Gaceta médica catalana (1899-07-15 00:00:00), página 15

El nuevo Hospital Militar de Madrid (1)

POR EL

DR. RODRÍGUEZ MÉNDEZ
Catedrático de Higiene en la Facultad de Medicina de Barcelona

X. — VENTILACIÓN

Este capitalísimo asunto, muy bien concebido y desarrollado por el autor del proyecto, me obliga á ciertas consideraciones y detalles.

En toda construcción, sea ó no hospitalaria, hay dos medios de ventilación, que no pueden ser nunca, valgan lo que valgan, base de procedimientos serios y en todas condiciones aplicables.

El uno de ellos, la ventilación intersticial, real y positiva, pero escasa, subordinada al grosor de las paredes, á los materiales empleados en ellas y á la diversidad de presiones de la atmósfera libre y de la atmósfera confinada, no tiene verdadera importancia y, á pesar de los trabajos de Pettenkofer y otros, no debe fiarse en ella; por estas razones el Sr. Cano no tuvo inconveniente en suprimirla, dando á las superficies internas de las salas una capa impermeable, de psicografía noma, que si cerraba el paso á las corrientes de aire, dejaba, en cambio, paredes y techos lisos, limpios, no infectables y aptos para sufrir los lavados.

El otro, la ventilación natural á través de las aberturas, más grande, más expedito, por bien que se disponga, rasgados los vanos de techo á suelo y con las componentes de ventanitas de movimientos en uno ó otro sentido, con vidrieras dobles, etc., dependerá siempre de la distinta presión de dentro á afuera y viceversa, á las veces por equilibradas inmóviles, y no será nunca un buen sistema allí en donde, como en Madrid, las temperaturas extremas (clima excesivo), de valerse de él, se traducirían por cambios térmicos grandes e inoportunos, sean los que sean los paliativos interpuestos para aminarar los daños. Este procedimiento, útil en ciertas localidades, no debía aplicarse en el Hospital de la Corte, y no fué aplicado.

Entre la pequeña abertura intersticial y la gran abertura del vano hay los intermedios debidos á las fisuras, ojos de llave, malos ajustes, etc., que, á la verdad, no han de ser tomados en serio, como no sea para corregir los que procedan de una disposición defectuosa.

Inadmisible en principio para los hospitales estos medios de ventilación, y más todavía para el de Madrid por sus condiciones climatológicas, había que pensar en un sistema fijo, sistema que funcionara con independencia, que fuera capaz de renovar toda la atmósfera de las salas, ingresando aire puro y desalojando el viciado, que actuará con regularidad y no determinará cambios térmicos por modo muy apreciable.

Estos principios generales han sido resueltos, á gusto del constructor más que atendiendo á las conveniencias higiénicas, de maneras tan heterogéneas, que trabajo le doy al que intentara hoy exponer todos los sistemas al por menor y hacer la crítica de cada uno. Como no pretendo la descripción, ni justificaría nunca su oportunidad, voy derecho á exponer las razones que el Sr. Cano y de León tuvo en cuenta para preferir uno, modificado en buena parte, y cual sea, al fin, el que funciona en el Hospital militar que describo.

Cantidad de aire. Desde 6 metros cúbicos á 300 fluctúan las opiniones. El aire respirable necesario para que se conserve puro conti-

(1) Continuación.—Véase el número anterior.