たくさんありますね。
 私が申すまでもなく、我が国は経済立国を国是として自由貿易を堅持している国です。したがいまして、知的所有権の問題は、今後ガット・ウルグアイ・ラウンドあるいは二国間協議の場において、さらに一層いろいろと激しい論争やまた協議が積み重ねられると思います。我が国としては、先ほど庄司さんも申しましたように、積極的に取り組んでいかなければなりません。
 今回のサービスマークの登録制度のように、我が国として改めるべき点は積極的に改めるべきは当然だとは思いますが、同時にまた、米国の制度あるいはＥＣの諸制度においても不都合な点と申しますか、問題が生ずるようなことがあれば、それは我が国としてもきちっと是正を求めていくということが相互の理解、相互の協力を深め、高める道だと私は考えます。
 かねがね国際派として信頼厚い、また私の尊敬する中尾大臣の所信をお伺いいたしまして、質問を終わります。
 以上です。
御指摘のとおりでございまして、米国は、特に一九八八年ごろから知的所有権の保護について世界的に保護レベルを上げるべきだという動きをいたしておりまして、我が国に対しましても幾つかの問題提起をしてきております。その一つは、サービスマークの登録制度が日本にないことに対する批判でございまして、これは具体的に申しますと、一九八八年の八月に日米貿易委員会知的所有権作業部会におきまして、サービスマークの登録が欠如していることが商標に関する関心事項として挙げられていました。
 またその後も、一九八九年になりましても、国務省のカントリーレポート、さらにＵＳＴＲの外国貿易障壁に関するレポートにおきましても同様のことが指摘をされております。この状況は一九九〇年になりましても同様でございまして、特に昨年十月の日米貿易委員会の場におきましては、サービスマークを保護する登録制度を遅くとも一九九二年までに導入するようにという具体的な要請もなされております。
 またつい最近、先ほども例が出たかと思いますが、本年の三月末にＵＳＴＲがやはり外国貿易の障壁に関するレポートを出されましたが、その中でも日本が依然としてサービスマークの登録制を持たないことを明記して、その動向に強い関心を示している状況でございます。
今いろんな御説明がありましたが、一遍にいろんなことを言われましたので、全部私頭に入りませんでしたので、後でメモでいただければ幸いだと思います。
 そこで、先ほど庄司委員もいろいろ国際的な観点から質問されていたようでございますが、これだけ経済が国際化している現在、サービスマークの登録制度につきましては国内のみならず外国からも強い要望がありました。特に米国からは、産業競争力強化の政策の一環として知的所有権の保護強化ということを打ち出しております。とりわけサービス産業については、もともと米国が強い分野でありますから、これまでも我が国に対していろんな機会にサービスマーク登録制度導入を求めてきたと思います。これまでの具体的な動きについてお伺いしたいと思います。
今回の美浜発電所二号機の件でございますけれども、通産省としては、徹底した原因の究明が必要であるということで、私どもの原子力発電技術顧問会の中に一つ特別委員会を設けて実は調査してきたわけでございます。
 現在までに判明している状況を申し上げますと、実は三月の十一日に関西電力から損傷伝熱管の破断面観察の報告がございました。この当日の美浜発電所二号機調査特別委員会で検討したところ、現段階で判明しているところでは、破断面は疲労により形成されたとの推定がなされたわけでございます。それからさらに、関西電力から損傷した蒸気発生器についての過去の検査記録の再点検結果等の報告もございまして、当該蒸気発生器には、伝熱管の振動を抑制するための振れどめ金具、ＡＶＢと言っておりますけれども、この振れどめ金具が設計どおりの範囲まで入っておらず、本来入っているべき当該損傷伝熱管の範囲には入っていなかったと見られる旨の報告がございました。この振れどめ金具についての報告もあわせてその三月十一日の調査特別委員会で検討しましたところ、振れどめ金具が設計どおりの範囲まで入っていないため、高サイクル疲労により破断に至った蓋然性が極めて高いという判断に至ったわけでございます。
 これを受けまして、通産省としましては、振れどめ金具が設計どおりの範囲まで入っているか否かの事実を確定することが緊要であると判断いたしまして、同日、関西電力に対しまして、実地調査によりましてこの事実を至急確認するように、その結果を速やかに報告するようにということで指示をしたわけでございます。
 また、関西電力を含めまして、加圧水型実用原子炉を保有する電力会社に対しまして、ほかの加圧水型実用原子炉の蒸気発生器につきまして振れどめ金具が設計どおりの範囲まで入っているか否かを過去の検査記録の再点検等によりまして至急確認し、その結果を速やかに報告するように指示したわけでございます。
 それ以外に、実は現在まで判明している状況を申し上げますと、今回の事象で外部へ放出された放射性物質の放出量でございますが、これまでラフな推定で約〇・一キュリーと申し上げておりますけれども、約〇・六キュリーであるということでございます。
 それから、今回の事象にかんがみましていろいろコンピューター解析等をしたわけでございますが、その結果、破損した蒸気発生器伝熱管から二次系へ漏えいした一次冷却水の量は約五十五トンでございます。それから、非常用炉心冷却装置により注入された水の量は約五十トンと判明したわけでございます。
 それから、今回のトラブルの収束の過程におきまして、加圧器逃がし弁、二台あるわけでございますが、二台とも作動しなかったということで、その原因を調査したわけでございますが、この原因が判明いたしました。前回の定期検査の際に加圧器逃がし弁につきまして検査をしているわけでございますが、その後に、疲労前に運転員が過って空気逃がし弁に、これは空気で作動させますが、その供給ラインの弁を閉めてしまっていて二台の加圧器逃がし弁に供給する作動用空気が流れない、そういう状態になっていたということでございまして、関西電力に対しまして厳重な注意を行うとともに、その作業管理システムの改善などの観点から改善策を講ずるようにということで指示したわけでございます。
 要点だけ御説明いたしました。