Gaceta médica catalana (1899-07-31 00:00:00), página 16

calorífero, entra en la cámara existente entre el hogar y los muros que la circundan, se calienta y humedece y penetra en los conductos de las salas.

XII. — ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Conceder el Sr. Cano de la inmensa importancia de las aguas en los establecimientos nosocomiales, no se anda en ridículos regateos por lo que hace á cantidad, y sin pretender las cifras totales de que en algunas partes se hace alarde por lo sobradas, propuso de 300 á 350 litros diarios por cama. Esta cantidad la distribuye del modo siguiente:

    Necesidades personales de un enfermo
    150 litros.

    »
    de los empleados.
    60 »

    Limpieza de carruajes y caballos
    15 »

    »
    de alcantarillas y riego de jardines
    40 »

    Consumo de las fuentes de ornamentación
    30 »

    Balneario
    30 »

    Lavadero y desinfección
    30 »

    Consumo de máquinas
    10 »

    365 litros (1)

Para conseguir el gran caudal que representan este número de litros multiplicado por el de camas, al que ha de añadirse lo necesario para baldeos, fregaderos, preparaciones farmacéuticas y culinarias, etc., no contaba el autor del proyecto con agua próxima, pues el pueblo de Carabanchel Bajo no posee la bastante para entrar en el tipo higiénico.

Había tres medios de conseguir la cantidad de agua: 1.º, una conducción de aguas que atravesaba el terreno del hospital, de caracteres muy buenos, pero insuficiente y no aumentable; 2.º, una derivación del Lozoya, que provee la posesión de Vista Alegre, cuya propiedad no estaba bien determinada y que, al estarlo, había de someterse, desde otros puntos de vista, á nuevos expedientes y adquisiciones; 3.º, que fué el aceptado, una conducción directa del Lozoya, que diera 4 litros por segundo, es decir: 345,600 por día y unos 691 por enfermo, cantidad más que suficiente, pero defendible, ya que se ha de atender á las barracas que se instalen en tiempos de epidemia, y ya que nada se pierde con aumentar el caudal destinado al arrastre de las inmundicias por las alcantarillas.

La cañería, desde el punto de toma al hospital, tiene 8,500 metros de largo y una sección de 0'15, es de hierro dulce y posee todos los accesorios (llaves de paso, llaves ventosas, desagües, etc.), de esta clase de instalaciones.

La conducción vierte las aguas en un depósito subterráneo, cuyo punto de residencia puede verse en el plano de conjunto. Desde este nivel son elevadas mediante una máquina de vapor á otro alto. De él parte una tubería maestra general, en forma de polígono cerrado, forma que permita la libre circulación del agua por las demás porciones en el caso de averías, y compostura en un trozo determinado. La distribución del agua, á partir de la cañería maestra, es la usual y corriente, pero con el bien entendido de que corre por todas partes y de que hay una llave de desagüe, un punto de toma, en cuantos sitios ha sido conveniente instalarlos.

Tanto la cantidad como el reparto del agua constituyen un hecho más que pregoná las excelentes condiciones higiénicas de este Hospital.

(Se continuará).

(1) Debe haber error, error sin importancia en alguna de las cantidades, pues resultan 365 litros y no 365 como se lee en el proyecto.