Revista de electricidad (1890-01-10 00:00:00), página 8

electros. Si empleáramos dinamos Compound, llegaríamos al mismo resultado, pero con menos elasticidad.

Como, según lo expuesto, para las lámparas sólo necesitamos 100 volts y 600 amperes, ó sean 60,000 watts, y la resistencia del circuito nos obliga a tener en las bornas de las dinamos 335 volts y 600 amperes, ó sean 264,000 watts, la pérdida en volts o pérdida de canalización es de 77,3 por 100, en vez de tener, según la teoría, 10 por 100 solamente de pérdida, ó sea en las bornas 110 volts y 600 amperes, cuyo producto son 66,000 watts.

Pero sin llevar las cosas á ninguno de estos extremos, supongamos que la pérdida sea solamente del 24 por 100 ó de 31,7 volts. Entonces la tensión del circuito deberá ser de 131,7 volts y la intensidad de los mismos 600 amperes. Se comprende la gran economía que obtendremos así en el valor de las máquinas motrices y dinamos.

Veamos ahora el aumento de precio de la canalización.

Necesitaremos un cable de 85 milímetros de diámetro con una sección de 3.918,31 milímetros cuadrados. La resistencia kilométrica no será más que de 0,00486 ohm, y la total 0,03383 ohm, lo que, para dejar pasar 600 amperes, no daría lugar más que á una pérdida de 31,69 volts en la canalización, ó sea un 24 por 100; pero hay que tener presente que el peso sería de 29.732 kilos por kilómetro, y el cable alcanzaría un peso total de 333.187 kilos, que á razón de dos pesetas el kilo haría ascender el valor á 668.375 pesetas.

Como se ve, lo que se economiza en gasto diario de fuerza y en compra de los aparatos, se pierde por el mayor coste de la canalización. Así es que en la práctica hay que adoptar un justo medio, razón por la que hemos adoptado en este presupuesto un cable de 20 milímetros de diámetro, tanto más cuanto que el peso de 2.813 gramos por metro representa, ó poco menos, el límite extremo que puede consentirse en una instalación aérea, que será la que recomendaremos siempre, en el caso de ser posible, con preferencia á la subterránea, tanto por su mejor aislamiento, como por la economía en la instalación y revisión fácil.

Como aparatos accesorios de la instalación necesitamos:

Un regulador de excitación por cada dinamo,
ó sean cuatro reguladores á 150 pesetas... 600 pesetas.
Un amperómetro de 600 amperes para cada dinamo, ó sean cuatro amperómetros á 150 pesetas, 600 pesetas, y uno para el cuadro... 750
Un voltímetro de 200 volts por dinamo, cuatro iguales á 80 pesetas............................ 320
Un voltímetro totalizador de 500 para el cuadro..................................................... 450
Un corta-circuito general para 600 amperes... 200

No nos ocupamos de las lámparas á cinco pesetas y de los demás aparatos accesorios, como cubos y soportes de lámparas, corta-circuitos particulares, contadores, aisladores, etcétera, porque estos aparatos, como se emplean en todos los sistemas, perjudicaría su enumeración á la claridad de esta descripción.

B. DE MONTAUB.

(Se continuará.)

EL ALUMBRADO ELÉCTRICO EN ESPAÑA.

Aunque no podemos responder de su completa exactitud, creemos serán leídos con interés los siguientes datos que hemos podido procurarnos sobre la importancia del alumbrado eléctrico en las principales poblaciones de España que lo han establecido, en algunas como alumbrado público, además del particular, y en otras únicamente para este último.

He aquí esta curiosa e interesante estadística, en la que sólo se incluyen las lámparas incandescentes de 10 á 16 bujías en su mayor parte, sin contar las de arco, de cuyo número no tenemos noticia:

    Lámparas.

    Madrid (alumbrado particular)
    6.000

    Teatro Real
    2.500

    Zarzuela
    500

    Apolo
    500

    Principe Alfonso
    500

    Comedia
    400

    Español
    400

    Lara
    350

    Novedades
    300

    Eslava
    250

    Martín
    200

    Maravillas
    200

    12.400

á las que hay que agregar las de los Circos de Verano y Teatro Felipe, ninguno de los cuales tiene instalación propia, estando el de Price alumbrado por lámparas de arco alimentadas por la Sociedad Matritense de Electricidad, que suministra también la energía eléctrica para el alumbrado del Hipódromo y Teatro Felipe, que representan unas 500 lámparas, y el Circo de Colón unas 300, cuya instalación eléctrica se encuentra en la fábrica de chocolates del Sr. Vázquez.

Teniendo en cuenta estas instalaciones y las lámparas de arco no incluidas, estimamos que el alumbrado eléctrico en Madrid representa unas 15 á 16.000 lámparas.

He aquí ahora la estadística de provincias:

    Lámparas.

    Barcelona
    8.000

    Valencia
    8.000

    Albacete
    2.000

    Segovia
    2.000

    León
    2.000

    Coruña
    2.000

    Gerona
    2.000

    Pontevedra
    1.500

    Sevilla
    500

    Mérida
    500

    Gijón
    500

    Murcia
    300

    29.300

Existe además el alumbrado eléctrico en Salamanca, que tiene una magnífica e importante instalación ó estación central; en San Sebastián y en Pamplona; en Teruel, que utiliza la fuerza hidráulica de una fábrica de harinas; en Toledo, con fuerza hidráulica del Tajo, y en otras varias poblaciones de las cuales no tenemos datos precisos. De los expuestos, puede deducirse, á nuestro juicio sin gran error, que, incluyendo las instalaciones particulares, fábricas, talleres, etc., el alumbrado eléctrico en España representa unas 50.000 á 60.000 lámparas incandescentes de 12 bujías, término medio, cuya alimentación exige una fuerza de 5 á 6.000 caballos.

Procuraremos completar esta estadística con los nuevos datos que vayamos adquiriendo.