El Genio médico-quirúrgico (1877-03-22 00:00:00), página 14

año 57, habíase progresado mucho en materia de ventilación en hospitales y cuarteles. Como la capacidad de los teatros es siempre muy pequeña relativamente al número de espectadores, dicho se está que era indispensable, más que en todo otro establecimiento público, arrojar fuera el aire viciado, y reemplazarle por otro nuevo y puro.

Para obtener tal resultado, contamos con dos medios; ventilación por aspiración y ventilación por inyección, en cuya descripción no entramos, por suponer á nuestros lectores suficientemente ilustrados, de lo en que consisten uno y otro sistema de ventilación. Recordaremos tan sólo, que son preferibles los sistemas de ventilación por inyección, y entre los de este grupo, uno de los mejores es el aparato de inyección de Vangek, consistente en una máquina de vapor, como fuerza motriz para hacer girar un eje, provisto de paletas, colocado dentro de un tambor. Debemos también indicar que es preferible la asociación de ambos sistemas, el de inyección y el de aspiración, que no el uso aislado de cada uno.

Proyecto de Tripier.—En 1858 presentó dicho autor un proyecto de ventilación de teatros. Estaba fundado en el doble sistema de la aspiración y de la inyección. En la techumbre terminaba en comunicación con el aire libre de la atmósfera, un tubo, cuyo extremo inferior, comunicando con la rejilla del centro del techo del salon, recogía el aire viciado del mismo, que salía del local impulsado á beneficio de las corrientes introducidas por la inyección. Una máquina de este género recogía el aire del exterior del edificio en su parte inferior, dirigiéndole á unos tambores colocados en los tabiques de los palcos.

Suprimióse la araña diseminando los picos de gás al rededor de la sala. Este sistema tiene los inconvenientes que á continuación se expresan: se comprende la ventilación total con la eficaz; la renovación es débil, precisamente en los puntos en que hace más falta, cuales son: los palcos y el sitio de las butacas; la transmisión del sonido es irregular, por la desigualdad de la densidad de la atmósfera del salon, y en fin, las corrientes son muy rápidas. Al año de la presentación del antedicho proyecto, adoptó otro, dibujado y descrito en la obra de Higiene pública de Gine, y que lleva el nombre de sistema de Evacuación periférica, con renovación central. Este sistema ha sido puesto en práctica por el arquitecto M. Charpentiere, en el teatro de la Opera cómica de París. Es como sigue: Al nivel del suelo del salon, hay una boca de evacuación, por los que penetra el aire viciado de la sala, para dirigirse á una chimenea de evacuación.

A diferentes alturas del salon, se abren otros tubos de evacuación que conducen también el aire á la chimenea, la cual está coronada en su parte superior por una mitra Millet. Hay, además, en el fagon de la chimenea una caldera destinada á calentar una estufa para la circulación de agua ó vapor acuoso.

La chimenea de evacuación, tiene otra concéntrica y cerrada en su parte superior, pero abierta á diferentes alturas en comunicación con unos tubos que, distribuyéndose por distintos puntos del teatro, hacen el papel de caloríferos de agua caliente ó de vapor acuoso. Esta chimenea cerrada, y por la que hemos visto circular al vapor de agua, se halla rodeada de otra, abierta en su parte alta, que es la que sirve para la ventilación.

Una vez en circulación el vapor de agua, el tubo de la chimenea por donde este camina, irradia parte del calórico que recibe del vapor de agua, por su superficie exterior; se calienta el aire contenido en el tubo excéntrico, y sirve de tiro al aire del salon, que llega á éste á través de los tubos de evacuación, que hemos dicho se abren al nivel del suelo y á diferentes alturas del teatro.

En la techumbre del edificio, hay unos tubos que, comunicando por su extremo superior con el aire libre de la atmósfera, sirve para que se introduzca éste en el salon por su techo, y cuyo aire, en corrientes descendentes, viene á reemplazar al viciado que sale. Sigue además otras direcciones para alimentar la araña y demás lucos. Existe, además, en la pared opuesta al telon, en el escenario, una boca de calor que, abriéndose en el fondo del mismo, sirve en invierno para la calefacción y ventilación, dirigiéndose al salon en sentido horizontal. Como en este sistema la dirección de las corrientes de aire es descendente, ofrece la ventaja bajo el punto de vista acústico de que, lejos de llevarse estos la voz de los actores y los acordes de la música al exterior, conducen las vibraciones sonoras al espectador.

Es cierto que la dirección de las corrientes es favorable; pero en cambio son mayores los inconvenientes, puesto que, las mismas, llegan con mucha violencia y frías á la cara del espectador, quien prefiere le lleguen por los lados, y además es necesario tener presente que, más importante que la dirección de las corrientes, es la regularización de la temperatura, y obtener la moderación de su marcha y velocidad.