Gaceta médica catalana (1899-08-15 00:00:00), página 20

materias capaces de atascar las conducciones. Por lo demás, no difiere del sistema moderno generalizado ya en nuestro país.

Merece especial mención el colector de aguas de la cocina. Como el enfriamiento de las grasas procedentes de ésta, forma masas compactas, que obturan las cañerías de poco diámetro y entorpecen la marcha de las materias en las más grandes, ha instalado el Sr. Cano y de León, contiguo al muro del fregadero, un aparato especial consistente en una caja llena siempre de agua fría, en la que desemboca el tubo del fregadero, tubo que tiene en su parte alta un sifón hidráulico. Al llegar la grasa al agua fría, se solidifica, flota siempre por encima de la abertura de salida y no puede ni obstruir ni escapar por ella. De cuando en cuando es levantada la parte superior de la caja, se tira, y se extrae la grasa sólida. Esta operación es muy sencilla y sólo exige alguna vigilancia periódica.

II.—Conducción.—El alcantarillado en conjunto, como expresa la fig. 76, desde el punto más elevado del terreno hasta el más bajo ó de desagüe, constituye un exálogo alargado y de lados paralelos, dos á dos, que marca la línea ——, así como la línea ——, ya fuera del recinto hospitalario, expresa la colector, y las líneas de puntos las tuberías, que tienen diámetros distintos: 0'25, 0'20 y 0'15 metros.

Las alcantarillas han sido construidas de mampostería higranítica, están revestidas de cemento para asegurar en cuanto es dable la impermeabilidad, tienen la sección suficiente para su objeto y para ser recorridos por los puebros y en varios puntos hay pozos de registro por si conviene utilizarlos. La fig. 77 da a conocer la forma de la alcantarilla.

Como medio de limpieza se emplea el sistema de Doulton, que esencialmente consiste en un gran depósito de agua en donde caben 4,000 litros, en cuyo centro hay un sifón de limpieza automática; al llegar á cierto grado de presión, se descarga en el alcantarillado y arrastra el contenido de éste. El aparato es alimentado por el sobrante del depósito de aguas potables, situado más alto, y la descarga está regulada de modo que se realiza dos veces al día.

Entre el punto de ingreso y las alcantarillas hay los conductos, que son de hierro, materiales más barato y más higiénico. Para que no comunique la atmósfera de aquéllas con la de los locales habitados, han sido instalados sifones interruptores del sistema Hellyer (figura 78), cuantos son precisos, pero apareados para que no resulte tan grande el presupuesto de gastos. Como están dentro de los pozos de registro y tienen ventilación de corona, sirven también para renovar la atmósfera de las alcantarillas y la de los tubos de acometimiento; con todo, estos comunican directamente la atmósfera del tejado, con la atmósfera libre, motivo más para una completa y segura ventilación. Desde luego no hay una sola tajca ni otras conducciones análogas.

Como, á pesar de todas las precauciones tomadas en las bocas de ingreso, pudiera surgir la necesidad de limpiar los tubos enterrados, hay en el de distancia en distancia aberaturas prolongadas, de cierre hermético por interposición entre la chapa y la boquilla de un anillo de caucho endurecido, por las que puede pasar un escobillón de mango largo, que hará fácil y rápida la limpieza mediante.

La disposición de los tubos de bajada, de hierro como ya he dicho, está subordinada á los principios siguientes: impermeabilidad, tanto del tubo como de sus uniones; resistencia á las presiones y cambios de volumen; independencia de cada sistema, según el uso á que está destinado; proporción de la sección con las funciones; superficie interna lisa; pocos ángulos y éstos redondeados; limpieza fácil y en todo su recorrido; descargas frecuentes de agua con alguna presión, mediante procedimientos automáticos sencillos y seguros; inco- municación de su atmósfera con la de las habitaciones; ventilación