"电力系统同期并列的条件有以下几个:
1、并列开关两侧的相序、相位相同。
2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。
3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。
扩展资料:
准同期并列操作:
准同期并列操作就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。
1、发电机电压相序与系统电压相序相同。
2、发电机电压与并列点系统电压相等。
3、发电机的频率与系统的频率基本相等。
合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。 从实现方式上,准同期并列操作分为手动准同期和自动准同期:
1、操作人员观察同期表,根据经验发合闸命令。一般手动准同期作为自动准同期的备用方式。
2、自动准同期:当现地控制单元发出合闸命令时,自动准同期装置自动寻找最佳合闸时间,发出合闸令;同时,在不满足同期合闸时,给励磁、调速器发出调整命令,加快合闸时间。
自同期并列操作,就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。
自同期法的优点:合闸迅速,自同期一般只需要几分钟就能完成,在系统急需增加功率的事故情况下,对系统稳定具有特别重要的意义;操作简便,易于实现操作自动化。
因为在发电机未加励磁电流时合闸并网,不存在准同期条件的限制,不存在准同期法可能出现的问题;在系统电压和频率因故降低至不能使用准同期法并列操作时,自同期方法将发电机投入系统提供了可能性。
自同期法的缺点:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。一般自同期法使用于水轮发电机及发电机—变压器组接线方式的汽轮发电机。在采用自同期法实施并列前,应经计算核对。
参考资料:百度百科-同期装置"