[normattiva_dump]

L'altezza libera non deve essere minore di 1,7m. 6.4.2.2.1. Deve esistere uno spazio libero di altezza non minore di 0,3 m al disopra delle pulegge; tale spazio minimo non è prescritto per le pulegge a doppio avvolgimento e di deviazione. 6.4.2.2.2. Se nel locale delle pulegge esistono quadri di manovra, si devono applicare le prescrizioni di cui in 6.3.2.1. e 6.3.2.2. 6.4.3. Porte e botole 6.4.3.1. Le porte di accesso devono avere una larghezza minima di 0,6 m ed un'altezza minima di 1,6 m. Esse non devono aprirsi verso l'interno del locale. 6.4.3.2. Le botole di accesso per le persone devono avere una superficie libera di passaggio non minore di 0,6 m x 0,8 m e devono essere contrappesate. Tutte le botole, quando sono chiuse, devono essere in grado di sopportare in qualsiasi punto due persone e cioè 2.000 N senza deformazioni permanenti. Le botole non devono aprirsi verso il basso, a meno che siano associate a scale retrattili. I cardini delle botole, se esistono, devono essere non sfilabili. Quando una botola è aperta, si devono prendere precauzioni per evitare la caduta di persone (per esempio parapetto) e di oggetti. 6.4.3.3. Le porte e le botole devono essere munite di dispositivi di blocco a chiave che consentano l'apertura senza chiave dall'interno del locale delle pulegge di rinvio. 6.4.4. Altre aperture Le dimensioni delle aperture nei basamenti e nel pavimento del locale delle pulegge di rinvio devono essere ridotte al minimo. Per evitare il pericolo della caduta di oggetti si dovranno applicare, per le aperture situate al disopra del vano di corsa e per le canalizzazioni elettriche, dei manicotti di protezione sporgenti dai basamenti o dal pavimento non meno di 50 mm. 6.4.5. Interruttore per fermare il movimento della cabina Deve essere installato nel locale delle pulegge di rinvio in prossimità dell'ingresso un interruttore che permetta di fermare e mantenere fermo l'ascensore; l'interruttore deve essere costruito in modo tale che non ci sia rischio di sbagliare sulla posizione corrispondente all'arresto (vedere 15.4.4.). Questo interruttore deve rispondere alle prescrizioni di cui in 14.2.2.3. 6.4.6. Temperatura Se c'è rischio di gelo o di condensa nei locali delle pulegge di rinvio, bisogna usare delle precauzioni per proteggere il materiale (per esempio riscaldamento dell'olio dei sopporti). Se i locali delle pulegge contengono degli apparecchi elettrici, la temperatura ambiente deve essere mantenuta fra 5 e 40 oC. 6.4.7. Illuminazione e prese di corrente Il locale delle pulegge di rinvio deve essere munito di un impianto fisso di illuminazione elettrica, che deve essere di intensità adeguata. L'alimentazione di questa illuminazione deve essere conforme a 13.6.1. Un'interruttore, situato all'interno, in prossimità dell'ingresso, deve permettere dall'accesso l'illuminazione del locale. Devono essere previste una o più prese di corrente (13.6.2.). 7. Porte di piano 7.1. Disposizioni generali 7.1.1. Le aperture del vano che consentono l'accesso alla cabina devono essere munite di porte di piano cieche. In posizione di porta chiusa, i giuochi tra le ante e montanti, architrave o soglia devono essere i più piccoli possibili. Questa condizione è considerata soddisfatta quando i giuochi non superano 6 mm. La seconda frase del punto 0.1.2.2. non si applica tuttavia a questo valore. Questi giuochi si misurano sul fondo delle cavità se esistono. Per evitare il rischio di cesoiamento durante il funzionamento, la superficie esterna, delle porte scorrevoli a funzionamento automatico, non deve avere sporgenze o rientranze maggiori di 3 mm. Gli spigoli di queste devono essere smussati nei due sensi del movimento. Fa eccezione a questa prescrizione il foro per la chiave triangolare di sblocco di cui all'appendice B. 7.1.2. Per l'esecuzione delle superficie delle porte di piano verso il vano di corsa, vedere 5.4. 7.2. Resistenza delle porte e dei loro telai 7.2.1. Le porte ed i loro telai devono essere costruiti in modo che la loro indeformabilità sia assicurata nel tempo. Per questo si consiglia di usare porte metalliche. L'uso di vetro, anche retinato, o di materia plastica, come parte di un pannello di porta è permesso solo per le spie previste in 7.6.2.2. 7.2.2. Comportamento al fuoco Le porte di piano devono essere conformi alle norme vigenti per la protezione contro gli incendi. 7.2.3. Resistenza meccanica Le porte con i loro dispositivi di blocco devono possedere una resistenza meccanica tale che, chiuse e bloccate, al momento dell'applicazione di una forza di 300 N, perpendicolare all'anta, applicata in un qualunque punto dell'una o dell'altra faccia, uniformemente distribuita su una superficie di 5 cm2 di forma rotonda o quadrata, esse: a) resistano senza deformazione permanente; b) resistano senza deformazione elastica maggiore di 15 mm; c) assicurino in seguito la loro funzionalità. 7.2.3.1. 7.2.3.2. sotto l'applicazione, nel punto più sfavorevole manuale (senza ttrezzi) di 150 n nel senso di apertura delle porte scorrevoli orizzontalmente, i giuochi definiti in 7.1. possono essere maggiori di 6 mm, ma non devono superare 30 mm. 7.3. Altezza e larghezza delle porte 7.3.1. Altezza Le porte di piano devono avere altezza libera non minore di 2 m. 7.3.2. Larghezza La larghezza del passaggio libero delle porte di piano non deve superare per più di 0,05 m, su ciascun lato, la larghezza dell'accesso della cabina, a meno che non siano state prese idonee misure. 7.4. Soglie, guide e sospensione delle porte 7.4.1. Soglie Ogni accesso di piano deve avere una soglia con resistenza sufficiente a sopportare il passaggio dei carichi che possono essere introdotti nella cabina. Si raccomanda di realizzare una leggera contropendenza davanti a ciascuna soglia di piano per evitare all'acqua di infiltrarsi nel vano (acqua per lavare, per annaffiare, ecc). 7.4.2. Guide 7.4.2.1. Le porte di piano devono essere costruite in modo da evitare, durante il loro funzionamento normale, inceppamenti e la fuoriuscita degli organi di guida, sia lateralmente sia alle estremità della corsa. 7.4.2.2. Le porte di piano scorrevoli orizzontalmente devono essere guidate nelle loro parti superiore ed inferiore. 7.4.2.3. Le porte di piano scorrevoli verticalmente devono essere guidate ai due lati. 7.4.3. Sospensione delle porte scorrevoli verticalmente 7.4.3.1.