[normattiva_dump]

Centrale Elettrica Il nuovo sistema di connessione alla linea di distribuzione elettrica del Kenya è ancora in fase di sperimentazione ed analisi per la valutazione delle prestazioni e l'utilizzo è limitato a strutture non operative. Al momento la principale fonte di energia è ancora la produzione interna. Componenti principali: sottostazione elettrica, quadro elettrico, trasformatore, batterie, impianto di protezione da agenti atmosferici, rete di distribuzione della corrente elettrica, generatore di corrente, gruppo di continuità, generatore di corrente di riserva, impianto di illuminazione interno ed esterno, ecc. La produzione e distribuzione di energia elettrica è stata progettata per soddisfare gli standard delle stazioni operative satellitari. I requisiti operativi rispecchiano gli standard europei di 380 VAC 3Ø / 220 AC 1Ø Ø 50 Hz. Se richiesto, è possibile generare anche la potenza che riflette gli standard US 440 VAC 3Ø / 208 / VAC 3Ø / 117 VAC 1Ø Ø 60 Hz. La produzione di energia è ottenuta mediante generatori di motori diesel raffreddati ad aria di 234 KVA. Le apparecchiature sensibili sono protette tramite un sistema UPS. La ridondanza dei generatori è attuata allo scopo di aumentare il livello di affidabilità dell'impianto. 6.1.2. Impianto Idraulico e Sanitario Componenti principali: pozzi d'acqua salmastra, impianti di desalinizzazione e attrezzature per la produzione di acqua potabile, sistema e macchinari di intercettazione dell'acqua, cisterne, rete di distribuzione idrica, autoclave, elettropompa, impianto di trattamento delle acque reflue, impianto di depurazione acque reflue, impianto di irrigazione e altro. 6.1.3. Impianto di climatizzazione Componenti principali: condizionatori, rete di distribuzione, unità di trattamento aria, motori e pompe, ventilatori, torri evaporative e altro. 6.1.4. Impianto di sollevamento Componenti principali: gru, montacarichi e piattaforma mobile. 6.1.5. Impianto Antincendio Componenti principali: estintori, scale, attrezzature per operatori, rete idrica e pompe. 6.1.6. Impianto di Stoccaggio e Pompe di distribuzione Carburante Componenti principali: distributore di benzina, serbatoi, cisterne. 6.1.7. Sistemi di Sicurezza Componenti principali: muro, cancelli, dotazioni di sicurezza, equipaggiamento di sicurezza. 6.1.8. Sistema di comunicazione interna Componenti principali: rete telefonica, rete acustica ed impianto di diffusione voce/suono, rete di trasmissione dati, apparecchiature di commutazione, collegamento radio e altro. Il collegamento a Internet tramite linee commerciali del Kenya è stato istituito nel 2012 con la società KeNet. 6.1.9. Veicoli Componenti principali: automobili, furgoni, pick-up, autogru, ambulanza, sollevatore, imbarcazione. 6.1.10. Officine Componenti principali: officina meccanica, officina elettrica, officina idraulica, laboratorio elettrico, falegnameria con relativi macchinari, attrezzature e strumenti. 6.1.11. Posizione Impianti e Laboratori sulla mappa del BSC • Posizione 4 - Centrale elettrica / generatori • Posizione 5 - Shelter laboratori Malindi-2 • Posizione 6 - Centrale elettrica / centro di distribuzione • Posizione 15a - Officina meccanica • Posizione 15b - Saldatura • Posizione 15c - Officina idraulica • Posizione 14 - Ufficio dell'infrastruttura tecnica • Posizione 15d - Sala Marinco • Posizione 15f - Laboratorio tornio • Posizione 15g - Officina Condizionatori • Posizione 16a - Stanza Osmosi • Posizione 16b - Magazzino di utensili BSC • Posizione 15e1 - Ufficio nautico / Ufficio e Magazzino Safety • Posizione 15e2 - Sezione nautica / Officina Safety • Posizione 15h - Rimessa per carrelli elevatori • Posizione 16c - Edificio Cisterne • Posizione 17 - Rimessa Carrello Elevatore / Officina Generatori • Posizione 18 - Falegnameria • Posizione 23 - Sala Radio e laboratorio comunicazioni • Posizione 25 - Shelter "La Sapienza" • Posizione 33 - Pozzo A - Acqua salmastra • Posizione 34 - Cisterne Acqua Salmastra • Posizione 41 - Locale distribuzione elettrica • Posizione 42a - Sistema Marinco - pozzetto di scarico acque reflue B • Posizione 42b - Sistema Marinco - Pozzetto di scarico acque reflue B • Posizione 43 - Stazione di Rifornimento (carburanti) • Posizione 44 - Deposito di compostaggio • Posizione 47 - Deposito esterno (area di scarto) • Posizione 49 - Pontile • Posizione 50 - Bacino di carenaggio • Posizione 54 - Serbatoio gruppi elettrici • Posizione 55 - Magazzino SIEGE (generatori) • Posizione 56 - Magazzino Utensili • Posizione 57 - Serbatoio Carburante • Posizione 58a - Autoclave per acqua salmastra • Posizione 58b - Autoclave per acqua salmastra • Posizione 59 - Pozzo C con pompa - acqua salmastra • Posizione 63 - Magazzino • Posizione 65a - Serbatoi Acqua per lavaggio Estintori • Posizione 65b - Serbatoi d'acqua per pulizia sistemi Marinco e Osmosi • Posizione 73 - Ponte sollevamento autovetture • Posizione 74 - Nuovo Magazzino • Posizione 75 - Trellis TLC • Posizione 79 - Area lavaggio auto • Posizione 83 - Pontile galleggiante • Posizione 84 - Shelter "La Sapienza" • Posizione 86 - Pozzo D • Posizione 89 - Autoclave Acqua di Lavanda • Posizione 90 - Pozzo A2 6.2. Alloggi e strutture ricreative Queste strutture consentono al personale BSC e agli ospiti di lavorare in un ambiente confortevole e amichevole. 6.2.1. Alloggi e servizi igienici Gli alloggi sono disponibili per il personale che lavora a turni e per gli ospiti speciali. Molti di loro sono dotati di servizi igienici e docce. 6.2.2. Uffici per il personale di logistica generale L'ASI ha istituito un centro tecnico che ospita la maggior parte degli uffici di logistica del BSC. 6.2.3. Direzione / Riunione / Centro di formazione È stato inoltre creato un edificio per scopi manageriali e amministrativi. Questo edificio ospita anche la Sala riunioni principale che può essere utilizzata per riunioni di gestione, didattiche, tecniche, scientifiche, logistiche e del personale. Una sala riunioni aggiuntiva è presente anche all'interno dell'edificio RSC. 6.2.4. Veranda, Mensa e altre strutture Il BSC ha una mensa ufficiale e una veranda sulla riva del mare con un tipico tetto keniota. Una cucina per la preparazione del cibo è annessa ad essa. È presente una piccola cappella in legno e paglia. L'ASI ha istituito una struttura per il personale che desidera cucinare personalmente i propri pasti durante la pausa. 6.2.5. Posizioni degli alloggi e delle strutture ricreative sulla mappa BSC • Posizione 7 - Alloggi personale sez. generatori • Posizione 7b - Bagni personale sez.