Gaceta médica catalana (1899-07-31 00:00:00), página 15

mente y sin bastante fundamento desde el punto de vista higiénico; 2.a, á calentar, no por conducción ó contacto (atmósfera caliente), sino por radiación, radiación cuyo punto de partida debe estar en la superficie interna del recinto y hasta en el mobiliario. Con la condición primera se logra dar á los pulmones aire fresco, del exterior, no caliente y más sano, que circula libremente; con la segunda se alcanza una vasta superficie de eliminación, situada en diversos puntos (paredes, techo, suelo y muebles), bien sea por caldeo mediante tubos adosados á las paredes, bien interpuestos en ellas, tubos que pueden ser alimentados con aire, vapor ó agua caliente, ya que los demás procedimientos valen bien poco ó tienen graves inconvenientes.

Limitada así la cuestión, lo mejor sería, y es, á pesar de algunas dificultades que el sistema presenta, recurrir al agua ó al vapor calientes; pero su empleo es caro como material y como personal. Caminando en su proyecto el Sr. Cano con pie forzado, hubo de verse impelido, por razones de economía, á emplear el aire caliente, al fin un calentamiento por conducción, pero menos malo que los demás métodos de este último sistema.

Advertencia inútil: los inconvenientes que presentaba el calentar con el aire han sido suprimidos: el ambiente mal oloroso y antihigiénico que daban al enrojecerse los materiales de fundición, ha sido reemplazado por el más sano y no oliente de los materiales refractarios; ha sido aumentada la potencia emisiva, introduciendo nervios salientes; por último, cada pabellón posee un horno independiente con sus tubos de conducción oportunos y dispuestos en términos que se pueda elevar la temperatura en una ó más salas sin necesidad de subir el grado termométrico de todas las demás.

Determinado así el campo de acción, hubo de resolver el Sr. Cano dos problemas capitales: dimensiones del aparato; diámetros de los tubos de conducción.

Dimensiones del aparato. — Comprendiendo para el caldeo cada enfermería con todos sus anexos unos 1,400 m³, siendo 354 los m² de superficie expuesta al exterior, suponiendo que ha de ser renovada en cada hora la atmósfera de todo el departamento y que las temperaturas externa é interna sean de 0º y 15º C. el autor, contando con las pérdidas (radiación de las paredes, conducción del aire), llega por medio de cálculos precisos á fijar en 15,288 calorías las que han de ser producidas en la unidad de tiempo.

Para conseguir esa cantidad de calor, se necesita, como combustible, si es cox, unos 3 kilogramos por hora (producen por kilogramo 7,500 calorías, pero sólo son aprovechados 5,000), y si es turba ó otro cuerpo análogo unos 4, quemados, según estudios precisos, en 0'066 metros cuadrados de rejilla y disponiendo una superficie de caldeo, comprendidos campana y tubo, de 21'84 m². La sección de la chimenea debe ser de 1'40 decímetros cuadrados.

Dimensiones de los tubos. — Teniendo presentes la velocidad y las resistencias, la temperatura, el número de pisos de cada pabellón, etc., y tomando como norma una planta baja, la sección debe ser de 0'48, dividida en las varias bocas de calor.

Describiendo más al detalle el sistema adoptado, sus puntos principales son: tubo de toma en el centro de los jardines; caloríferos cerámicos; horno instalado en los sótanos (horno doble: para uno y otro lado), de los llamados de cámaras superpuesta; curso del aire á través de aquél y de arriba abajo, sube luego, recorre los pisos y sale al fin por la chimenea, no sin haber calentado antes por contacto los tubos de conducción.

El aire que sirve para calentar los pabellones, llega á la entrada del