CNPJ nº 14.605.065/0006-80 | NIRE N° 41901650513

ATO Nº 30, DE 12 DE JULHO DE 2023

O Sr. Marcos Galesi Starace Fonseca, sócio administrador da empresa FRIOZEM ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS LTDA, no uso de suas atribuições legais, torna público e autoriza a publicação do Memorial Descritivo/Declarações Art. 1°, Itens 1° a 4° do decreto n° 1.102/1903 - Armazém Geral em ANEXO.

Marcos Galesi Starace Fonseca

Marcos Galesi Starace Fonseca

ANEXO

Memorial Descritivo/Declarações Art. 1°, Itens 1° a 4° do decreto n° 1.102/1903 - Armazém Geral

A sociedade empresária FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Paraná ("JUCEPAR") NIRE 41901650513 (Filial), inscrita no CNPJ n° 14.605.065/0006-80, localizada no endereço, Estrada da Graciosa, 503, bairro Atuba no município de Colombo no Estado do Paraná, CEP 83.413-200, APRESENTA as informações do MEMORIAL DESCRITIVO e DECLARAÇÕES para exercer as atividades de Armazém Geral, nos seguintes termos: CAPITAL SOCIAL: No valor de R$ 15.154.788,00 (quinze milhões, cento e cinquenta e quatro mil, e setecentos e oitenta e oitos reais), retirado do Capital Social da Matriz, nos termos da CLÁUSULA QUARTA do Contrato Social Consolidado. CAPACIDADE: A área construída do galpão é de 17.457,0 m², e 150.957,30 m³. COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato. SEGURANÇA: De acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no laudo técnico. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: O Armazém Geral receberá em depósito, mercadorias diversas de origem animal e vegetal (como cortes de carnes, embutidos, produtos lácteos, pescados, vegetais, frutas, etc), congelada, resfriada, líquida e seca, sendo referidas mercadorias nacionais, guardando-as e conservando-as. Para produtos de origem animal e controlados pelo SIF, a empresa obedece ao regulamento pelo RIISPOA/MAPA. Parágrafo Primeiro: O Armazém Geral, não receberá mercadorias perigosas, inflamáveis ou que necessitem de cuidados especiais (excetuando as mercadorias que necessitam de resfriamento controlado). Parágrafo Segundo: O Armazém Geral não receberá mercadorias de natureza agropecuária. Parágrafo Terceiro: Os Serviços prestados pelo Armazém Geral, serão de Armazenagem de produtos perecíveis em Ambientes de temperatura controlada (de origem animal), Carga e Descarga de Mercadorias e "Picking", sendo de responsabilidade operacional do Armazém, gerenciar os produtos perecíveis em ambiente de temperatura controlada, operacionalizar e gerenciar todas as Cargas e Descargas de Mercadorias, bem como ser o responsável pelo "Picking", que é a separação de pedidos e produtos para fracionamento em Paletes ou Caixas. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM CONFORME O TIPO DE ARMAZENAMENTO: A seguir relação dos equipamentos que sociedade se propõe a utilizar na condição de Armazéns Gerais: EQUIPAMENTOS Uma instalação Frigorífica industrial com as seguintes especificações: 1. Isolamento Térmico. 1.1 - Isolamento em isopainéis de duas faces: um conjunto de painéis termoisolantes modulado, constituído por núcleo de poliestireno expandido (EPS), revestido em ambas as faces por chapa de aço especial, galvanizada e pré-pintadas (tipo Colorbond), que se aderem permanentemente constituindo um painel termoisolante com propriedades estruturais nas seguintes quantidades: 1.1.1 - 18.143,00 m² de painel termoisolante de duas faces de 200 mm de espessura. 1.1.2 - 7.325,00 m² de painel termoisolante de duas faces de 150 mm de espessura. 1.1.3 - 3.298,20 m² de painel termoisolante de duas faces de 100 mm de espessura. 1.2 - Portas Frigoríficas: 04 (doze) portas frigoríficas fabricação INOVADOOR com as seguintes características: 1.2.1 - Dimensões: (Vão Luz) 2.200 mm X 4.500 mm. 1.2.2 - Tipo: Guilhotina. 1.2.3 - Isolamento térmico: lona térmica. 1.2.4 - Espessura: 50 mm. 1.2.5 - MARCO: Canaleta em chapa de aço inox espessura 0,95 mm. 1.2.6 - Fixação: Painel termoisolante. 1.2.7 - Abertura: automatizada com acionamento manual. 1.3 - Portas Frigoríficas: 08 (doze) portas frigoríficas fabricação DÂNICA com as seguintes características: 1.3.1 - Dimensões: (Vão Luz) 2.200 mm X 4.500 mm. 1.3.2 - Tipo: Sobreposta de correr folha simples. 1.3.3 - Isolamento térmico: Placas de Poliuretano expandido (PUR) 1.3.4 - Espessura: 150 mm. 1.3.5 - MARCO: Perfilados em chapa de aço inox espessura 0,95 mm. 1.3.6 - Fixação: Painel termoisolante. 1.3.7 - Abertura: automatizada com acionamento manual. 1.3.8 - Revestimento: Chapa de aço galvanizado e pré-pintado tipo Colorbond. 1.4 - 21 (vinte e uma) portas seccionais DÂNICA, com as seguintes características: 1.4.1 1.5.1 - Dimensões (Vão Luz): 2.000 mm X 2.200 mm. 1.4.2 - Tipo: Seccional. 1.4.3 - Isolamento térmico: Placas de Poliestireno expandido (EPS). 1.4.4 - Espessura: 100 mm 1.4.5 - Marco: Perfilado em chapa colorbond espessura 0,95 mm 1.4.6 - Fixação: Painél termoisolante. 1.4.7 - Abertura: Manual horizontal de correr. 1.4.8 - Revestimento: Chapa de aço galvanizada e pré-pintada tipo Colorbond 2. Reservatório de amônia. 2.1 - 1 (um) Recipiente horizontal em aço para líquido. SEIKAN, cap. 3000 L, 2.2 - 01 (UM) Recipiente horizontal em aço para líquido marca SEIKAN, capacidade 5.000L 3. Separador de líquido: 02 (dois) separadores de líquido com as seguintes características:. 3.1.1 - 02 (dois) Tanques verticais em aço separador de liquido horizontal SEIKAN, temp. -35 °C, c/ isolamento térmico, construído em corpo cilíndrico de chapa de aço carbono calandrado com calotas esféricas soldadas eletricamente nas extremidades com as dimensões unitárias Ø 1.000 mm X 3.400 mm, capacidade 2.800 l cada, equipado com domo de impurezas com purgador de óleo, visor de nível tipo tubo de neve galvanizado, um controlador de nível magnético normal e um controlador de nível magnético para alarme sonoro com quebra-gelo flangeado, válvula de segurança dupla e conexões de tubo de óleo e conexões flangeadas na entrada e na saída. 3.1.2 - 02 (dois) Tanques verticais em aço. separador de liquido SEIKAN, temp. -10 °C, c/ isolamento térmico, construído em corpo cilíndrico de chapa de aço carbono calandrado com calotas esféricas soldadas eletricamente nas extremidades com as dimensões Ø 800 mm X 3.600 mm, capacidade: 1.730 litros, equipado com domo de impurezas com purgador de óleo, visor de nível tipo tubo de neve galvanizado, um controlador de nível magnético normal e um controlador de nível magnético para alarme sonoro com quebra-gelo flangeado, válvula de segurança dupla e conexões de tubo de óleo e conexões flangeadas na entrada e na saída. 4. Bomba de amônia. 4 (quatro) Bomba centrifuga para amônia fabricadas pela FRIGOESTRELA, mod. ZM3, cap. 15000 l/h, c/ motor, pot. 7,5 CV, composta de rotor de carcaça em ferro fundido, eixo de aço carbono retificado, vedação do eixo com selo mecânico duplo. 5. Evaporadores. 5.1 - 10 (dez) Evaporadores de ar forcado SEIKAN, modelo URT 140/15, composto de bateria de serpentina de tubos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, com aletas planas de aço carbono, com coletores e conexões de entrada e saída inteiramente galvanizado por imersão em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente, bandeja de descongelamento a água em chapa galvanizada. 5.2 - 4 (quatro) Evaporadores de ar forcado SEIKAN, mod. URT 680/15, composto de bateria de serpentina de tubos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, com aletas planas de aço carbono, com coletores e conexões de entrada e saída inteiramente galvanizado por imersão em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente, bandeja de descongelamento a água em chapa galvanizada. 5.3 - 08 (oito) Evaporadores de Ar Forçado SEIKAN mod. NT75-12/3000-6/12S33S composto de bateria de serpentina de tubos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, com aletas planas de aço carbono, com coletores e conexões de entrada e saída inteiramente galvanizado por imersão em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente, bandeja de descongelamento a água em chapa galvanizada. 5.4 - 12 (doze) Evaporadores de ar forcado FROSFRIO, mod. Rce-8x.2-4-224-12-w-a, composto de bateria de serpentina de tubos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, com aletas planas de aço carbono, com coletores e conexões de entrada e saída inteiramente galvanizado por imersão em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente, bandeja de descongelamento a água em chapa galvanizada. 5.5 - 13 (treze) Evaporadores de ar forcado FROSTFRIO, Rce-10x12-2,5-35/200-12/8-1 composto de bateria de serpentina de tubos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, com aletas planas de aço carbono, com coletores e conexões de entrada e saída inteiramente galvanizado por imersão em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente, bandeja de descongelamento a água em chapa galvanizada. 5.6 - 04 (quatro) Evaporadores de ar forcado SEIKAN, mod. URT 238/8, composto de bateria de serpentina de tubos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, com aletas planas de aço carbono, com coletores e conexões de entrada e saída inteiramente galvanizado por imersão em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente, bandeja de descongelamento a água em chapa galvanizada. 5.7 - 07 (sete) Evaporadores de ar forçado FROSTFRIO, mod. rce -4x16-3.0-160-8-1, composto de bateria de serpentina de tubos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, com aletas planas de aço carbono, com coletores e conexões de entrada e saída inteiramente galvanizado por imersão em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente, bandeja de descongelamento a água em chapa galvanizada. 6. Desumidificadores: 6.1 - 01 (um) Desumidificador de ar forcado FROSTFRIO mod. rce-x2-2,5-35/200-12/8-1, sup. de troca 35 X 200 m², composto de bateria de serpentina de tubos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, com aletas planas de aço carbono, com coletores e conexões de entrada e saída inteiramente galvanizado por imersão em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, grades de proteção para hélice, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente. 6.2 - 01 (um) Desumidificador de ar forcado FROSTFRIO mod. Rce-10x12-2,5-35/200-12/8-1, sup. de troca 35 X 200 m², composto de bateria de serpentina de tubos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, com aletas planas de aço carbono, com coletores e conexões de entrada e saída inteiramente galvanizado por imersão em zinco fundente, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, grades de proteção para hélice, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente. 7. Condensador Evaporativo: 7.1 - 01 (um) Condensador evaporativo SEIKAN, mod. ce1200f cap. 1.900.000 Kcal/h, composto de bateria de serpentina de tubos lisos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, grades de proteção para hélice, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente e bomba de recirculação água. 7.2 02 (dois) Condensador evaporativo FROSTFRIO mod. RCCE 1600, cap. 1.600.000 Kcal/h, composto de bateria de serpentina de tubos lisos de aço carbono Ø 1", espessura de parede 1,5 mm , norma NBR 6591, equipado com ventilador acoplado a motor elétrico com isolamento IP-55, grades de proteção para hélice, acondicionado em caixa de aço galvanizado por imersão em zinco fundente e bomba de recirculação água. 8. Compressores: 8.1 - 01 (um) Compressor de parafuso SABROE, Modelo: Sab 202Lm, Regime -10/+35°C // -35/+35°C, Capacidade :685.076Kcal/h, Rotação:3.570 Rpm, Potência Absorvida:329,20Bkw, Motor: 500 cv. 8.2 - 01 (um) Compressor de parafuso SABROE, Modelo: Sab 202Lme, Regime -35/-10ºC //-35/+35ºC // -10/+35ºC, Capacidade: 574.38 Kcal/h // 375.820 Kcal/h //1.081.196 Kcal/h, Rotação: 3.570 RPM, Potência Absorvida: 93,0 // 149,2 // 325,6 BKw, motor 500 CV. 8.3 - 01 (um) Compressor de parafuso SABROE, Modelo: Sab 202LF, Regime -35/-10°C, Capacidade: 664.952Kcal/h, Rotação:3.570Rpm, Potência Absorvida: 156,50 Bkw, Motor: 250 CV. 8.4 - 01 (um) Compressor de parafuso SABROE, Modelo: Sab 163F, Regime -10/+35°C, Capacidade: 685.076 Kcal/h, Rotação:3.570Rpm, Potência Absorvida: 193,60 Bkw, Motor: 300 CV. 8.5 - 01 (um) Compressor de parafuso SABROE, Modelo: Sab 202Lm, Regime -35/-10°C, Capacidade: 406.694 Kcal/h, Rotação:3.570Rpm, Potência Absorvida: 107,60 Bkw, Motor: 175 CV. Colombo/PR, 18 de junho de 2020. Friozem Armazéns Frigorificos Ltda. Fabio Galesi Starace Fonseca - Sócio Administrador; Caio Galesi Starace Fonseca - Sócio Administrador; Marcos Galesi Starace Fonseca - Sócio Administrador. Jucesp nº 502.308/20-5 em 27/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.