[normattiva_dump]

Si definisce pertanto in questi casi una procedura semplificata e facilmente validabile basata sul prelievo e l'analisi di gas interstiziale del sottosuolo in accordo con gli Enti di Controllo. Il set minimo di punti di campionamento dovrà prevedere di norma almeno 3 punti di prelievo gas alla profondità indicativa di 1 m da piano campagna sulla verticale della sorgente considerata (applicabile quindi solo per suolo profondo e falda). L'ubicazione planimetrica dei punti dovrà essere stabilita in accordo con gli Enti di controllo. I dati di soil-gas potranno quindi essere utilizzati per il calcolo del rischio in modalità diretta o per il calcolo delle CSR. 3. Determinazione dei parametri sito-specifici L'elenco dei parametri sito-specifici da determinare nel caso di analisi di rischio applicata ai PV carburanti è riportato in Tabella 1. Tabella 1: Parametri sito-specifici da determinare mediante verifiche/indagini dirette +-------------------------------------------------------------------+ | | | | UNITÀ DI | | N. |SIMBOLO| PARAMETRO | MISURA | +-------------------------------------------------------------------+ | SUOLO INSATURO | +-------------------------------------------------------------------+ |1 |LGW |Profondità del piano di falda |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ |2 |Hv |Spessore della zona insatura |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Estensione della sorgente di | | | | |contaminazione nella direzione | | |3 |W' |principale del vento |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Estensione della sorgente di | | | | |contaminazione nella direzione | | | | |ortogonale a quella principale del | | |4 |Sw' |vento |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Area della sorgente (rispetto alla | | |5 |À |direzione prevalente del vento) |cm2 | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Profondità del top della sorgente | | |6 |Ls(SS) |nel suolo superficiale rispetto al p.c.|cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Profondità del top della sorgente | | |7 |Ls(SP) |nel suolo profondo rispetto al p.c. |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Profondità della base della | | |8 |Lf |sorgente rispetto al p.c. |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Spessore della sorgente nel suolo | | |9 |Ds |profondo (insaturo) |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Spessore della sorgente nel suolo | | |10 |D |superficiale (insaturo) |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Soggiacenza della falda rispetto | | |11 |LF |al top della sorgente |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ |12 |Ief |Infiltrazione efficace |cm/anno | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Frazione di carbonio organico nel | | |13 |Foc |suolo insaturo |g-C/g-suolo | +------+-------+---------------------------------------+------------+ |14 |pH |pH del suolo insaturo |adim. | +-------------------------------------------------------------------+ | SUOLO SATURO | +-------------------------------------------------------------------+ | | |Estensione della sorgente nella | | |15 |W |direzione del flusso di falda |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Estensione della sorgente nella | | |16 |Sw |direzione ortogonale al flusso di falda|cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Area della sorgente (rispetto alla | | |17 |A |direzione del flusso di falda) |cm2 | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Estensione della sorgente di | | | | |contaminazione nella direzione | | |18 |W' |principale del vento |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Estensione della sorgente di | | | | |contaminazione nella direzione | | | | |ortogonale a quella principale del | | |19 |Sw' |vento |cm | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Area della sorgente (rispetto alla | | |20 |À |direzione prevalente del vento) |cm2 | +------+-------+---------------------------------------+------------+ |21 |Vgw |Velocità di Darcy |cm/anno | +------+-------+---------------------------------------+------------+ | | |Conducibilità idraulica del terreno | | |22 |Ksat |saturo |cm/anno | +------+-------+---------------------------------------+------------+ |23 |I |Gradiente idraulico |adim. | +-------------------------------------------------------------------+ | AMBIENTI APERTI/CONFINATI | +-------------------------------------------------------------------+ |24 |Uair |Velocità del vento |cm/s | +------+-------+----------------------------------------------------+ |25 |Ab |Superficie totale coinvolta | | | |nell'infiltrazione |cm2 | +------+-------+----------------------------------------------------+ | | |Rapporto tra volume indoor ed area di | | |26 |Lb |infiltrazione (RES. O IND. ) |cm | +------+-------+----------------------------------------------------+ | | |Distanza tra il top della sorgente nel | | | | |suolo insaturo (in falda) e la base | | |27 |LT |delle fondazioni |cm | +-------------------------------------------------------------------+ | ALTRI PARAMETRI | +-------------------------------------------------------------------+ |28 | |Distanza al punto di conformità |m | +-------------------------------------------------------------------+ Parte di provvedimento in formato grafico 4. Individuazione dei bersagli Nella predisposizione degli scenari di esposizione, per la specifica realtà del PV, è opportuno tenere in considerazione che le situazioni tipiche di contaminazione riguardano il suolo profondo se sono correlabili a perdite dai serbatoi di stoccaggio e/o linee interrate mentre possono riguardare il suolo superficiale se sono dovute ad eventi legati alla movimentazione di prodotto in assenza di pavimentazione in buono stato di conservazione (ad esempio scarico autobotti o rifornimento di autoveicoli) o per perdite da tubazioni fuori terra. La tipologia del recettore on-site per i punti vendita in esercizio deve essere selezionata sulla base e dell'effettivo scenario di esposizione. Per i PV in dismissione si fa riferimento allo scenario futuro previsto per il sito dagli strumenti urbanistici. All'atto della dismissione dovrà essere valutata la necessità di aggiornare il modello concettuale del sito (sorgenti, percorsi, bersagli) e quindi di rielaborare un'analisi di rischio che tenga conto del mutato scenario. Tabella 2: Rappresentazione schematica dei potenziali percorsi di esposizione e bersagli nel caso di punti vendita carburante +-------------------------------------------------------------------+ | | |POTENZIALI | | |POTENZIALI VIE DI |RECETTORI ON-SITE / | |MATRICE |ESPOSIZIONE |OFF-SITE | +---------------------+------------------------+--------------------+ | |- Ingestione | | | |- Contatto dermico | | | |- Inalazione vapori e |- Residenziale | | |polveri indoor |- Industriale | | |- Inalazione vapori e |- Ricreativo | |Suolo Superficiale |polveri outdoor |- Agricolo | | |------------------------+--------------------| | |- Lisciviazione e | | | |migrazione al punto di |- Protezione risorsa| | |conformità |idrica sotterranea | +---------------------+------------------------+--------------------+ | |- Inalazione vapori |- Residenziale | | |indoor |- Industriale | | |- Inalazione vapori |- Ricreativo | |Suolo Profondo |outdoor |- Agricolo | | |------------------------+--------------------| | |- Lisciviazione e | | | |migrazione al punto di |- Protezione risorsa|