraversamento. Per le linee a tensione uguale o superiore a 200 kV è sufficiente considerare la rottura di 1/3 dei conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia)". Il n. 4) del secondo comma del medesimo art. 21 è sostituito con il seguente: "4) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate adiacenti a quella di attraversamento siano rotti, che i conduttori siano coperti da manicotto di ghiaccio con spessore di 12 mm e densità 0,92 e che tanto i conduttori coi relativi manicotti quanto i sostegni siano colpiti da vento a 65 km/ora normale alla campata di attraversamento. Per le linee a tensione uguale o superiore a 200 kV è sufficiente considerare la rottura di 1/3 dei conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia)".