Arrêté du 1er septembre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 13 janvier 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Héliopac® » dans la réglementation thermique 2005
Conformément à l'article 82 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, le mode de prise en compte du système "Héliopac®" dans la méthode de calcul Th-C-E, définie par l'arrêté du 19 juillet 2006, est agréé selon les conditions d'application définies en annexe.


Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME "HÉLIOPAC®"DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE 2005

1. Définition du système "Héliopac®"
Au sens du présent arrêté, le système "Héliopac®" permet de produire de l'eau chaude sanitaire en couplant un capteur solaire non vitré de marque Solerpool® à une pompe à chaleur eau-eau de marque Solerpac®.Le système est associé à un appoint qui permet de compenser la diminution de la puissance de la pompe à chaleur par temps froid et d'assurer un relais complet en dessous de ― 5 °C extérieur.
2. Domaine d'application
Cette méthode s'applique uniquement aux immeubles collectifs d'habitations, aux bâtiments hôteliers, de restauration, d'hébergement et aux établissements sportifs qui respectent les conditions suivantes :― des besoins annuels compris entre 500 m³ et 18 000 m³ d'eau chaude sanitaire à 40 °C ;― un nombre de pompes à chaleur inférieur à 6 ;― des capteurs solaires non vitrés implantés avec un angle d'inclinaison par rapport au plan horizontal inférieur à 15° ou bien des capteurs solaires non vitrés implantés sur un plan parallèle à la toiture, pour une toiture ayant une inclinaison comprise entre 15 et 45° avec une orientation comprise dans un angle de + ou ― 45° autour du sud ;― des capteurs solaires dont la surface est comprise entre 30 m² et 100 m² par pompe à chaleur ;― une distance maximale de 20 m entre la pompe à chaleur et le ballon d'eau chaude sanitaire le plus éloigné ;― une altitude maximale du bâtiment de 400 m.
3. Méthode de prise en compte dans les calculspour la partie non directement modélisable
La présente méthode propose l'intégration du système "Héliopac®" comme suit :― modéliser le système "Héliopac®", dans la méthode de calcul Th-C-E, comme un générateur collectif classique en saisissant uniquement l'appoint sans pertes de stockage ;― corriger la consommation d'eau chaude sanitaire en énergie finale ainsi obtenue (Cecs ef) par le moteur de calcul par la performance globale annuelle du système (Pgs) pour la part assurée par le système "Héliopac®".Le coefficient Pgs prend en compte les consommations énergétiques de la PAC, celles de l'appoint, des pompes et l'ensemble des pertes thermiques des ballons.
3.1. Détermination du cœfficient de performance globale annuelledu système (Pgs)
Le cœfficient de performance globale annuelle du système est déterminé à partir d'un des tableaux ci-dessous (tableaux 1 à 4) qui se différencient suivant l'usage du bâtiment (immeuble collectif d'habitations ou bâtiment d'hébergement, bâtiment hôtelier, bâtiment de restauration et établissement sportif).Les données du projet nécessaires à la détermination de ce cœfficient sont :― la zone climatique ;― le besoin en eau chaude sanitaire annuel (en m³/an à 40 °C) divisé par le nombre de pompes à chaleur Solerpac® du projet ;― la surface effective de capteurs solaires retenue pour le projet divisé par le nombre de pompes à chaleur Solerpac® du projet.La surface effective de capteurs solaires retenue pour le projet correspond à la surface totale des capteurs amputée des zones d'ombrage éventuelles. Les zones d'ombrage sont définies comme les parties du capteur sur lesquelles un obstacle sur les directions est-sud-ouest apparaît avec une hauteur de plus de 45°.
 
Tableau 1. - Coefficients Pgs et Papp pour les immeubles collectifs d'habitations et les bâtiments d'hébergement
 




Surface de capteur par PAC


Zone climatique


Besoin ECS à 40°C/PAC500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC1 000 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC1 500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC2 000 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC2 500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC3 000 m3/an




Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint




30 m2


H1a


2,56


1,2%


2,61


1,9%


2,60


6,4%


2,27


29,0%


2,02


45,0%


1,78


58,4%




H1b


2,44


5,2%


2,49


7,7%


2,44


14,8%


2,16


34,9%


1,94


49,2%


1,73


61,0%




H1c


2,57


2,2%


2,62


3,0%


2,61


7,6%


2,28


30,0%


2,04


45,3%


1,81


58,2%




H2a


2,58


0,8%


2,64


1,3%


2,67


3,9%


2,42


22,6%


2,14


39,4%


1,88


54,2%




H2b


2,67


0,0%


2,72


0,3%


2,78


1,7%


2,,54


18,9%


2,25


36,2%


1,98


51,4%




H2c


2,64


0,0%


2,70


0,8%


2,75


2,9%


2,51


20,6%


2,24


36,9%


1,97


52,0%




H2d


2,67


0,6%


2,73


1,8%


2,77


4,2%


2,53


21,5%


2,28


37,1%


2,01


51,7%




H3


2,72


0,0%


2,80


0,0%


2,91


0,3%


2,83


9,9%


2;60


23,2%


2,26


40,9%




50 m2


H1a


2,70


0,6%


2,79


0,7%


2,83


3,0%


2,52


22,7%


2,23


39,4%


1,96


54,0%




H1b


2,62


2,5%


2,69


3,6%


2,70


7,8%


2,39


27,8%


2,15


43,1%


1,90


56,4%




H1c


2,73


0,8%


2,80


1,0%


2,84


3,9%


2,54


23,5%


2,26


39,8%


1,99


54,0%




H2a


2,76


0,0%


2,83


0,1%


2,91


1,1%


2,70


15,9%


2,41


32,2%


2,10


48,5%




H2b


2,83


0,0%


2,90


0,0%


3,00


0,9%


2,80


14,2%


2,53


29,7%


2,19


46,7%




H2c


2,82


0,1%


2,89


0,1%


2,98


1,3%


2,77


15,3%


2,51


30,6%


2,18


47,2%




H2d


2,83


0,1%


2,90


0,7%


3,00


2,0%


2,80


16,3%


2,55


30,8%


2,22


46,9%




H3


2,88


0,0%


2,98


0,0%


3,15


0,1%


3,06


7,9%


2,93


16,7%


2,54


35,2%




75 m2


H1a


2,80


0,3%


2,88


0,3%


2,96


1,9%


2,67


19,6%


2,37


36,1%


2,07


51,5%




H1b


2,72


1,5%


2,80


1,7%


2,85


4,8%


2,55


23,7%


2,28


39,6%


2,00


53,7%




H1c


2,81


0,4%


2,89


0,5%


2,97


2,6%


2,69


20,0%


2,39


36,5%


2,10


51,4%




H2a


2,84


0,0%


2,92%


0,0%


3,03


0,6%


2,85


13,4%


2,58


28,3%


2,22


45,8%




H2b


2,91


0,0%


2,99


0,0%


3,13


0,5%


2,96


12,2%


2,71


25,6%


2,32


43,7%




H2c


2,89


0,1%


2,97


0,1%


3,10


0,8%


2,92


13,2%


2,68


27,1%


2,32


44,1%




H2d


2,91


0,0%


2,99


0,5%


3,13


1,5%


2,95


14,0%


2,72


27,1%


2,35


44,2%




H3


2,96


0,0%


3,06


0,0%


3,28


0,0%


3,20


7,0%


3,13


13,3%


2,72


31,3%




100 m2


H1a


2,84


0,2%


2,92


0,2%


3,01


1,7%


2,75


18,0%


2,45


34,2%


2,13


49,9%




H1b


2,76


1,1%


2,85


1,2%


2,91


3,7%


2,63


21,5%


2,35


37,4%


2,06


52,1%




H1c


2,85


0,3%


2,94


0,3%


3,02


2,0%


2,76


18,4%


2,47


34,4%


2,15


50,2%




H2a


2,87


0,0%


2,96


0,0%


3,08


0,5%


2,91


12,6%


2,65


26,3%


2,28


44,2%




H2b


2,94


0,0%


3,03


0,0%


3,18


0,3%


3,02


11,3%


2,79


23,8%


2,39


42,1 %




H2c


2,92


0,1%


3,01


0,1%


3,15


0,8%


2,99


12,3%


2,75


25,1%


2,38


42,7%




H2d


2,95


0,0%


3,04


0,5%


3,18


1,1%


3,01


12,8%


2,79


25,3%


2,41


42,5%




H3


3,00


0,0%


3,11


0,0%


3,32


0,1%


3,27


6,5%


3,21


11,4%


2,80


29,5%




 
Tableau 2. - Coefficients Pgs et Papp pour les bâtiments hôteliers




Surface de capteur par PAC


Zone climatique


Besoin ECS à 40°C/PAC500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC1 000 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC1 500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC2 000 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC2 500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC3 000 m3/an




Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint




30 m2


H1a


2,60


1,2%


2,66


1,7%


2,64


4,9%


2,33


26,9%


2,04


43,6%


1,79


57,6%




H1b


2,47


5,2%


2,53


8,0%


2,47


13,9%


2,20


33,0%


1,96


47,8%


1,75


60,1%




H1c


2,61


2,0%


2,67


2,5%


2,64


6,9%


2,33


27,9%


2,07


43,7%


1,83


57,0%




H2a


2,64


0,8%


2,70


1,2%


2,72


2,7%


2,49


19,4%


2,18


37,4%


1,91


54,4%




H2b


2,72


0,0%


2,78


0,3%


2,82


0,7%


2,61


15,9%


2,28


34,6%


2,00


49,9%




H2c


2,71


0,0%


2,77


0,8%


2,80


1,9%


2,58


17,6%


2,27


35,3%


2,00


50,4%




H2d


2,75


0,8%


2,81


1,5%


2,84


3,0%


2,62


18,0%


2,32


35,0%


2,04


49,9%




H3


2,82


0,0%


2,88


0,0%


2,97


0,0%


2,93


5,1%


2;64


21,4%


2,31


38,5%




50 m2


H1a


2,78


0,6%


2,85


0,7%


2,88


1,6%


2,59


20,3%


2,27


37,8%


1,99


52,3%




H1b


2,69


2,5%


2,76


3,3%


2,74


6,3%


2,46


25,5%


2,18


41,6%


1,94


54,7%




H1c


2,80


0,8%


2,87


0,9%


2,90


2,3%


2,60


21,0%


2,29


38,1%


2,03


52,0%




H2a


2,82


0,0%


2,89


0,1%


2,95


0,6%


2,78


12,5%


2,45


30,7%


2,13


46,7%




H2b


2,90


0,0%


2,98


0,1%


3,04


0,2%


2,90


10,5%


2,56


28,2%


2,24


44,3%




H2c


2,89


0,1%


2,96


0,1%


3,03


0,5%


2,85


12,0%


2,55


28,9%


2,23


44,9%




H2d


2,93


0,5%


3,00


0,7%


3,08


1,1%


2,91


12,1%


2,60


28,7%


2,28


44,3%




H3


3,01


0,1%


3,08


0,1%


3,21


0,0%


3,19


3,5%


3,01


13,6%


2,62


31,8%




75 m2


H1a


2,87


0,3%


2,95


0,3%


3,00


0,9%


2,75


16,6%


2,41


34,5%


2,12


49,4%




H1b


2,79


1,5%


2,87


1,7%


2,90


3,0%


2,62


21,1%


2,31


37,9%


2,05


51,7%




H1c


2,89


0,4%


2,97


0,4%


3,03


1,1%


2,76


17,5%


2,44


34,6%


2,14


49,3%




H2a


2,90


0,0%


2,98%


0,0%


3,07


0,1%


2,95


9,6%


2,62


26,4%


2,28


43,1%




H2b


2,98


0,0%


3,06


0,0%


3,18


0,0%


3,07


8,2%


2,76


23,7%


2,39


41,1%




H2c


2,97


0,1%


3,05


0,1%


3,15


0,2%


3,03


9,3%


2,72


25,0%


2,37


41,6%




H2d


3,02


0,0%


3,10


0,5%


3,21


0,7%


3,09


9,3%


2,78


24,8%


2,42


41,3%




H3


3,08


0,0%


3,16


0,0%


3,35


0,0%


3,34


3,3%


3,23


9,3%


2,84


26,9%




100 m2


H1a


2,90


0,2%


2,99


0,2%


3,05


0,7%


2,83


14,8%


2,49


32,4%


2,18


47,8%




H1b


2,83


1,1%


2,92


1,2%


2,95


2,5%


2,70


18,9%


2,39


35,8%


2,10


50,2%




H1c


2,91


0,3%


3,00


0,4%


3,09


0,7%


2,84


15,4%


2,52


32,7%


2,20


47,8%




H2a


2,95


0,0%


3,04


0,0%


3,12


0,1%


3,01


8,7%


2,71


24,4%


2,35


41,4%




H2b


3,01


0,0%


3,10


0,1%


3,22


0,1%


3,13


7,3%


2,85


21,6%


2,45


39,6 %




H2c


3,01


0,1%


3,10


0,1%


3,21


0,1%


3,10


8,3%


2,82


22,8%


2,44


40,1%




H2d


3,05


0,0%


3,14


0,4%


3,26


0,5%


3,14


8,2%


2,85


23,0%


2,48


39,8%




H3


3,12


0,0%


3,21


0,0%


3,39


0,0%


3,38


3,2%


3,34


7,0%


2,93


25,2%




Tableau 3. - Coefficients Pgs et Papp pour les bâtiments de restauration




Surface de capteur par PAC


Zone climatique


Besoin ECS à 40°C/PAC500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC1 000 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC1 500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC2 000 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC2 500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC3 000 m3/an




Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint




30 m2


H1a


2,59


1,2%


2,64


1,9%


2,63


6,1%


2,31


29,2%


2,03


45,9%


1,79


59,9%




H1b


2,46


5,4%


2,51


8,0%


2,46


14,9%


2,19


35,3%


1,95


50,2%


1,74


62,5%




H1c


2,60


2,2%


2,65


2,9%


2,63


7,6%


2,32


30,2%


2,06


46,1%


1,83


59,5%




H2a


2,62


0,8%


2,68


1,3%


2,71


3,6%


2,47


22,2%


2,17


39,9%


1,90


55,2%




H2b


2,70


0,0%


2,76


0,3%


2,81


1,4%


2,59


18,4%


2,27


36,7%


1,99


52,4%




H2c


2,69


0,0%


2,75


0,8%


2,78


2,7%


2,56


20,2%


2,26


37,5%


1,99


53,0%




H2d


2,72


0,7%


2,78


1,7%


2,81


3,9%


2,59


20,9%


2,31


37,5%


2,03


52,6%




H3


2,79


0,0%


2,85


0,0%


2,95


0,2%


2,90


8,6%


2;63


23,3%


2,29


41,3%




50 m2


H1a


2,75


0,6%


2,83


0,7%


2,86


2,6%


2,56


22,6%


2,26


40,1%


1,98


55,1%




H1b


2,67


2,6%


2,74


3,6%


2,73


7,6%


2,44


27,8%


2,17


43,9%


1,93


57,5%




H1c


2,78


0,8%


2,85


1,0%


2,88


3,5%


2,58


23,4%


2,28


40,4%


2,01


54,9%




H2a


2,80


0,0%


2,87


0,1%


2,93


1,0%


2,75


15,2%


2,43


32,7%


2,12


49,3%




H2b


2,88


0,0%


2,95


0,1%


3,03


0,7%


2,87


13,3%


2,55


30,1%


2,22


47,3%




H2c


2,87


0,1%


2,94


0,1%


3,01


1,1%


2,83


14,7%


2,54


30,9%


2,21


47,8%




H2d


2,90


0,2%


2,97


0,7%


3,05


1,8%


2,87


15,4%


2,58


31,0%


2,26


47,4%




H3


2,97


0,0%


3,05


0,0%


3,19


0,1%


3,15


6,6%


2,99


16,1%


2,59


35,1%




75 m2


H1a


2,85


0,3%


2,93


0,3%


2,98


1,6%


2,72


19,2%


2,40


36,6%


2,10


52,3%




H1b


2,77


1,5%


2,85


1,7%


2,89


4,3%


2,60


23,6%


2,30


40,2%


2,03


54,6%




H1c


2,86


0,4%


2,94


0,5%


3,01


2,2%


2,74


19,8%


2,43


36,9%


2,13


52,2%




H2a


2,88


0,0%


2,96%


0,0%


3,06


0,5%


2,91


12,5%


2,61


28,5%


2,26


46,2%




H2b


2,96


0,0%


3,04


0,0%


3,16


0,4%


3,03


11,2%


2,74


25,7%


2,36


44,1%




H2c


2,94


0,1%


3,02


0,1%


3,13


0,6%


2,99


12,3%


2,71


27,2%


2,35


44,5%




H2d


2,98


0,0%


3,07


0,5%


3,18


1,3%


3,04


12,8%


2,76


27,2%


2,40


44,5%




H3


3,04


0,0%


3,13


0,0%


3,32


0,0%


3,29


5,9%


3,20


12,3%


2,80


30,7%




100 m2


H1a


2,88


0,2%


2,97


0,2%


3,04


1,4%


2,80


17,4%


2,48


34,6%


2,16


50,7%




H1b


2,81


1,1%


2,89


1,2%


2,94


3,4%


2,68


21,3%


2,38


37,9%


2,09


53,0%




H1c


2,89


0,3%


2,98


0,3%


3,06


1,6%


2,81


18,0%


2,50


34,9%


2,19


50,9%




H2a


2,92


0,0%


3,01


0,0%


3,10


0,3%


2,98


11,6%


2,69


26,5%


2,33


44,6%




H2b


2,99


0,0%


3,08


0,1%


3,21


0,2%


3,09


10,3%


2,83


23,7%


2,43


42,5 %




H2c


2,98


0,1%


3,07


0,1%


3,19


0,6%


3,06


11,3%


2,80


25,1%


2,42


43,0%




H2d


3,02


0,0%


3,10


0,5%


3,23


0,9%


3,10


11,6%


2,83


25,2%


2,46


42,9%




H3


3,08


0,0%


3,18


0,0%


3,37


0,0%


3,35


5,6%


3,30


10,3%


2,89


28,9%




Tableau 4. - Coefficients Pgs et Papp pour les établissements sportifs




Surface de capteur par PAC


Zone climatique


Besoin ECS à 40°C/PAC500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC1 000 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC1 500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC2 000 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC2 500 m3/an


Besoin ECSà 40°C/PAC3 000 m3/an




Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint


Performance


%appoint




30 m2


H1a


2,59


1,2%


2,65


1,9%


2,64


6,0%


2,32


29,0%


2,03


45,7%


1,79


59,6%




H1b


2,46


5,3%


2,52


8,0%


2,46


14,9%


2,19


35,1%


1,96


50,0%


1,74


62,2%




H1c


2,60


2,2%


2,66


2,9%


2,64


7,6%


2,32


30,0%


2,06


45,9%


1,83


59,2%




H2a


2,63


0,8%


2,69


1,3%


2,71


3,6%


2,48


22,0%


2,17


39,7%


1,90


54,9%




H2b


2,71


0,0%


2,77


0,3%


2,81


1,4%


2,60


18,3%


2,28


36,6%


2,00


52,2%




H2c


2,70


0,0%


2,76


0,8%


2,79


2,7%


2,57


20,1%


2,27


37,3%


1,99


52,7%




H2d


2,73


0,7%


2,79


1,7%


2,82


3,9%


2,60


20,8%


2,31


37,3%


2,04


52,4%




H3


2,80


0,0%


2,87


0,0%


2,96


0,2%


2,91


8,5%


2;64


23,2%


2,30


41,1%




50 m2


H1a


2,76


0,6%


2,84


0,7%


2,87


2,6%


2,57


22,5%


2,26


39,9%


1,99


54,8%




H1b


2,68


2,6%


2,75


3,6%


2,74


7,5%


2,45


27,7%


2,17


43,7%


1,93


57,2%




H1c


2,79


0,8%


2,86


1,0%


2,89


3,4%


2,58


23,3%


2,28


40,2%


2,02


54,6%




H2a


2,81


0,0%


2,88


0,1%


2,94


1,0%


2,76


15,1%


2,44


32,5%


2,13


49,1%




H2b


2,89


0,0%


2,96


0,1%


3,03


0,7%


2,88


13,3%


2,56


30,0%


2,23


47,1%




H2c


2,88


0,1%


2,95


0,1%


3,02


1,1%


2,84


14,6%


2,54


30,8%


2,22


47,6%




H2d


2,91


0,2%


2,98


0,7%


3,06


1,8%


2,88


15,3%


2,59


30,8%


2,27


47,2%




H3


2,98


0,0%


3,06


0,0%


3,20


0,1%


3,17


6,6%


3,00


16,0%


2,60


34,9%




75 m2


H1a


2,86


0,3%


2,93


0,3%


2,99


1,6%


2,73


19,1%


2,40


36,5%


2,11


52,1%




H1b


2,78


1,5%


2,86


1,7%


2,89


4,3%


2,61


23,4%


2,31


40,0%


2,04


54,4%




H1c


2,87


0,4%


2,95


0,5%


3,02


2,1%


2,75


19,7%


2,43


36,8%


2,13


52,0%




H2a


2,89


0,0%


2,97%


0,0%


3,06


0,5%


2,93


12,5%


2,61


28,4%


2,27


46,0%




H2b


2,97


0,0%


3,05


0,0%


3,17


0,4%


3,05


11,1%


2,75


25,6%


2,37


43,9%




H2c


2,95


0,1%


3,04


0,1%


3,14


0,6%


3,01


12,2%


2,71


27,1%


2,36


44,3%




H2d


3,00


0,0%


3,08


0,5%


3,19


1,3%


3,06


12,8%


2,77


27,0%


2,41


44,3%




H3


3,06


0,0%


3,14


0,0%


3,33


0,0%


3,31


5,9%


3,21


12,3%


2,82


30,5%




100 m2


H1a


2,89


0,2%


2,98


0,2%


3,04


1,4%


2,81


17,3%


2,48


34,4%


2,17


50,4%




H1b


2,82


1,1%


2,90


1,2%


2,94


3,3%


2,68


21,2%


2,38


37,7%


2,09


52,7%




H1c


2,90


0,3%


2,99


0,3%


3,07


1,6%


2,82


17,9%


2,51


34,7%


2,19


50,6%




H2a


2,93


0,0%


3,02


0,0%


3,101


0,3%


2,99


11,6%


2,70


26,3%


2,34


44,3%




H2b


3,00


0,0%


3,09


0,1%


3,21


0,2%


3,11


10,2%


2,84


23,6%


2,44


42,3 %




H2c


2,99


0,1%


3,08


0,1%


3,20


0,6%


3,07


11,2%


2,81


25,0%


2,43


42,8%




H2d


3,03


0,0%


3,12


0,5%


3,24


0,9%


3,12


11,6%


2,84


25,1%


2,47


42,7%




H3


3,10


0,0%


3,19


0,0%


3,38


0,0%


3,36


5,5%


3,32


10,2%


2,90


28,7%




Si les valeurs de besoin en eau chaude sanitaire ou celles de la surface effective du projet ne correspondent pas aux valeurs proposées dans les tableaux ci-dessus, on obtient les valeurs de Pgs et de Papp par une interpolation linéaire entre deux lignes et/ou entre deux colonnes.Lorsque le système "Héliopac®" alimente plusieurs usages différents, le Pgs de chaque usage doit être déterminé sur la base du besoin total en ECS de l'ensemble des usages. Il convient alors d'effectuer une moyenne pondérée des Pgs obtenus au prorata des besoins d'ECS de chaque usage afin de pouvoir calculer la consommation d'ECS en énergie primaire du système "Héliopac® + appoint".
3.2. Saisie du générateur collectif d'eau chaude sanitairedans le moteur de calcul Th-C-E
Le système de génération à considérer dans le moteur de calcul Th-C-E est celui de l'appoint seul, avec une constante de refroidissement (Cr) des ballons de stockage prise égale à zéro.Le système utilisé dans le moteur de calcul Th-C-E pour calculer la consommation d'énergie du bâtiment de référence est défini dans le titre II de l'arrêté du 24 mai 2006 et correspond au générateur prévu pour l'appoint.
3.3. Post-traitement pour l'intégrationdans le moteur de calcul Th-C-E
La consommation d'ECS en énergie primaire du système "Héliopac® + appoint" est définie par la formule suivante :
Cecs Héliopac = (Cecs ef/Pgs) × [2,58 × (1 ― Papp) + Ctep × Papp]
Où :Cecs ef : consommation d'ECS en énergie finale du projet.Pgs : performance globale annuelle du système "Héliopac®" ;Papp : part du besoin produit par l'appoint (en %). Ce coefficient est déterminé à partir de la zone climatique du projet, de la surface de capteurs solaires et du besoin d'eau chaude sanitaire. Les tableaux 1 à 4 donnent les valeurs de ce coefficient.Ctep : cœfficient de transformation en énergie primaire de l'énergie d'appoint défini par l'article 35 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.Les corrections à apporter à la consommation d'énergie primaire du projet sont les suivantes :
Cep corrigé = Cep ― Cecs + Cecs Héliopac
Où :Cep : consommation en énergie primaire du projet.Cecs Héliopac : consommation d'ECS en énergie primaire du système "Héliopac® + appoint".Cecs : consommation d'ECS en énergie primaire du projet.