Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructionsTITRE Ier : GÉNÉRALITÉSTITRE II : EXPRESSION DES EXIGENCES  DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUETITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES  ET EXIGENCES DE MOYENSTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSESTITRE V : CAS PARTICULIERSAnnexesChapitre Ier : Domaine d'applicationChapitre II : DéfinitionsChapitre III : Exigences de performance énergétique  et caractéristiques thermiquesChapitre IV : Justification des données d'entrée du calcul  des coefficients Cep, Bbio et TicChapitre V : Justification de l'application des exigencesChapitre VI : Evaluation des logiciels réglementaires
La consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, Cepmax, est déterminée comme suit :
Cepmax = 50 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)
avec :
Mctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 ;
Mcgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;
Mcalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;
Mcsurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
McGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.
Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.
Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.

Le coefficient Bbiomax du bâtiment ou de la partie de bâtiment est déterminé comme suit :
Bbiomax = Bbiomaxmoyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)
avec :
Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type de bâtiment ou de partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 ;
Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;
Mbalt : coefficient de modulation selon l'altitude ;
Mbsurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
Les valeurs de Bbiomaxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.
Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbiomax du bâtiment est calculé au prorata des SRT de chaque zone, à partir des Bbiomax des différentes zones.

 					La Ticréf est calculée par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie. 					 Pour le calcul de la Ticréf, les paramètres à prendre en compte sont définis à l'annexe X.



Les coefficients de transformation de l'énergie finale en énergie primaire sont pris par convention égaux à : 2,58 pour les consommations et les productions d'électricité ; 1 pour les autres consommations.
Chapitre Ier : Isolation thermiqueChapitre II : Confort d'étéChapitre III : Dispositions diverses

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, destiné à être occupé par des personnes et chauffé, est livré sans système de chauffage, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III et l'exigence définie au 2° de l'article 7 du présent arrêté.

Le présent arrêté s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants. 


Toutefois, si la surélévation ou l'addition a une SRT inférieure soit à 50 m2, soit à 150 m2 et à 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences définies par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.


Les critères définis au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectés si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.


Les exigences définies dans l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé sont respectées si les exigences définies par le présent arrêté sont satisfaites.


Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Dans le cas où la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ne prend pas en compte les spécificités d'un système, d'un projet de construction, ou d'un réseau de chaleur ou de froid, une demande d'agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l'habitation et au ministre chargé de l'énergie. Elle est accompagnée d'un dossier d'études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ne prend pas en compte les spécificités du système, du réseau de chaleur ou de froid ou du projet de construction.
L'agrément d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9 du code de la construction et de l'habitation et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solutions d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul Th-B-C-E 2012.

I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.
II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 40-1.
III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.
IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.
V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles.

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'énergie agréent la proposition après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 39-1.
Cet avis simple est consigné dans un procès-verbal après examen des justifications apportées en matière de respect des exigences définies à l'article 7.

La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie.
Le règlement intérieur de la commission précise notamment :
-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ;
-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 ;
-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 ;
-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ;
-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'agrément mentionnée à l'article 39.

Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées.
Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie.


Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ZONES CLIMATIQUES





 DÉPARTEMENT
 


01 ― Ain

H1 -c



02 ― Aisne

H1 -a



03 ― Allier

H1 -c



04 ― Alpes-de-Haute-Provence

H2 -d



05 ― Hautes-Alpes

H1 -c



06 ― Alpes-Maritimes

H3



07 ― Ardèche

H2 -d



08 ― Ardennes

H1 -b



09 ― Ariège

H2 -c



10 ― Aube

H1 -b



11 ― Aude

H3



12 ― Aveyron

H2 -c



13 ― Bouches-du-Rhône

H3



14 ― Calvados

H1 -a



15 ― Cantal

H1 -c



16 ― Charente

H2 -b



17 ― Charente-Maritime

H2 -b



18 ― Cher

H2 -b



19 ― Corrèze

H1 -c



2A ― Corse-du-Sud

H3



2B ― Haute-Corse

H3



21 ― Côtes-d'Or

H1 -c



22 ― Côtes-d'Armor

H2 -a



23 ― Creuse

H1 -c



24 ― Dordogne

H2 -c



25 ― Doubs

H1 -c



26 ― Drôme

H2 -d



27 ― Eure

H1 -a



28 ― Eure-et-Loire

H1 -a



29 ― Finistère

H2 -a



30 ― Gard

H3



31 ― Haute-Garonne

H2 -c



32 ― Gers

H2 -c



33 ― Gironde

H2 -c



34 ― Hérault

H3



35 ― Ille-et-Vilaine

H2 -a



36 ― Indre

H2 -b



37 ― Indre-et-Loire

H2 -b



38 ― Isère

H1 -c



39 ― Jura

H1 -c



40 ― Landes

H2 -c



41 ― Loir-et-Cher

H2 -b



42 ― Loire

H1 -c



43 ― Haute-Loire

H1 -c



44 ― Loire-Atlantique

H2 -b



45 ― Loiret

H1 -b



46 ― Lot

H2 -c



47 ― Lot-et-Garonne

H2 -c



48 ― Lozère

H2 -d



49 ― Maine-et-Loire

H2 -b



50 ― Manche

H2 -a



51 ― Marne

H1 -b



52 ― Haute-Marne

H1 -b



53 ― Mayenne

H2 -b



54 ― Meurthe-et-Moselle

H1 -b



55 ― Meuse

H1 -b



56 ― Morbihan

H2 -a



57 ― Moselle

H1 -b



58 ― Nièvre

H1 -b



59 ― Nord

H1 -a



60 ― Oise

H1 -a



61 ― Orne

H1 -a



62 ― Pas-de-Calais

H1 -a



63 ― Puy-de-Dôme

H1 -c



64 ― Pyrénées-Atlantiques

H2 -c



65 ― Hautes-Pyrénées

H2 -c



66 ― Pyrénées-Orientales

H3



67 ― Bas-Rhin

H1 -b



68 ― Haut-Rhin

H1 -b



69 ― Rhône

H1 -c



70 ― Haute-Saône

H1 -b



71 ― Saône-et-Loire

H1 -c



72 ― Sarthe

H2 -b



73 ― Savoie 

H1 -c



74 ― Haute-Savoie

H1 -c



75 ― Paris

H1 -a



76 ― Seine-Maritime

H1 -a



77 ― Seine-et-Marne

H1 -a



78 ― Yvelines

H1 -a



79 ― Deux-Sèvres

H2 -b



80 ― Somme

H1 -a



81 ― Tarn

H2 -c



82 ― Tarn-et-Garonne

H2 -c



83 ― Var

H3



84 ― Vaucluse

H2 -d



85 ― Vendée

H2 -b



86 ― Vienne

H2 -b



87 ― Haute-Vienne

H1 -c



88 ― Vosges

H1 -b



89 ― Yonne

H1 -b



90 ― Territoire de Belfort

H1 -b



91 ― Essonne

H1 -a



92 ― Hauts-de-Seine

H1 -a



93 ― Seine-Saint-Denis

H1 -a



94 ― Val-de-Marne

H1 -a



95 ― Val-d'Oise

H1 -a









DÉFINITION ET DÉTERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
-du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application de l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;-de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;-de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 147-5 à R. 147-11 du code de l'urbanisme, selon les modalités et conventions suivantes. 
Définition d'un obstacle " très protecteur " et " peu protecteur " à l'exposition au bruit 
Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre...). Un obstacle est très protecteur s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré. Un obstacle est peu protecteur s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure. Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation. 
Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie 
La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit : 
Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque. Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. 
Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être " très protecteurs " ou " peu protecteurs " au sens de la définition donnée d'un obstacle " très protecteur " et " peu protecteur " à l'exposition. 
Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure. 
Détermination de la classe d'exposition au bruit d'une baie d'un bâtiment 
1. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit. 




 
 SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT à un classement de ces baies en BR1 



Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres 




1 

Distance supérieure à 700 m 



2 

Distance supérieure à 500 m 



3 

Distance supérieure à 250 m 



4 

Distance supérieure à 100 m 



5 

Distance supérieure à 30 m 



Aérodrome
Hors zone du plan d'exposition au bruit 





2. Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir, d'une part, des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens et, d'autre part, de la catégorie de l'infrastructure, de la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres. Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable. 
3. A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade. 





 CATÉGORIE 

de l'infrastructure 

 DISTANCE DE LA BAIE À L'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT TERRESTRE 


Catégorie 1 

0-65 m 

65-125 m 

125-250 m 

250-400 m 

400-550 m 

550-700 m 

> 700 m 



Catégorie 2 

0-30 m 

30-65 m 

65-125 m 

125-250 m 

250-370 m 

370-500 m 

> 500 m 



Catégorie 3 




0-25 m 

25-50 m 

50-100 m 

100-160 m 

160-250 m 

> 250 m 



Catégorie 4 







0-15 m 

15-30 m 

30-60 m 

60-100 m 

> 100 m 



Catégorie 5 










0-10 m 

10-20 m 

20-30 m 

> 30 m 



Vue de l'infrastructure depuis la baie : 
























Vue directe 

BR3 

BR3 

BR3 

BR3 

BR2 

BR2 

BR1 



Vue partielle ou vue masquée par des obstacles peu protecteurs 

BR3 

BR3 

BR3 

BR2 

BR2 

BR1 

BR1 



Vue masquée par des obstacles très protecteurs 

BR3 

BR3 

BR2 

BR2 

BR1 

BR1 

BR1 



Vue arrière 

BR3 

BR2 

BR2 

BR1 

BR1 

BR1 


BR1 











 

 LOCALISATION DU BÂTIMENT 
dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome


 Zone A 
 Zone B 
 Zone C 
 Zone D 
 Hors zone 


Toutes vues 

BR3 

BR3 

BR3 

BR2 

BR1








DÉFINITIONS 
Altitude 
L'altitude d'un bâtiment est celle de sa porte d'entrée principale. 
Baie 
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie. 
Bâtiments accolés 
Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 50 mètres carrés pour tout type de bâtiment. Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique. 
Bâtiment à usage d'habitation 
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment à usage d'habitation : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
Bâtiment secondaire 
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment secondaire :-bâtiments à usage industriel et artisanal. 
Bâtiment tertiaire 
Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment tertiaire :-bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;-hôtels ;-restaurants ;-commerces ;-gymnases et salles de sport, y compris vestiaires ;-établissements de santé ;-aérogares ;-tribunaux, palais de justice. 
Catégories CE1 et CE2 
Un local est de catégorie CE2 s'il est muni d'un système de refroidissement et si l'une des conditions suivantes est respectée :-simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage universitaire d'enseignement et de recherche, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de commerce ;-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement de santé ;-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'hôtel avec un classement de 4 ou 5 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé ;-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'aérogare ;-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de restaurant ;-le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ;-le local est situé dans une zone à de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 mètres, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;-simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres. 
Les autres locaux sont de catégorie CE1. 
Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas. 
Eclairage général 
L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés. 
Fermeture 
A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture. 
Inertie quotidienne 
L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures. 
Inertie séquentielle 
L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours. 
Local 
Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles. 
Local chauffé 
Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12° C. 
Locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes 
Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes, si les modalités d'utilisation du local sont aléatoires en termes d'occupation ou de non occupation et en termes de nombre d'occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant. 
Masque proche 
Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux. 
Occupation discontinue, occupation continue 
Un bâtiment ou une partie de bâtiment est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :-il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;-chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins cinq heures. 
Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue. 
Occupation passagère d'un local 
Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure. 
C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère. 
Orientations 
L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest. L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non compris les orientations nord-est et sud-est. L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest. L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l'ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest. 
Paroi verticale ou horizontale 
Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés. 
Paroi opaque thermiquement isolée 
Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/ (m ². K). 
Paroi transparente ou translucide 
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque. 
Plancher bas 
Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé. 
Plancher haut 
Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé. Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts. 
Plancher intermédiaire 
Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé. 
Surface thermique au sens de la réglementation thermique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, SRT

La surface thermique, au sens de la réglementation thermique, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, SRT, est égale à la surface utile de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, multipliée par un coefficient dépendant de l'usage défini ci-dessous : 




 USAGE DU BÂTIMENT ou de la partie de bâtiment 
 COEFFICIENT multiplicateur


Bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche 

1,2 



Hôtel 

1,1 



Restaurant 

1,2 



Commerce 

1,1 



Gymnase et salle de sport, y compris vestiaires 

1,1 



Etablissement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes 

1,1 



Etablissement de santé 

1,1 



Aérogare 

1,2 



Bâtiment à usage industriel et artisanal 

1,1 



Tribunal, palais de justice 

1,2 







Surface utile d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment SURT

Cette surface est définie pour tout bâtiment ou toute partie de bâtiment. 
La surface utile d'ur bâtiment ou d'une partie de bâtimentau sens de la RT, la SURT, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :-surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ;-cloisons fixes prévues aux plans ;-poteaux ;-marches et cages d'escaliers ;-gaines ;-ébrasements de portes et de fenêtres ;-parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;-parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;-locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère. 
Système de refroidissement 
Un système de refroidissement est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes. 
Température intérieure 
La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep, des coefficients Bbio et Tic est la température opérative. 
Température opérative 
La température au sens de l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation est la température opérative définie comme suit : C'est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme. 
La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée. 
Zone de bâtiment 
Une zone de bâtiment est caractérisée par un type d'usage, au sens des usages définis en annexe VIII.


RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ÉTUDE THERMIQUE



Pour chaque bâtiment faisant l'objet d'une justification selon les modalités de l'article 7 du présent arrêté, le récapitulatif standardisé de l'étude thermique est un fichier informatique au format XML, comportant les éléments suivants :Chapitre Ier : données administratives du bâtiment. 
Chapitre II : exigences de performance énergétique du titre II et les caractéristiques thermiques et exigences de moyens du titre III du présent arrêté et comportant :
- les valeurs du Bbio, Bbiomax, Cep, et Cepmax du bâtiment en kWh d'énergie primaire par m² de SRT ;- la valeur de la SRT du bâtiment utilisée dans les calculs ;- pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment définies par leur usage, les valeurs de Tic et Ticréf ;- le statut du projet de bâtiment vis-à-vis de chacune des exigences de moyens, définies au titre III du présent arrêté, auquel le projet est soumis.
Chapitre III : indicateurs pédagogiques représentant, entre autres sous forme graphique, la décomposition du besoin bioclimatique, Bbio, de la consommation conventionnelle d'énergie, Cep, et la température intérieure conventionnelle, Tic, du bâtiment.
Chapitre IV : détail des entrées et sorties des calculs réglementaires, notamment :
- la décomposition des caractéristiques de l'enveloppe du bâtiment, par catégorie de paroi (surfaces, orientations, caractéristiques énergétiques...) ;- la décomposition des caractéristiques des systèmes énergétiques du bâtiment ;- la décomposition des besoins, consommations et productions d'énergie du bâtiment, entre autres par type d'usage et par énergie ;- pour chaque projet, bâtiment, zones, groupes et locaux, l'intégralité des caractéristiques telles que définies dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Chapitre V, calculé de manière optionnelle : impact de différents paramètres sur les résultats conventionnels (Bbio, Cep et Tic) :
- à but pédagogique pour les concepteurs, sensibilités des résultats de calcul à des modifications de caractéristiques techniques du bâtiment ;- à but pédagogique pour les futurs occupants, pour les bâtiments à usage d'habitation, sensibilités des résultats de calcul à des comportements différents des comportements conventionnels servant de base au calcul réglementaire.

DOSSIER D'ÉTUDES POUR LES CAS PARTICULIERS

1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie n'est pas applicable, ou des réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Pour les réseaux de chaleur ou de froid pour lesquels l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas applicable, les demandes d'agrément portent exclusivement sur l'agrément d'une valeur temporaire de contenu en CO2 des kWh énergétiques livrés à ces sous-stations. La valeur est agréée, pour une durée limitée à un maximum de trois ans.
Au sens du présent arrêté, l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine n'est pas considéré applicable uniquement en cas de :
- création d'un réseau de chaleur ou de froid ;- évolution du mix énergétique du réseau de chaleur ou de froid via la valorisation de sources d'énergie renouvelables ou de récupération.
2. Eléments à fournir par le demandeur
La demande peut être faite, soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment, soit pour la prise en compte d'un réseau de chaleur ou de froid nouveau ou ayant fait l'objet de travaux significatifs d'amélioration de ses émissions de gaz à effet de serre.
2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier
Le demandeur fournit obligatoirement :
- le descriptif du projet de construction concerné avec, éventuellement, ses plans ;- la liste des données d'entrée pour la partie de la méthode de calcul qui est applicable ;- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;- le récapitulatif standardisé d'étude thermique, en saisissant le bâtiment de manière dégradée pour les parties pour lesquelles la méthode de calcul est inapplicable ;- l'explication de la manière avec laquelle ont été saisis de manière dégradée, dans l'outil d'application de la réglementation, les éléments du projet non modélisables ;- la justification détaillée de la valorisation et de la performance attendue pour les parties non modélisables.
Le dossier justifie du niveau de performance prétendu de l'opération, donc du respect de toutes les exigences de la réglementation, aussi bien en matière d'exigences de performances globales que d'exigences de moyens.
2.2. Demande pour un système particulier utilisable dans plusieurs projets de bâtiment
Le demandeur fournit obligatoirement :
- un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques, notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;- un descriptif du champ d'application de ce système ;- la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.- une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le système considéré accompagnée d'au moins un exemple d'application numérique.
2.3. Demande pour un réseau de chaleur ou de froid
Le demandeur fournit obligatoirement :
- un descriptif du réseau de chaleur ou de froid considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer, initialement et dans la durée, ses performances énergétique et environnementale, notamment du fait de son approvisionnement en énergie, de la performance de ses générateurs, de la performance de sa distribution et de ses consommations d'auxiliaires ;- une proposition de contenu en CO2 des kWh livrés aux sous-stations du réseau basée sur le même mode de calcul que celui utilisé pour réaliser l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

PROCÉDURE D'ÉVALUATION DES LOGICIELS D'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE


1. Définition
L'évaluation est une procédure permettant aux éditeurs de logiciels d'application de la réglementation thermique et aux utilisateurs de ces logiciels d'obtenir une évaluation objective et transparente de la qualité technique des logiciels d'application de la réglementation thermique.
2. Formulation d'une demande d'évaluation par un éditeur de logiciel
Les demandes d'évaluation sont à adresser au ministre en charge de la construction et de l'habitation.
Le dossier de demande est composé a minima des pièces suivantes :
- une fiche de renseignements portant sur le demandeur et sur le logiciel d'application de la réglementation thermique objet de la demande d'évaluation ;
- le domaine exact d'utilisation du logiciel, en matière de type d'usage de bâtiments et de systèmes qu'il est possible de simuler ;
- cinq exemplaires du logiciel à évaluer ;
- les résultats des cas de recevabilité présentés sous forme de récapitulatif standardisé d'étude thermique au sens de l'article 9 du présent arrêté. Les descriptifs des cas de recevabilité ainsi que le mode opératoire pour les simuler sont fournis, sur demande, par l'organisme désigné à cet effet par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.
3. Traitement des demandes d'évaluation
Le ministre en charge de la construction évalue la recevabilité de la demande au regard de la complétude du dossier de demande et de la pertinence des résultats obtenus sur les cas de recevabilité vis-à-vis des exigences définies par le présent arrêté.
Le ministre en charge de la construction et de l'habitation transmet, pour évaluation, les dossiers recevables à un comité d'évaluation constitué à cet effet.
Le ministre en charge de la construction et de l'habitation établi le rapport d'évaluation du logiciel après avis du comité d'évaluation réuni à cet effet.
4. Diffusion du rapport d'évaluation
Le rapport d'évaluation est transmis au demandeur et mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.
5. Suivi et demande de mise à jour annuelle de l'évaluation
Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux logiciels ayant fait l'objet d'un réexamen de l'évaluation après le 1er janvier 2018. Tous les deux ans, deux mois avant la date d'anniversaire de la diffusion du premier rapport d'évaluation, l'éditeur d'un logiciel évalué fournit au ministre en charge de la construction et de l'habitation une demande de mise à jour de l'évaluation présentant les adaptations apportées au logiciel d'application de la réglementation thermique, au regard notamment :
- des éléments mis en avant dans le précédent rapport d'évaluation ;
- des compléments ou modifications apportées aux arrêtés définissant les exigences de la réglementation thermique et de la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Le traitement de la demande de mise à jour bisannuelle du rapport d'évaluation et la diffusion de ce rapport sont identiques à la demande initiale.

DÉMARCHE DE QUALITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DU BÂTIMENT OU DES RÉSEAUX AÉRAULIQUES


1. Objet


Cette annexe décrit :


- les modalités de justification de la "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques". La démarche qualité visée par cette annexe est un processus mis en œuvre par le demandeur visant à atteindre un niveau d'étanchéité à l'air de l'enveloppe ou des réseaux aérauliques. Cette démarche qualité doit faire l'objet d'une certification par un organisme ayant signé une convention à cet effet avec le ministère en charge de la construction ;
- les modalités de conventionnement d'un organisme certificateur et les prérequis de son programme de certification ;
- le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'une demande de certification d'une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques".


Dans cette annexe, le demandeur désigne l'entité qui fait certifier une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques". Le titulaire désigne l'entité dont la démarche qualité est certifiée. Le certificateur désigne tout organisme de certification accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé, au préalable, une convention à cet effet avec le ministère en charge de la construction.
Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée ayant signé une convention avec le ministère en charge de la construction peut commencer cette activité dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer cette activité de certification pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité et les clients qu'il a certifiés doivent obtenir le transfert de leur certification auprès d'un organisme certificateur accrédité. Ce dernier étudie la demande de transfert et réalise une évaluation appropriée pour établir s'il peut émettre un certificat dont le cycle de certification est repris à la même étape que celle dans laquelle il était auparavant.


2. Justification de la "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment ou des réseaux aérauliques"


Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier de la mise en place de la démarche certifiée, en amont de la réalisation du projet.
La démarche qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment peut inclure un ou plusieurs types de bâtiments parmi les suivants :


- maisons individuelles ;
- bâtiments collectifs d'habitation.


La démarche qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques peut inclure un ou plusieurs types de bâtiments parmi les suivants :


- maisons individuelles ;
- bâtiments collectifs d'habitation ;
- bâtiments non résidentiels.


Le demandeur précise le domaine d'application de sa démarche qualité (voir paragraphe 4 b). Une fois titulaire de sa certification, le titulaire pourra faire valoir la valeur certifiée pour toute opération incluse dans ce domaine d'application.


3. Organisme certificateur


a) Modalités de conventionnement :
Tout certificateur souhaitant établir une convention avec l'Etat dans les conditions de l'article 8 pour la certification des démarches de qualité d'étanchéité à l'air adresse une demande de convention au ministre en charge de la construction.


L'accord du ministère sur la demande de convention est délivré au regard :
- de la qualité et de la pertinence du programme de certification. Les attentes vis-à-vis du programme de certification sont précisées dans le paragraphe 3 b de la présente annexe ;
- de l'expérience, du volume d'activité, de la couverture territoriale, de la notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à l'activité de l'organisme certificateur demandant à signer une convention avec le ministère en charge de la construction pour la certification d'une "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" ;


La demande de convention est accompagnée du (des) programme(s) de certification de(s) démarche(s) qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment ou des réseaux aérauliques et des éléments permettant d'en apprécier la qualité au regard des critères explicités ci-dessus.
La convention peut devenir caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.


Chaque organisme conventionné établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre en charge de la construction et de l'habitation avant le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Le rapport annuel contient a minima les éléments suivants :
- nombre de demandes reçues ;
- nombre de certifications délivrées ;
- délai (moyen, minimum, maximum) entre la réception du dossier et la date à laquelle le certificat (voir 4 b ) est délivré ;
- statistiques sur les niveaux de perméabilité à l'air de l'enveloppe demandés ;
- statistiques sur les classes d'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques demandées.


De plus, l'organisme conventionné met en place des échanges réguliers avec le ministre en charge de la construction afin que ce dernier puisse s'assurer de la cohérence et de l'homogénéité des avis rendus.
b) Programme de certification :
Le programme de certification précise la cible de la certification de démarche qualité, parmi les types de bâtiments concernés (maisons individuelles, bâtiments collectifs d'habitation, bâtiments non résidentiels [pour les réseaux aérauliques uniquement]) et les types d'étanchéités concernées (enveloppe du bâtiment, réseaux aérauliques). La certification peut porter exclusivement sur l'étanchéité à l'air des bâtiments, sur l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques, ou bien sur les deux et elle peut porter sur un seul ou plusieurs types de bâtiment. Le programme de certification doit permettre au demandeur d'obtenir une certification de sa démarche qualité exclusivement.
Evaluation initiale :
Le programme de certification doit préciser l'organisation ainsi que les modalités d'évaluation des dossiers des demandeurs. L'évaluation d'une demande de certification d'une "démarche qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" comprend une analyse des documents fournis par le demandeur et un audit in situ effectué en présence du demandeur.
Pour l'évaluation de "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques", le certificateur doit vérifier :


- que le système de management reprend les principes de la norme ISO 9001 ;
- la complétude du dossier vis-à-vis les éléments listés dans le paragraphe 4 ;
- la cohérence, la complétude et la conformité de la démarche qualité proposée, d'un point de vue de la planification, de la réalisation, de la vérification et de la correction, conformément, a minima, aux éléments listés dans le paragraphe 4 de la présente annexe ;
- la traçabilité de la démarche qualité : chaque étape, a minima celles listées dans le paragraphe 4, doit être traçable ;
- l'application de la démarche qualité sur un échantillon de bâtiments (défini dans le paragraphe 4 b :
- vérification que les bâtiments appartiennent au domaine d'application ;
- conformité des mesures de perméabilité à l'air vis-à-vis des textes réglementaires et normatifs en vigueur ;
- résultats des mesures de perméabilité à l'air.


Lors de l'audit in situ, le certificateur évalue a minima :


- la capacité du demandeur à répondre aux questions de l'auditeur ;
- les documents traçant l'application de la démarche qualité sur un panel des bâtiments : notamment les clauses contractuelles, la sensibilisation des entreprises, les formations, les documents de suivi de chantier et les suites données aux écarts et non-conformités. Ces documents doivent être conformes à ce qui est prévu dans la démarche qualité et doivent répondre a minima aux éléments listés dans le paragraphe 4. Le panel de bâtiment est défini dans le programme de certification ;
- le suivi des écarts, la planification et le suivi des actions et des améliorations de la démarche. Cette planification et ce suivi doivent être conformes à ce qui est prévu dans la démarche qualité.


L'audit in situ de "démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" est réalisé selon les principes de la norme NF EN ISO 19011 en présence du demandeur.
Le certificateur peut analyser tout autre élément permettant de justifier la qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment ou des réseaux aérauliques.
En particulier, si la démarche qualité concerne les réseaux aérauliques, le programme de certification peut prendre en compte les certifications volontaires de produit(s) gérées par des organismes de certification accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA), ou les avis techniques couvrant tout ou partie des équipements utilisés pour les réseaux aérauliques et couvrant les aspects liés à l'étanchéité à l'air.
En cas d'évaluation positive, l'organisme délivre un certificat mentionnant les dates de validité et le domaine d'application du certificat. Le certificat est valable au maximum deux ans. A l'issue de l'examen de la démarche lors du renouvellement périodique, un nouveau certificat est délivré.
Surveillance des certifications :
Le programme de certification précise l'organisation mise en place par le certificateur pour la surveillance des certifications. Cette surveillance doit permettre que chaque titulaire de certificat soit contrôlé durant la période de validité de son certificat.
La surveillance doit consister en la réalisation de mesures de perméabilité à l'air, réalisées sur des opérations ayant appliqué la démarche qualité certifiée. Ces mesures sont effectuées par des mesureurs reconnus compétents par le ministre en charge de la construction et de l'habitation, et sont réalisées conformément aux normes en vigueur et à leurs documents d'application.
La surveillance peut consister en la vérification de l'application de la démarche sur certains chantiers choisis de manière aléatoire, à travers les documents de traçabilité.
Renouvellement des certifications :
Le programme de certification doit également préciser l'organisation et les modalités de l'évaluation pour le renouvellement des certifications. Cette évaluation périodique contiendra un audit in situ et une analyse documentaire. La fréquence d'évaluation est fixée par le certificateur et est inférieure à deux ans.
L'audit in situ de renouvellement d'une " démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques" certifiée est réalisé selon les principes de la norme NF EN ISO 19011 en présence du demandeur.
Lors de l'évaluation, le certificateur doit analyser a minima les éléments contenus dans le paragraphe 5 de la présente annexe, avec notamment :


- la démarche qualité actualisée. La cohérence globale, la traçabilité et le respect des principes mentionnés dans le paragraphe 4 seront évalués ;
- le système de management reprenant les principes de la norme ISO 9001 ;
- l'application de la démarche qualité sur l'échantillon de bâtiments défini dans le paragraphe 4 b, achevés entre la date du dernier examen de la démarche et la date de l'audit de renouvellement en question :
- documents traçant l'application de la démarche qualité sur un panel des bâtiments. Ce panel sera défini dans le programme de certification ;
- vérification que les bâtiments appartiennent au domaine d'application ;
- conformité des mesures de perméabilité à l'air vis-à-vis des textes réglementaires et normatifs en vigueur ;
- résultats des mesures de perméabilité à l'air ;
- l'amélioration continue de la démarche, comme explicitée dans le paragraphe 4 b de la présente annexe.


Exigences s'appliquant aux auditeurs et mesureurs :
Le programme précise, en outre, les exigences vis-à-vis des auditeurs, d'un point de vue de leurs compétences, de leurs qualifications et de leurs formations.
Les auditeurs analysant les dossiers initiaux, les dossiers de renouvellement ainsi que les auditeurs missionnés pour la surveillance des certifications doivent être :


- indépendants du demandeur et des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage ;
- compétents sur les principes d'un audit au sens de la norme NF EN ISO 19011 ;
- compétents sur la thématique de la perméabilité à l'air de l'enveloppe ou des réseaux aéraulique.


Les mesureurs pour la surveillance des certifications doivent être :


- indépendants du demandeur et des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage,
- reconnus compétents par le ministre en charge de la construction et de l'habitation.


Procédure de retrait ou de suspension des certifications :
L'organisme sous convention avec l'Etat établit les procédures visant à la suspension ou au retrait de la certification du demandeur en cas de manquements réguliers à l'atteinte de l'objectif fixé, de non-respects avérés de la démarche qualité, de non-fourniture des documents nécessaires au renouvellement de la certification, ou de démarche frauduleuse.


4. Contenu de la (des) démarche(s) qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques


Qualité du demandeur :
Le demandeur est toute personne morale concernée par des opérations de construction de bâtiments et représentant une seule entité juridique. Il peut être un constructeur, un industriel ou un autre professionnel.
Le demandeur peut correspondre à une entité commerciale unique ou, au contraire, à une entité commerciale principale à laquelle un certain nombre d'entités commerciales secondaires seraient rattachées (succursales, agences, filiales,…), sous la même dénomination principale ou non.
Dans la situation d'une seule entité commerciale, celle-ci fait l'objet d'une seule demande de certification de sa démarche qualité.
Dans la situation de plusieurs entités commerciales, dont une peut être principale (avec ou sans activité opérationnelle qui lui est propre) et plusieurs entités commerciales secondaires (l'ensemble des entités secondaires ou seulement quelques-unes expressément définies), celles-ci font l'objet d'une seule demande de certification de sa démarche qualité s'il n'y a aucune ambiguïté sur les entités commerciales concernées par la demande de certification.
Eléments à fournir par le demandeur :
Le demandeur précise :


- le domaine d'application de la démarche qualité en indiquant le type de bâtiments, les marques et/ou filiales concernées (si plusieurs), le type constructif, le nombre de niveaux, les limites de leur volumétrie, tout autre critère présentant une diversité constructive parmi les bâtiments concernés et pouvant avoir un impact sur l'étanchéité à l'air et, si nécessaire, les éléments d'ouvrage exclus ;
- la perméabilité à l'air maximale garantie pour l'enveloppe en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée "valeur limite de l'étanchéité à l'air du bâtiment". Ce niveau est inférieur ou égal à 0,6 m3/(h.m2) sous 4 Pa en maison individuelle, à 1 m3/(h.m2) sous 4 Pa en bâtiment collectif d'habitation et est un multiple de 0,1. Il ne peut pas être inférieur à 0,3 m3/(h.m2) sous 4 Pa. Le demandeur peut distinguer différentes valeurs limites d'étanchéité à l'air en fonction des caractéristiques architecturales et constructives notamment, dans la limite de leur représentativité dans le volume total de production ;
- la classe d'étanchéité à l'air maximale garantie pour les réseaux aérauliques en application de la démarche sans mesure systématique. Cette perméabilité est dénommée "classe limite de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques". Ce niveau correspond à une classe, conformément aux normes NF EN 12237 ou NF EN 1507, hors classe D.


Ces informations font partie du domaine d'application et sont reportées sur le certificat.
Le demandeur fournit le descriptif des dispositions organisationnelles mises en place, au regard des principes de la norme ISO 9001, pour :


- s'assurer que l'objectif d'étanchéité à l'air ainsi que le respect des dispositions de la démarche qualité sont précisés dans la consultation des entreprises et dans les contrats de sous-traitance ;
- identifier les solutions techniques permettant de traiter l'étanchéité à l'air des points sensibles liés aux caractéristiques architecturales et techniques de son domaine d'application et ayant un impact sur l'étanchéité à l'air ;
- justifier que les dispositions techniques et architecturales sont compatibles avec les normes en vigueur ;
- sensibiliser et informer les professionnels intervenant sur le chantier sur la façon dont les liaisons sensibles doivent être traitées ;
- former à la démarche qualité de l'étanchéité à l'air en vigueur, toutes les personnes impliquées par son application, dans et hors de son entité juridique ;
- planifier les points d'arrêts pour :
- vérifier la pose correcte des matériaux de construction, équipements et produits d'étanchéité au cours du chantier conformément aux détails constructifs notamment ;
- vérifier la correcte application de la démarche qualité ;
- lever tous les écarts constatés, qu'il s'agisse d'écarts sur le chantier ou d'écarts par rapport à la démarche qualité ;
- documenter la vérification des points traités lors des points d'arrêts et plus généralement lors des visites de chantier ;
- référencer l'ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ou est en cours ainsi que les caractéristiques techniques et architecturales ayant un impact sur l'étanchéité à l'air et les résultats des tests d'étanchéité à l'air ;
- faire réaliser des mesures par un ou plusieurs organismes indépendants sur une partie de la production annuelle des bâtiments construits en appliquant la démarche qualité conformément au paragraphe 4 c de la présente annexe ;
- améliorer en continu la démarche qualité, en analysant les dysfonctionnements, les écarts constatés, sur le chantier ou vis-à-vis de la démarche qualité, afin qu'ils ne soient pas réitérés. Notamment, une mesure non conforme à l'objectif ou un lieu de fuite répétitif doit faire l'objet de cette analyse ;
- documenter l'amélioration continue définie ci-dessus ;
- informer toute personne concernée de l'évolution de tout ou partie de la démarche qualité ;
- justifier de l'application de la démarche auprès du certificateur conformément au paragraphe 5 de la présente annexe et aux exigences du programme de certification du certificateur.


Par ailleurs, le demandeur joint :


- un document organisationnel structurant la démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques, et répondant a minima aux points cités ci-dessus. Ce document organisationnel décrit l'intégralité de la démarche qualité et peut renvoyer vers des documents supports. L'ensemble des documents décrivant la démarche qualité et traçant son application doit être fourni ;
- la liste de l'ensemble des bâtiments sur lesquels cette démarche a été appliquée ;
- un dossier de mesure, décrit au paragraphe 4 c de la présente annexe, pour un nombre minimal de bâtiments et de permis de construire correspondant au domaine d'application. Le nombre minimal de bâtiments testés est calculé en fonction de la production annuelle de bâtiments sur laquelle la démarche est prévue d'être appliquée la formule suivante :


Pour les démarches qualité sur l'étanchéité à l'air de l'enveloppe des bâtiments :
Pour les maisons individuelles :


- si Nprod ≤ 500 bâtiments : Ntests = 5 + 10 % Nprod ;
- si Nprod> 500 bâtiments : Ntests = 55 + 5 % (Nprod - 500).


Pour les bâtiments collectifs :


- si Nprod ≤ 50 bâtiments : Ntests = 30 % Nprod ;
- si Nprod> 50 bâtiments : Ntests = 15 + 15 % (Nprod - 50).


Pour les démarches qualité sur l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques :
Pour les maisons individuelles :


- si Nprod ≤ 500 bâtiments : Ntests = 5 + 10 % Nprod ;
- si Nprod> 500 bâtiments : Ntests = 55 + 5 % (Nprod - 500).


Pour les bâtiments collectifs et bâtiments non résidentiels :


- si Nprod ≤ 50 bâtiments : Ntests = 30 % Nprod ;
- si 50 < Nprod ≤ 500 bâtiments : Ntests = 15 + 10 % (Nprod - 50) ;
- si 500 < Nprod ≤ 5000 bâtiments : Ntests = 60 + 6% (Nprod - 500) ;
- si Nprod > 5000 bâtiments : Ntests = 330 + 3% (Nprod - 5 000).


Avec : Nprod est la production annuelle moyenne de bâtiments concernés par la demande et Ntests est le nombre minimum de bâtiments testés. Le nombre de réseaux aérauliques à tester par bâtiment doit être conforme aux normes en vigueur et à leurs documents d'application.
Le nombre de permis de construire correspondant aux bâtiments testés doit être supérieur à la moitié du nombre de bâtiments testés.
Composition du dossier de mesures concernant la perméabilité à l'air de bâtiments ou des réseaux aérauliques élaborés selon la démarche qualité :
Le dossier de mesures de la perméabilité à l'air des bâtiments testés comprend :


- si la démarche qualité concerne l'enveloppe des bâtiments, les rapports des mesures réalisées conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l'habitation, et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe 4 b) de la présente annexe. Le dossier précise la méthode retenue pour écarter tout risque de sélection d'un échantillon biaisé. Les bâtiments ayant fait l'objet d'une mesure doivent être représentatifs de la production de bâtiments soumise à la démarche qualité. Pour cela, l'échantillonnage est réalisé à partir des critères contenus dans le domaine d'application de la démarche qualité dont obligatoirement les critères suivants :
- le type de bâtiment ;
- les marques et/ou filiales concernées (si plusieurs) ;
- le nombre de niveaux ;
- la localisation géographique (selon la diversité relative à l'organisation de la structure ou des filiales) ;
- les caractéristiques architecturales et constructives ayant un impact important sur le traitement de l'étanchéité à l'air.
Le demandeur veille à respecter les critères pertinents pour l'échantillonnage et veille à garantir parfaitement la représentativité sur ces critères. Les règles d'échantillonnage prévues par les normes et ses documents d'application pour la mesure d'opérations de maisons individuelles groupées ne s'appliquent pas.


- si la démarche qualité concerne les réseaux aérauliques, les rapports des mesures réalisées conformément aux documents normatifs en vigueur ou aux protocoles en vigueur. Ces mesures doivent être réalisées par des personnes reconnues compétentes par le ministre en charge de la construction et de l'habitation, et indépendantes du demandeur ou des organismes impliqués en exécution ou maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés pour les quantités minimales mentionnées dans le paragraphe 4 b de la présente annexe. Les règles d'échantillonnage sont identiques à celles citées ci-dessus ;
- le cas échéant, un histogramme présentant, en abscisse et par classe de 0,05 m3/(h.m2) sous 4 Pa, les valeurs mesurées de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments et en ordonnée le nombre de bâtiments ayant ce niveau de perméabilité. Cet histogramme doit illustrer la performance des valeurs mesurées pour démontrer le respect systématique de la valeur limite pour l'ensemble des constructions soumises à la démarche qualité ;
- le cas échéant, un histogramme présentant, en abscisse, les classes d'étanchéité des réseaux aérauliques définies selon la norme d'essai et, en ordonnée, le nombre de réseaux conformes à cette classe.


Chacune des perméabilités de bâtiment mesurées doit être inférieure ou égale à la "valeur limite de l'étanchéité à l'air du bâtiment".
Chacune des perméabilités des réseaux aérauliques mesurées doit être meilleure ou au moins égale à la "classe limite de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques".


5. Renouvellement de la certification de la démarche qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment ou des réseaux aérauliques


La certification est accordée pour une durée limitée définie par le certificateur mais inférieure ou égale à deux ans. Le renouvellement de la certification est soumis à examen régulier de la démarche qualité par le certificateur, selon les modalités définies par lui. Le renouvellement de la certification repose a minima sur la fourniture des documents suivants :


- tous les documents de la démarche qualité en vigueur ;
- le document traçant l'amélioration continue, définie dans le paragraphe 4 b de la présente annexe ;
- la liste des bâtiments sur lesquels la démarche a été appliquée dans la période écoulée depuis le dernier examen de la démarche ;
- si la démarche qualité concerne l'enveloppe des bâtiments, les rapports des mesures réalisées conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application. Les exigences sur la réalisation des mesures sont identiques à celles précisées dans le paragraphe 4 c. Un nombre minimal de bâtiments appliquant la démarche qualité d'étanchéité à l'air doit subir une mesure de perméabilité à l'air. Ce nombre minimal est déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (cf. § 4 b de la présente annexe) ;
- si la démarche qualité concerne les réseaux aérauliques, les rapports des mesures réalisées conformément aux documents normatifs en vigueur ou aux protocoles en vigueur. Les exigences sur la réalisation des mesures sont identiques à celles précisées dans le paragraphe 4 c. Un nombre minimal de réseaux appliquant la démarche qualité d'étanchéité à l'air doit subir une mesure de perméabilité à l'air. Ce nombre minimal est déterminé de la même façon que pour le dossier de demande (voir paragraphe 4 b de la présente annexe) ;
- le dispositif mis en œuvre en cas d'écart ou de non-conformité vis-à-vis de la démarche qualité ;
- l'histogramme des valeurs mesurées, décrit dans le paragraphe 4 c, et couvrant les mesures réalisées entre la date du dernier examen de la démarche qualité et la date de l'audit de renouvellement. Les histogrammes des périodes précédentes seront également fournis et clairement identifiés.


Chacune des perméabilités de bâtiment mesurées doit être inférieure ou égale à la "valeur limite de l'étanchéité à l'air du bâtiment".
Chacune des perméabilités des réseaux aérauliques mesurées doit être meilleure ou au moins égale que la "classe limite de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques".
Préalablement à l'évaluation pour le renouvellement, le demandeur peut proposer, sous réserve de le justifier par les résultats obtenus et par l'évolution adaptée de la démarche qualité :


- une étanchéité à l'air du bâtiment et/ou des réseaux aérauliques, garantie par la démarche qualité meilleure que l'étanchéité initialement agréée ;
- une révision du domaine d'application, sous réserve de le justifier par les résultats obtenus et par l'évolution adaptée de la démarche qualité.


Dans ce cas, le titulaire fournit les documents correspondants avant l'évaluation pour le renouvellement.
De même, tout titulaire a la possibilité de formuler une demande d'extension/révision de son domaine d'application, sous conditions de justifier la demande par les résultats obtenus, et par l'évolution adaptée de la démarche qualité en cohérence avec le programme de certification.

COEFFICIENTS DE MODULATION DES EXIGENCES GLOBALES
Cette annexe définit les coefficients de modulation à prendre en compte dans les expressions du Cepmax et du Bbiomax déterminés dans les articles 11 et 12 du présent arrêté.
Concernant le contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid, il figure en annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Si le contenu CO2 d'un réseau de chaleur ou de froid existant ne figure pas dans l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, la modulation MCGES relative au contenu en CO2 des réseaux de chaleur et de froid, dans le cas où ce bâtiment est relié à ce réseau de chaleur ou de froid, est égale à 0.
I. - Etablissement pour personnes âgées et établissement pour personnes âgées dépendantes
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'annexe II de l'arrêté du 11 décembre 2014, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, accessible à l'adresse suivante : https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0028236&reqId=8e64f786-3422-4e96-b861-3661f0934af2&pos=1.
II. - Bâtiments ou parties de bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche
1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

55
100




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

0,9
1,1
1,1
0,9
1
1
1,2
1,2




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,3
0,5




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0
0,1




2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

1,3
1,6




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,1
1
1
1
0,9
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

0,9
1,1
1,1
1
1
1
1,2
1,2




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0
0




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2
où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50< contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESchaud

0,15
0,1
0,05
0


Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100< contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESfroid

0,15
0,1
0,05
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGES

0,15
0,1
0,05
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
III. - Bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'hôtellerie
1. Hôtels 0 et 1 étoile (partie nuit)
1.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

75
85




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,3
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,2
1,2
1
1
1
1,2
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,2




1.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

2
2,2




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1
1
1
1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2
où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50< contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESchaud

0,3
0,2
0,1
0


Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESfroid

0,3
0,2
0,1
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 ≤ contenu
			CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESchaud

0,3
0,2
0,1
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
2. Hôtel 2 étoiles (partie nuit)
2.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

95
100




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
1,1
0,9




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,2




2.2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

2,6
2,7




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
1,1
0,9




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2
où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESchaud

0,3
0,2
0,1
0


Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESfroid

0,3
0,2
0,1
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGES

0,3
0,2
0,1
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
3. Hôtel 3 étoiles (partie nuit)
3.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

75
85




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,2
1,1
1
1
1
1,1
0,9




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,2




3.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

2,2
2,5




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,2
1
1
1
1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2
où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100< contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESchaud

0,3
0,2
0,1
0


Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESfroid

0,3
0,2
0,1
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGES
0,3
0,2
0,1
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
4. Hôtels 4 et 5 étoiles (partie nuit)
4.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

75
85




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,2
1,4
1,2
1,1
1
1
0,9
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
1,1
0,9




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,2




4.2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

2,1
2,2




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,2
1
1
1
1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid /2

où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESchaud

0,3
0,2
0,1
0


Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 ≤ contenu
			CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESfroid

0,3
0,2
0,1
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2
			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2
			> 150


McGES

0,3
0,2
0,1
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
5. Hôtels 0, 1 et 2 étoiles (partie jour)
5.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

110
140




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,3
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,2
1,2
1
1
1
1,2
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,2




5.2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

3,3
4




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,9




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
5. Hôtels 3, 4 et 5 étoiles (partie jour)
5.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

110
165




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,2
1,2
1
1
1
1,2
0,9




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,2




5.2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

3
4,1




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1
0,9




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
III. - Bâtiments ou parties de bâtiment à usage de restauration
1. Restauration commerciale en continue - 18 h/j 7j/7
1.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

140
240




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,9
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,2
1,1
1
1
1
1,2
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,2
0,4




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0
0,1




1.2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

6,8
10




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
0,9




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,2
1,1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0
0,1




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
2. Restauration - 1 repas/jour, 5j/7
2.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

65
100




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,4
1,2
1,1
1
0,9
0,7
0,6




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

0,9
1,1
1,1
0,9
1
0,9
1,2
1,1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,3
0,6




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0
0,2




2.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

3,6
5




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
0,9




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,3




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,1




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
3. Restauration - 2 repas/jour, 6j/7
3.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

110
180




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,2
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,2
1,2
1
1
1
1,2
1,1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,2
0,4




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0
0,1




3.2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

6
8,2




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0
0,1




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
4. Restauration - 2 repas/jour, 7j/7
4.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

125
200




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,2
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,2
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,2
0,4




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0
0,1




4.2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2



Mctype

6,6
9,2




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0
0,1




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
5. Restauration scolaire - 1 repas/jour, 5j/7
5.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

50
60




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,2
1,4
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,3
1,2
1
1
1
1,2
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,2
0,5




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,2
0,4




5.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

1,7
2,2




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
0,9




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0
0




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
6. Restauration scolaire - 3 repas/jour, 5 j/7
6.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

75
85




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,3
1,1
1
1
0,9
0,9
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,3
1,2
1
1
1
1,2
1,1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,2
0,4




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,2




6.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

2,6
3,2




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
0,9




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0
0,1




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
Le coefficient McGES est égal à 0.
IV. - Bâtiments ou parties de bâtiment à usage de commerce
1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

140
250




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,1
1
1
1
0,9
0,9
0,9




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

0,9
1
1
1
1
1
1,1
1,1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,2




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0
0




Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Si SRT ≤ 500 m² : Mbsurf = 500-SRT/1300
Si SRT > 500 m² : Mbsurf = 0.
2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

6,4
10,4




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1
1
1
1
1
1
1




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1
1
1
1
1
1,1
1,1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0
0




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mcsurf = SRT - 1 000 / 6 270
Si SRT > 1 000 m² : Mcsurf = 0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
Si SRT ≤ 500 m² : Mcsurf = 500 - SRT / 2 400
Si SRT > 500 m² : Mcsurf = 0
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2
			≤ 50
50 ≤ contenu
			CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2
			> 150


McGESfroid

0,15
0,1
0,05
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
V. - Bâtiments ou parties de bâtiment à usage de gymnases et salles de sports
1. Etablissement sportif scolaire
1.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

44
55




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,2
1,5
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,4
1,2
1
1
1
1,2
1,1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,4
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,2
0,5




Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mbsurf = - 0,0008 * SRT + 0,8
Si SRT > 1 000 m² : Mbsurf = 0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mbsurf = - 0,0014 * SRT + 1,8
Si 1 000 m² < SRT ≤ 2 000 m² : Mbsurf = - 0,0004 * SRT + 0,8
Si SRT > 2 000 m² : Mbsurf = 0
1.2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

1,1
1,2




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo
1
1,2
1,1
1
1
0,9
0,9
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,3
1,2
1
1
1
1,1
0,9




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,2
0,5




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mcsurf = - 0,0011 * SRT + 1,4
Si 1 000 m² < SRT ≤ 2 000 m² : Mcsurf = - 0,0003 * SRT + 0,6
Si SRT > 2 000 m² : Mcsurf = 0
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2

où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESchaud

0,3
0,2
0,1
0


Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh






Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESfroid
0,3
0,2
0,1
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50< contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGES

0,3
0,2
0,1
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
2. Etablissement sportif municipal ou privé
2.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

100
120




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,2
1,2
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,3
0,5




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,3




Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mbsurf = - 0,0008 * SRT + 0,8
Si SRT > 1 000 m² : Mbsurf = 0
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mbsurf = - 0,0014 * SRT + 1,8
Si 1 000 m² < SRT ≤ 2 000 m² : Mbsurf = - 0,0004 * SRT + 0,8
Si SRT > 2 000 m² : Mbsurf = 0
2.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

2,4
3




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,2
1,1
1
1
1
1
0,9




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,3




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,3




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment prend les valeurs suivantes :
Si SRT ≤ 1 000 m² : Mcsurf = - 0,0011*SRT + 1,4
Si 1 000 m² < SRT ≤ 2 000 m² : Mcsurf = - 0,0003*SRT + 0,6
Si SRT > 2 000 m² : Mcsurf = 0
Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2
où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESchaud

0,15
0,1
0,05
0


Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100< contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESfroid

0,15
0,1
0,05
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGES

0,15
0,1
0,05
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
VI. - Bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'établissement de santé
 
1. Etablissement de santé (partie nuit)
 
1.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

230
270




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
0,9




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,3




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,2




2.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

5,4
6,6




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1
1
1
1
1
0,9




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0
0,1




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0
0,1




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2

où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESchaud

0,15
0,1
0,05
0




			Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESfroid

0,15
0,1
0,05
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGES

0,15
0,1
0,05
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
2. Etablissement de santé (partie jour)


2.1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

120
180




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,3
1,5
1,3
1,2
1
1
0,9
0,7




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,3
1,2
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,3
0,5




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,2




2.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

2,6
3,8




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,2
1,3
1,2
1,1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,2
0,4




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2

où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESchaud

0,15
0,1
0,05
0




			Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGESfroid

0,15
0,1
0,05
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50< contenu
			CO2 ≤ 100
100< contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			> 150


McGES

0,15
0,1
0,05
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
VII. - Bâtiments ou parties de bâtiment à usage industriel ou artisanal
1. Bâtiments à usage industriel ou artisanal - 3 × 8 h
1.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

250
320




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,1
1,1
1
1
0,9
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,1
0,3




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0
0,1




1.2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

7
8




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
0,9




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,3




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2
où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGESchaud

0,3
0,2
0,1
0




			Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGESfroid

0,3
0,2
0,1
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 ≤ contenu CO2 ≤ 100
100 ≤ contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGESchaud

0,3
0,2
0,1
0




Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
2. Bâtiment à usage industriel ou artisanal - 8 h à 18 h
2.1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

90
130




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,2
1,1
1,1
1
0,9
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,2
1,2
1
1
1
1,3
1,2




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,2
0,5




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus



Mcalt


0
0,1
0,2




2.2. Modulations du Cepmax

Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

2,8
3,4




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1
1
1
1
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,2
1,1




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,3




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,3
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2
où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGESchaud

0,3
0,2
0,1
0




			Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGESfroid

0,3
0,2
0,1
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGES

0,3
0,2
0,1
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
VIII. - Bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'aérogare
1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

190
240




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
0,9
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1,1
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,2
0,4




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0
0,1




2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

4
5,8




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1
1
1
0,9
0,9
0,8




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1
1,1
1,1
1
1
1
1
0,9




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,3




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,1
0,2




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2

où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGESchaud

0,15
0,1
0,05
0


Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50< contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGESfroid

0,15
0,1
0,05
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGES

0,15
0,1
0,05
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.
IX. - Bâtiments ou parties de bâtiment à usage de tribunal ou palais de justice
1. Modulations du Bbiomax
La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d'occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Bbiomaxmoyen

120
140




Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,2
1,2
1,1
1
1
1
0,9




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mbgéo

1,1
1,2
1,2
1
1
1,1
1,2
1




Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mbalt

0
0,2
0,4




2. Modulations du Cepmax
Le coefficient Mctype de modulation du Cepmax selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :





CATÉGORIE CE1
CATÉGORIE CE2


Mctype

2,4
3,2




Le coefficient Mcgéo de modulation du Cepmax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :
Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
1
1




Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :





H1a
H1b
H1c
H2a
H2b
H2c
H2d
H3


Mcgéo

1,1
1,2
1,1
1,1
1
1
0,9
0,9




Le coefficient Mcalt de modulation du Cepmax selon l'altitude prend les valeurs suivantes :





0 à 400 m
401 à 800 m
801 m et plus


Mcalt

0
0,2
0,4




Le coefficient McGES de modulation du Cepmax selon les émissions de gaz à effet de serre prend la valeur suivante :
Dans le cas d'une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage :
McGES = 0,15
Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé simultanément à un réseau de chaleur et à un réseau de froid :
McGES = McGESchaud + McGESfroid / 2

où :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGESchaud

0,15
0,1
0,05
0


Contenu CO2 des réseaux de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu
			CO2 ≤ 100
100 < contenu
			CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGESfroid

0,15
0,1
0,05
0




Dans le cas où le bâtiment ou la partie de bâtiment est raccordé à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid :




Contenu CO2 des réseaux de chaleur et de froid en g/kWh



Contenu CO2

			≤ 50
50 < contenu CO2 ≤ 100
100 < contenu CO2 ≤ 150
Contenu CO2

			≥ 150


McGES

0,15
0,1
0,05
0




Dans tous les autres cas, le coefficient McGES est égal à 0.
Le coefficient Mcsurf de modulation du Cepmax selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment est pris égal à 0.

PERFORMANCE PAR DÉFAUT DES ISOLANTS BIO-SOURCES
A défaut de pouvoir justifier une valeur de conductivité thermique utile d'un isolant bio-sourcés définie selon les modalités précisées à l'article 8 du présent arrêté, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie dans le tableau ci-après :

Type d'isolant





Type d'isolant


Masse volumiquesèche (ρ) enkg/m3



Conductivitéthermique utile(λ) en W / (m. K)




Isolantsdérivés dubois


Liège définiconformément àla norme NF B57-000


Comprimé


ρ ≤ 500


0,10




Expansé pur conforme à lanorme NF EN 13170 (ICB)


100 ≤ ρ ≤ 150


0,049




Expansé aggloméré au brai ouaux résines synthétiques


100 ≤ ρ < 150


0,049




150 ≤ ρ ≤ 250


0,055




Panneaux de libres de bois définis selon la normeNF EN 316


750 ≤ ρ ≤ 1 000


0,20




550 ≤ ρ ≤ 750


0,18




350 ≤ ρ ≤ 550


0,14




200 ≤ ρ ≤ 350


0,10




ρ ≤ 200


0,07




Panneaux delaine de bois


Panneaux de laine de boisagglomérés avec un lianthydraulique, définisconformément à la normeNFEN 13168


350 ≤ ρ ≤ 450


0,10




30 ≤ ρ ≤ 350


0,08




Panneaux de laine de boisagglomérés


450 ≤ ρ ≤ 600


0,10




Isolants àbase defibresvégétales


Cellulose


20 ≤ ρ ≤ 100


0,049




Chanvre et lin


Fibres liées


20 ≤ ρ ≤ 200


0,048




Fibres lâches (isolant en vrac,fibres non liées)


20 ≤ ρ ≤ 200


0,056




Paillecomprimée


Transversalement au sens de lapaillette


80 ≤ ρ ≤ 120


0,052




Dans le sens de la paille


80 ≤ ρ ≤ 120


0,080




Autres isolants à base de fibres végétales


20 ≤ ρ < 40


0,065




40 ≤ ρ < 60


0,060




60 ≤ ρ < 200


0,065




Isolants àbase defibresanimales


Laine de mouton


10 ≤ ρ < 100


0,046




Autres isolants à base de fibres animales


10 ≤ ρ < 20


0,065




20 ≤ ρ < 50


0,060




50 ≤ ρ < 100


0,050




.


CARACTÉRISTIQUES À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA TICRÉF
La température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été, notée Ticréf, est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative, calculée pour le bâtiment de référence. Pour le secteur résidentiel, la période d'occupation considérée est la journée entière. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.
La Ticréf est calculée, pour le bâtiment de référence, selon la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.
Les caractéristiques du bâtiment de référence sont celles utilisée pour le calcul du Bbio du projet de bâtiment, à l'exception des caractéristiques suivantes :
- les masques proches de référence sont nuls ;- l'inertie quotidienne de référence est une inertie moyenne au sens de la méthode de calcul ;- l'inertie séquentielle de référence est une inertie très légère au sens de la méthode de calcul ;- pour les locaux à usage d'habitation de catégorie CE1 situés en zone de bruit BR3, la référence est un logement traversant tel que défini en annexe III ;- la gestion des protections mobiles et des ouvertures de baies pour le confort thermique est prise en référence en fonctionnement manuel tel que décrit dans la méthode ;- le facteur solaire de référence pour les parois opaques et les liaisons périphériques est de 0,02 ;- le facteur de transmission lumineuse de référence est pris égal au facteur solaire de référence ;- le facteur solaire de référence des baies est défini dans le tableau, ci-après, en fonction de leur exposition au bruit, de leur orientation et de leur inclinaison, ainsi que de la zone climatique et de l'altitude.




Zones H1a et H2a

Toutes altitudes









Zones H1b et H2b

Altitude > 400 m

Altitude ≤ 400 m






Zones H1c et H2c

Altitude > 800 m

Altitude ≤ 800 m






Zones H2d et H3




Altitude > 400 m

Altitude ≤ 400 m



 1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère


Baie verticale nord

0,65

0,45

0,25



Baie verticale autre que nord

0,45

0,25

0,15



Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est ≤ 5 m

0,25

0,15

0,10



Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est > 5 m

0,40

0,40

0,40



 2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère


Baie verticale nord

0,45

0,25

0,25



Baie verticale autre que nord

0,25

0,15

0,15



Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est ≤ 5 m

0,15

0,10

0



Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est > 5 m

0,40

0,40

0,40



 3. Baies de locaux à occupation passagère


Baie verticale

0,65

0,65

0,45



Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est ≤ 5 m

0,45

0,45

0,45



Baie horizontale dans les locaux où la hauteur sous plafond est > 5 m

0,6

0,6

0,6





Pour les baies équipées de protection mobiles, le facteur solaire ci-dessus correspond au facteur solaire et au taux de transmission lumineuse de la baie protection mise en place. Dans ce cas, le facteur solaire de la baie et le taux de transmission lumineuse protection non mise en place sont ceux du projet.

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation pour un ensemble de bâtiments tel que précisé ci-après. 

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiment répondant simultanément aux conditions suivantes :


-bâtiments chauffés ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixées par convention ;

-bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports, y compris les vestiaires, établissements de santé, établissements pour personnes âgées et établissements pour personnes âgées dépendantes, aérogares, tribunaux et palais de justice et bâtiments à usage industriel et artisanal. 


Elles ne s'appliquent pas :


-aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans ;

-aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;

-aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel ;

-aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières ;

-aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé industriel ;

-aux bâtiments agricoles ou d'élevage ;

-aux bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;

-aux bâtiments situés dans les départements d'outre-mer. 


Si le bâtiment a une surface SRT inférieure à 50 m2, il est uniquement soumis aux exigences définies par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, qui liste l'ensemble des travaux visés et donne les exigences associées.


Huit zones climatiques H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c, H2d, H3 sont définies en annexe I du présent arrêté. Trois classes d'exposition des bâtiments au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de l'annexe II du présent arrêté.


Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.

La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de l'électricité produite à demeure, est définie par un coefficient exprimé en kWh/(m².an) d'énergie primaire, noté Cep.

La surface prise en compte est égale à la surface thermique au sens de la réglementation thermique, SRT, définie en annexe III.

Ce coefficient Cep est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie.

L'ensemble des conventions permettant de calculer le Cep est défini par ce même arrêté.


Le besoin bioclimatique conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel, est défini par un coefficient noté Bbio. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Ce coefficient est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie. Les conventions permettant de calculer le Bbio sont définies par ce même arrêté.


La température intérieure conventionnelle d'un local, atteinte en été, notée Tic, est la valeur maximale horaire en période d'occupation de la température opérative. Les modalités de calcul de la Tic sont définies par la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie. Elle est calculée en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.

Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique, tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :

1° Le coefficient Cep du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté ;

2° Le coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbiomax, déterminé selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté ;

3° Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment, définie par son usage, l'exigence de confort d'été s'exprime comme suit : la Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone, Ticréf, déterminée selon les modalités précisées au titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées successivement Tic et Ticréf.

Cette exigence ne s'applique pas aux zones ou parties de zones composées uniquement de locaux de catégorie CE2.

4° Les caractéristiques thermiques du bâtiment respectent les exigences de moyens définies au titre III du présent arrêté.

Le maître d'ouvrage justifie comme suit, toute valeur de caractéristique utilisée comme donnée d'entrée du calcul des coefficients Cep, Bbio et Tic :
- lorsque des produits sont couverts par des spécifications techniques harmonisées du règlement n° 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisées ou documents d'évaluation européens, les produits étant identifiés dans ces cas par l'apposition du marquage CE, et que la caractéristique thermique est établie dans ces spécifications, la justification de cette valeur est apportée par référence aux normes harmonisées ou évaluations techniques européennes ;
- dans le cas contraire, les caractéristiques des produits sont justifiées par référence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale équivalente acceptée par un pays membre de l'Union européenne ou partie contractante de l'accord EEE, ou par la Turquie, et sont délivrées par un organisme tierce partie indépendante notifié au titre du règlement n° 305/2011 reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen. Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant l'application d'une norme européenne harmonisée ou agrément technique européen. 
A défaut de pouvoir justifier une valeur de caractéristique selon les modalités ci-dessus, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-B-C-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, à l'exception de la valeur par défaut de la conductivité thermique utile des isolants bio-sourcés définie à l'annexe IX du présent arrêté.
Pour tout type de bâtiment :
- la valeur de la perméabilité à l'air du bâtiment peut être justifiée par mesure. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique par mesure, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie ;
- la valeur de la perméabilité des réseaux aérauliques peut être justifiée soit par mesure, soit en adoptant une démarche de qualité de l'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques certifiée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA) et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction conformément aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté. A défaut de pouvoir justifier d'une valeur de caractéristique de la perméabilité à l'air des réseaux aérauliques selon ces modalités, la valeur à utiliser est la valeur par défaut définie par la méthode de calcul Th-BCE approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie. 
La demande de convention visée à l'alinéa précédent est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est assortie d'un dossier répondant aux modalités définies à l'annexe VII du présent arrêté.
Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité à l'air du bâtiment est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément à la norme EN ISO 9972 et à ses documents d'application, et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés.
Pour tout type de bâtiment, lorsque la perméabilité des réseaux aérauliques est justifiée par la mesure, elle doit être effectuée conformément au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associées et par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage sur les bâtiments visés. 



Afin de pouvoir justifier de l'application des exigences du présent arrêté, le maître d'ouvrage établit, en version informatique, au plus tard à l'achèvement des travaux, un récapitulatif standardisé d'étude thermique. Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d'étude thermique à établir sont décrits en annexe IV. Le maître d'ouvrage tient ce récapitulatif à disposition, durant cinq ans après l'achèvement des travaux, de tout acquéreur, de toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label défini à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, et de toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique, lorsque le bâtiment est soumis à l'article L. 134-2. du code de la construction et de l'habitation. Sur demande, ce récapitulatif est fourni aux personnes habilitées au titre de l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.

Au plus tard à partir du 1er janvier 2013, les logiciels utilisés pour réaliser les calculs de Cep, de Bbio et de Tic devront avoir été évalués par le ministre chargé de la construction et par le ministre chargé de l'énergie, selon la procédure définie à l'annexe X. A l'issue de cette évaluation, un rapport d'évaluation est délivré. Cette évaluation devra être réexaminée tous les deux ans, à la date d'anniversaire de la remise du rapport d'évaluation, ou au moins une fois à compter du 1er janvier 2018.


Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, qui ne peut excéder 0,36 W/(m². K) en valeur moyenne.

Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, RatioΨ, des ponts thermiques du bâtiment n'excède pas 0,28 W/ (m ² SRT. K). 

Ce ratio est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. 

Sur justification écrite du maître d'ouvrage, ce ratio maximal peut être porté à 0,5 W/ (m ² SRT. K) dans le cas où l'application de l'article R. 112-1 ou des articles R. 121-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation, conduirait à l'absence de technique disponible permettant de traiter les ponts thermiques des planchers bas et/ ou intermédiaires. De plus, le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, Ψ9, n'excède pas 0,6 W/ (ml. K).

Les baies de tout local destiné au sommeil (chambres d'établissements de santé, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, chambres d'hôtels) et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :




Zones H1a et H2a


Toutes altitudes


 


 




Zones H1b et H2b


Altitude
> 400 m


Altitude
< ou = 400 m


 




Zones H1c et H2c


Altitude
> 800 m


Altitude
< ou = 800 m


 




Zones H2d et H3


 


Altitude
> 400 m


Altitude
< ou = 400 m




1-baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère




baie verticale nord


0,65


0,45


0,25




baie verticale autre que nord


0,45


0,25


0,15




baie horizontale


0,25


0,15


0,10




2- baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère




baie verticale nord


0,45


0,25


0,25




baie verticale autre que nord


0,25


0,15


0,15




baie horizontale


0,15


0,10


0,10





3- baies de locaux à occupation passagère





Baie verticale


0,65


0,65


0,45




Baie horizontale


0,45


0,45


0,45









Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. 

   
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m. 

 					Les bâtiments ou parties de bâtiment sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie : 					 ― pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ; 					 ― pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ou par départ direct ; 					 ― pour la production d'eau chaude sanitaire. 					 ― pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ; 					 ― pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique ou par étage ; 					 ― pour les centrales de ventilation : par centrale ; 					 ― par départ direct de plus de 80 ampères.



Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.


Dans les bâtiments ou parties de bâtiment équipés de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.

 					Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. 					 Toutefois, lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m².


 					Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant : 					 ― une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ; 					 ― une commutation automatique entre ces allures. 					 Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage est nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition. 					 Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une SURT de 5 000 m².



Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne. Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.


Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.


Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.

Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, le présent article s'applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales.

Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l'extinction des sources de lumière ou l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire.

De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatiquedu système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.

Un même dispositif dessert au plus :

― une SUrt maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;

― trois niveaux pour les circulations verticales.



Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent : ― soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation ; ― soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².


Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

 					Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les locaux refroidis de SURT supérieure à 150 m² ou à 30 % de la SURT du bâtiment sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.



Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.

 					Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. 					 Toutefois : 					 ― lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ; 					 ― lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² ; 					 ― pour les systèmes de  ventilo-convecteurs deux tubes froid seul , l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ; 					 ― pour les bâtiments ou parties de bâtiment rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.



Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.