Revista de navegación y comercio (1895-01-15 00:00:00), página 15

Tanto es así, que un accidente de este clase ocasionado por la corrosión y consiguiente abertura de la plancha, podrá ser de mayores ó menores efectos, según que salga por la rotura agua ó vapor; si es vapor, y todo el sale momentáneamente, dando lugar á la producción del agua recalentada, sus efectos destructores son terribles.

Cuando el generador se rompe ó agujerea por su parte baja, la avería será en general de menor importancia, pues saldrá desde luego el agua con más ó menos rapidez, pero por mucha que sea su violencia en la salida, debe tardar algunos segundos en verificarse; los efectos del agua recalentada en este caso son de menor intensidad, dando lugar á una abertura mayor ó menor en la caldera.

Para prevenir este género de explosiones, conviene, pues, evitar en lo posible las roturas ó los grandes escapes que puedan dejar la caldera instantáneamente vacía de vapor.

Explosiones debidas á un exceso de presión — Generadores tubulares llamados inexplosibles.—El empleo de esta clase de generadores de vapor, tan generalizados en el dia, evitan ó mejor dicho disminuyen en gran parte los efectos destructores de las explosiones que tienen por origen un exceso en la presión. El simple examen de la fórmula teórica de los espesores de la plancha envolvente de estos generadores

\[
e = \frac{PD}{2K}
\]

nos dice desde luego que, cuanto menor sea D, diámetro de la parte cilíndrica, menor debe ser el espesor e de la plancha; y que á medida que D disminuye, mayor es la presión P que puede soportar la plancha con el mismo e. Del mismo modo que á igualdad de espesor y presión, cuando menos sea el diámetro, menor también puede ser la resistencia K de la plancha por milímetro cuadrado de sección. Notándose según esto, que cuanto menor sea el diámetro de la caldera, mayor es su resistencia en igualdad de espesores; de modo tal, que con una misma plancha podemos obtener pequeños cuerpos cilíndricos de calderas de una resistencia diez, veinte ó más veces mayor que la que tiene un cuerpo cilíndrico de grandes dimensiones.

De donde resultará que disminuyendo el diámetro de los cuerpos cilíndricos podemos conseguir una resistencia diez ó más veces mayor y de aquí la dificultad ó las pocas probabilidades de que tenga lugar la explosión en generadores compuestos de elementos cilíndricos de pequeño diámetro.

El título de inexplosibles dado á estos generadores no puede ni debe tomarse en su verdadera acepción, pues datos estadísticos que pudiéramos citar, nos prueban que así es en efecto. Ahora bien: lo que sí se verifica, es que los efectos mecánicos de una explosión en esta clase de generadores no son de tan desastrosos resultados como cuando se trata de una caldera de otra especie, por efecto de la poca masa proyectada. En los de que nos ocupamos, la explosión reconoce por causa muy principalmente las corrosiones, el requerido de la plancha al rojo y algunas veces los defectos de construcción.

Los efectos del agua recalentada, caso de producirse ésta por haberse verificado la rotura del cuerpo superior ó cámara de vapor, son relativamente de poca importancia en los generadores tubulares, porque la cantidad de agua que contienen lo es también. Basta fijarse en lo expuesto por M. Hirsch sobre la expansión adiabática de 1.000 kilos de agua á 160° de temperatura, ó sea á una presión en la caldera de 6.121 atmósferas, en que el trabajo desarrollado es de 3.700 toneladas métricas. Se comprende desde luego con este dato la notable diferencia que habrá entre la explosión de un generador no tubular que contiene seis metros cúbicos de agua á 160°, y la de otro tubular de la misma producción de vapor que sólo tiene un metro cúbico á igual temperatura; en el tubular, el trabajo desarrollado por el agua es de 8.700 toneladas métricas, mientras que en el que no lo es, resulta de 22.200.

(Bol. de Maquinistas).