[normattiva_dump]

Gli impianti che utilizzano biogas di cui all'allegato X devono rispettare i valori limite di emissione indicati nei punti seguenti, espressi in mg/Nm3 e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali. Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas (valori da rispettare prima della data prevista dall'articolo 286, comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica pari o superiore al valore di soglia e inferiore a 1 MW alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. Motori a combustione interna Turbine a gas Altri impianti di combustione carbonio organico totale (COT) 55 mg/Nm³ - 30 mg/Nm³ monossido di carbonio (CO) 800 mg/ Nm³ 100 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ ossidi di azoto (NO2) 500 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 10 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ Medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Valori da rispettare entro la data prevista dall'articolo 286, comma 1bis. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 15% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. Motori a combustione interna Turbine a gas Altri impianti di combustione carbonio organico totale (COT) 55 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ monossido di carbonio (CO) 300 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ ossidi di azoto (NO2) 190 mg/Nm³ 200 mg/Nm³ [1] 250 mg/Nm³ ossidi di zolfo (SO2) 60 mg/ Nm³ 60 mg/ Nm³ 200 mg/Nm³ Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 4 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ [1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. Medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 alimentati a biogas. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 5% in volume nell'effluente gassoso anidro in caso di motori a combustione interna, pari al 15% in caso di turbine a gas e pari al 3% in caso di altri impianti di combustione. Motori a combustione interna Turbine a gas Altri impianti di combustione carbonio organico totale (COT) 60 mg/Nm³ - 30 mg/Nm³ monossido di carbonio (CO) 300 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ 150 mg/Nm³ ossidi di azoto (NO2) 190 mg/Nm³ 60 mg/Nm³ [1] 200 mg/Nm³ ossidi di zolfo (SO2) 40 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 100 mg/Nm³ Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI) 4 mg/Nm³ 5 mg/Nm³ 30 mg/Nm³ [1] Valore limite applicabile solo in caso di carico di processo superiore al 70%. Sezione 4 Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 1. Per il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni previste dalle sezioni precedenti si applicano i metodi contenuti nelle seguenti norme tecniche e nei relativi aggiornamenti: - UNI EN 13284-1; - UNI EN 14792:2017; - UNI EN 15058:2017; - UNI 10393; - UNI EN 12619; - UNI EN 1911-1,2,3. 2. Per la determinazione delle concentrazioni delle polveri, le norme tecniche di cui al punto 1 non si applicano nelle parti relative ai punti di prelievo. 3. Per la determinazione delle concentrazioni di ossidi di azoto, monossido di carbonio, ossidi di zolfo e carbonio organico totale, è consentito anche l'utilizzo di strumenti di misura di tipo elettrochimico. 4. Per gli impianti di cui alla sezione II o alla sezione III, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati i metodi in uso ai sensi della normativa previgente.