[normattiva_dump]

Capitolo VII APPARECCHIATURE DIVERSE 1. Mezzi di alimentazione. 1.1. Ogni generatore deve essere provvisto di un mezzo di alimentazione del liquido avente prevalenza e portata tali da assicurare il completo reintegro delle perdite di liquido dell'impianto. Nel caso di più generatori ubicati nella stessa centrale termica che alimentano uno stesso impianto è ammesso un unico mezzo di alimentazione. 1.2. Sulla tubazione di alimentazione deve essere applicata una valvola automatica di non ritorno. Tra il generatore stesso e la valvola di non ritorno va inserita una valvola di intercettazione. 2. Sistemi di circolazione. 2.1. La circolazione del liquido surriscaldato deve essere assicurata da un sistema costituito da almeno due pompe di cui una costantemente di riserva, fatta eccezione per gli scambiatori di cui al punto 3.1. del capitolo V per i quali è ammessa l'installazione sul secondario di una sola pompa. Nel caso in cui la portata sia ripartita su due pompe, occorre prevedere una terza pompa, usata come riserva, che abbia portata almeno pari alla maggiore delle due pompe in servizio. 2.2. Il flussostato di blocco deve interrompere l'apporto di calore nel caso di arresto della circolazione o di diminuzione della portata sotto un minimo prestabilito. 2.3. A monte del sistema di circolazione deve essere installato un filtro di caratteristiche adeguate al tipo di liquido surriscaldato impiegato. 2.4. Guarnizioni. Le guarnizioni, i premistoppa e gli altri organi di tenuta devono avere caratteristiche di idoneità in relazione al tipo ed alle caratteristiche di pressione e temperatura del liquido surriscaldato impiegato. 2.5. Le pompe di circolazione devono essere mantenute in funzione mediante opportuno dispositivo temporizzatore, fintanto che la temperatura del liquido non scenda al di sotto di un limite prestabilito, quando, per qualsiasi motivo, venga interrotto il funzionamento dell'impianto. La presente prescrizione non si applica nel caso in cui il progettista verifichi e dichiari nella relazione tecnica che le tem- perature delle singole membrature non possono superare in alcun caso, per azione del calore irradiato dalla muratura, la relativa temperatura di progetto. 3. Serbatoio di raccolta. L'impianto deve essere dotato di un serbatoio di raccolta avente capacità atta a consentire lo svuotamento dell'impianto stesso.