Gaceta médica catalana (1899-07-15 00:00:00), página 16

nuamente, lo consigue el Sr. León por un doble procedimiento, de éxito seguro: dando á las salas las dimensiones que ya conocemos y manteniendo una corriente de aire con la velocidad necesaria y las bocas de entrada y salida convenientes. La corriente está en relación con la sección de los tubos, pudiendo aceptarse, como máximo, la de un metro por segundo; más, las corrientes son en demasia apreciables, la ventilación más incompleta y las resistencias y choques de retorno mayores; menos, la ventilación corre el riesgo de fracasar por deficiente.

Si para esto nos valemos de tubos de gran sección, con el objeto de menguar su número, disminuye la velocidad y no es tan segura la ventilación, siendo preferible reducir diámetros y aumentar los tubos, pero de tal modo que entre todos juntos tengan una sección igual o mayor que la del conducto grande, si este es suficiente. De esta manera cabe un reparto más equitativo y una mejor difusión de la nueva atmósfera.

Procedencia del aire. De arriba, de bien alto, pretenden algunos; pero esto, que es más caro, expuesto á mal funcionar por los vaivenes atmosféricos, etc., puede ser reemplazado, ingresando aire puro de partes bajas, bien areadas y menos expuestas á la acción modificadora de los vientos.

Temperatura. Calentar es fácil cuando se dispone de medios oportunos; enfriar, tan conveniente en Madrid, no es problema resuelto, entiéndase resuelto bien y sin tropiezos, en parte alguna.

Salida. — Siendo la provocada naturalmente muy variable y la mecánica poco práctica, queda por exclusión la aspiración hecha por un foco calorífico.

Entradas y salidas del aire en las salas. — El procedimiento inglés, colocación de unas y otras en la parte superior, exige mucho combustible, tiro de chimeneas casi perfecto y aberturas de cierre hermético para evitar corrientes secundarias. Dificultades que acrecen por modo extremo, dada la altura de los edificios hospitalarios.

En cambio, puestas las entradas en la parte baja y las salidas en la parte alta, quedan simplificados el calentamiento y la ventilación; y si bien es cierto que tiene esta disposición el inconveniente de que entre aire en extremo frío, se le puede remediar subdividiendo la corriente y menguando la velocidad; en cambio, queda más asegurada la renovación de la atmósfera.

Con arreglo á tan aceptables ideas, el Sr. Cano ha formulado su plan.

De los muchos sistemas propuestos prefiere el de los hermanos Putzeys que funciona en pabellones permanentes destinados á enfermos infecciosos, pero modificando las aberturas de entrada; aquéllos han de valerse de ventanas antepechadas, con lo cual queda cerrada la habitación en la parte baja, obstáculo que dificultará la libre ventilación natural cuando convenga ponerla en juego. El Sr. Cano las coloca debajo de los pavimentos, frente á los balcones (fig. 62), y éstos pueden ser abiertos y cerrados con toda libertad y de arriba abajo.

Aparte del puesto en que han sido instaladas, hay otras modificaciones interesantes. Desembocan los tubos de toma de aire en cajas de palastro (fig. 63), especie de depurador por depósito, que de cuando en cuando debe limpiarse. La porción terminal del tubo en esta caja está provista de una tapadera, que cierra herméticamente de abajo á arriba; gracias á este mecanismo, se puede interrumpir cuando se quiera la corriente, sea con motivo de existir vientos intensos, sea porque, durante el invierno, ha de ingresar el aire caliente mediante los calórferos.