いま先生の御指摘なさった数字、詳細のところはちょっと私も手持ちしておりませんのではっきりいたしませんが、確かに石油関税の方は定額でございますし、一方、石油の価格は高騰を続けてまいりましたから、燃料費に占める石油関税のウエートというのは、免除分が非常に少なくなっているということは確かにそのとおりだろうと思います。
 問題は、一〇〇％石油に依存している沖繩電力、あるいは離島を多く抱えておりますとか小さな需要規模のために効率が悪いとか、いろいろそういった構造的な問題を沖繩電力の場合は抱えておりまして、なかなか料金の安定化が十分に図り得ない、幾ら企業努力をしてもなおそういう問題があるということの解決策をどうやっていくかということで、従来は先ほど申し上げましたいろいろな対策が講じられてきたわけでございますが、その講じられた根拠を一つ申しましても、たとえば石油関税の場合につきましては復帰特別措置法で行われた、これはいろいろそれぞれの経緯がございまして、石油関税が免除になったという面もございます。一方、石油税が創設されましたときの経緯あるいはその創設の趣旨等から申しますと、果たしてそう簡単にいくものかということについてはなかなかむずかしかろうかと思います。
 いずれにいたしましても、沖繩電力の体質の改善を図り、それによって料金の安定化がどうやって図っていけるか、つまり、コスドダウンなりコストの高騰を今後防いでいくためにどういう対策を講じていかなければならないかということにつきましての問題で、これが午前中も議論になりました民営移行問題と絡んでいま議論の焦点になっているわけでございますが、今後諸般の措置を講ずるという中の一つとして、いろいろこういった問題を考えていかなければならないのではなかろうかというふうに考えております。
時間に制約があろうかと思いますので、ごく簡単に御説明を申し上げます。
 長崎屋尼崎店の火災は、三月十八日消防局が一一九番によって覚知いたしましたのが十二時三十七分でございまして、四分後には第一陣が現場に到着し、救助、消火の活動に入っております。鎮圧時が十五時五十二分、鎮火時が十七時六分となっております。
 出火の場所及び出火の原因でございますが、出火の場所は、全五階のうち四階までが主たる売り場でございまして、その四階の布団売り場付近、実際にはその布団売り場の隅にありましたオーダーカーテンの展示場のカーテンが燃え上がったということのようでございますが、正確には現在なお調査中でございます。出火原因は不明でありますが、放火の疑いがありますので、現在警察、消防で調査中でございます。
 御承知のように死者が十五名、従業員十二名とゲームセンターにおりました男の子供の客三名が、五階で一酸化炭素等の中毒によって死亡いたしました。負傷者が六名おりまして、従業員四名、客二名でございます。従業員はガス中毒、それから客の二名は男の大人の方と子供一人が五階から飛び降りて重傷を負っている、こういうことでございます。
 建物は五階建ての物品販売、いわゆるスーパーマーケットでございまして、総面積が五千百四十平米、各階の床面積が八百十四平米、こういうことでありまして、スプリンクラーの設置義務がない建物であります。損焼いたしました面積は四階の八百十四平米余でございまして、四階だけが燃え、五階は煙だけで一切焼失はいたしておりませす。このビルは昭和四十五年四月六日から供用されております。
 消防用設備の状況でございますが、これは消防法及び施行令等に基づいて正規の設備がされ、防火管理者の設置、消防計画の策定、訓練等すべて正規に従って行われておりますので、昨年四月二十七日に「適」マークが交付されております。
 ただし、昨年十二月三十日の立入検査において、防火戸の前に物品等が置かれてありましたので、これを除去するよう強く指導をしたという経緯がございます。
 出動いたしました消防職員、団員は総計三百名、車両等は五十七台でございます。
 若干全体の状況を説明いたしますと、お昼十二時半ちょっと過ぎたころと言われておりますが、
自動火災報知機が作動いたしまして、五階におりました職員が、四階部分が火点という表示が出ましたので、四階に問い合わせをして、火事かどうか調べるようにということで問い合わせをいたしました。四階の職員が、布団の陰になってよく見えなかった火点を発見して火事であるということを五階の職員に通知をいたしました。
 そこで、五階の職員は放送でもって避難を呼びかけますとともに、一一九を三十七分に呼び出しております。さらに、隣の食堂で食事をしていた職員に対しても火事だということを知らせ、そのうちの一名は四階におりて自分の職務を果たしております。
 極めて短時間に煙が上に上がったわけでございますが、五階の職員から呼び出された一階の守衛が初期消火に努めましたが、消火器でもだめ、そして引っ張り出した消火栓のホースでもだめということで、そのときに停電をし、燃え上がりましたので、全員退避をして、したがって四階にはけが人が若干出たぐらいでございます。五階の食事をしておりました職員の方々とゲームセンターにおりましたお客さんの方々が食堂に逃げ込み、そこに煙が入り、窓をあけましたために大量の煙にあてられて死亡した、その間、消防職員がはしごをかけまして四名を救出いたしておりますが、その他の方々は救出に至る前に窒息等で亡くなった、こういうことでございます。
 以上が概要でございますが、消防庁といたしましては、直ちに担当官一名を当日現地に派遣しますとともに、三月十九日早朝消防庁審議官ほか二名を現地に派遣して調査、指導に当たったところでございます。
 以上のようなことから、いろいろと教訓がございますので、今後その原因等について検討を進め、的確な対応を図ってまいりたいと考えております。