Revista de electricidad (1890-02-25 00:00:00), página 1

REVISTA DE ELECTRICIDAD

Sale los días 10 y 25 de cada mes, con La Gaceta Industrial, de que forma parte, y cuyos suscriptores la reciben gratis. La suscripción sólo a la Revista de electricidad cuesta 8 pesetas al año.

SUMARIO: Distribución de la electricidad por transformadores ó por acumuladores.—Dinamos auto-regulatrices (ilustrado).—El alumbrado eléctrico doméstico por medio de pilas.—Edison. Datos interesantes sobre su vida y sus inventos.—Corte de árboles por la electricidad.—Fabricación de filamentos para lámparas de incandescencia.—Noticias.—Anuncios.

DISTRIBUCIÓN DE LA ELECTRICIDAD POR TRANSFORMADORES Ó POR ACUMULADORES.

El eminente electricista M. R. E. Crompton presentó á la Sociedad de ingenieros electricistas de Londres, un estudio muy interesante, titulado: «Estación central de alumbrado. Transformadores contra acumuladores.»

M. Crompton se decide á favor de los acumuladores, fundándose en hechos y consideraciones prácticas que vamos á resumir, esforzándonos porque este resumen sea lo más completo posible. Porque nos parece tan interesante en este momento la cuestión de las estaciones centrales, tanto para la industria mecánica como para la eléctrica, que creemos conveniente señalar los datos y opiniones de personas tan competentes como M. Crompton.

El eminente electricista busca, ante todo, á qué condiciones deben satisfacer las estaciones eléctricas, y empieza por dividir los estudios para el suministro de luz en dos clases: la primera comprende aquellas estaciones que no tienen más objeto que el alumbrado temporal (llamémoslo así), para vulgarizar el empleo de la luz eléctrica e inspirar al público la confianza necesaria en el negocio para aportar capitales á las Compañías, y la segunda clase las que establecen de un modo permanente sus servicios como las fábricas de gas.

En la primera clase pueden comprenderse las estaciones de Brighton, Castbourne, Grosvenor-Gallery, y en general todas las que distribuyen la energía eléctrica por hilos y cables aéreos y que han servido para facilitar el uso del alumbrado eléctrico, sin que basten para llenar las necesidades del mismo cuando se desarrolle.

Para tener una idea precisa de los pedidos de luz, ó sea de la que llama M. Crompton el diagrama de carga de servicio de alumbrado, nos referiremos á los diagramas semejantes de las fábricas de gas. Partiendo de esta base, M. Crompton ha construido el diagrama del servicio de luz que sería necesario para alumbrar un distrito de Londres, compuesto de habitaciones particulares, almacenes, fondas y edificios públicos.

Este diagrama, que coincide perfectamente con los de las diferentes ciudades americanas, supone un máximo de 600 kilowatts, correspondiente á 40.000 lámparas de incandescencia de 60 bujías, encendidas todas á la vez.

Este diagrama señala los consumos de energía siguientes:

    De las 42 mañanas á 3,30 tarde, 20 á 30 kilowatts.

    9
    á 3
    30

    9
    á 4
    150

    9
    á 5
    350

    9
    á 6
    475

    9
    á 7 noche,
    600

    9
    á 8
    400

    9
    á 9
    320

    9
    á 10
    200

    De 10 á 11 noche,
    470 kilowatts.

    A
    12
    120

    A
    1
    70

    De 2 á 5 madrugada,
    20

    A
    6
    30

    A
    7 mañana,
    80

    A
    8
    70

    A
    9
    40

    De 10 á 12
    20

Por los mismos diagramas se ve que el gasto medio diario es de 2.400 kilowatts, ó sea tres veces y media la carga máxima en kilowatts.

Este es un hecho importante para el cálculo de los beneficios rendidos por una estación de dimensiones dadas.

M. Crompton deduce, de un minucioso cálculo, que para vender estos 2.400 kilowatts por día se necesita distribuir la luz en 1.000 casas.

Suponiendo que estas casas tengan el ancho medio de las de Londres, ó sean 10 yardas (9m,30), y que la electricidad se consuma sólo de cada tres casas en dos; contando los espacios sin edificar, cruces de calles, paredes de jardines, etc., se puede admitir que cada casa necesita 20 yardas de conductores eléctricos; de manera que, para distribuir 2.400 kilowatts, se necesitarán 20.000 yardas de conductores.

Si la estación está colocada á una distancia de 2.000 yardas del centro del distrito que se quiere alumbrar, se necesitarán 22.000 yardas de conductores.

M. Crompton llama conductores de carga á estos conductores que van á los transformadores ó acumuladores, y conductores distribuidores á los que van desde aquéllos á las casas para repartir las diferentes luces.

Calcula lo que valen los conductores, y hace notar la poca influencia que sobre el gasto total tiene el precio del cobre.

Los cálculos basados sobre precios de instalaciones hechas los establece para dos clases de conductores, que son: 1.º, los cables puestos en zanjas; 2.º, los conductores desnudos montados sobre aisladores en postes.

La experiencia ha demostrado que este segundo tipo de conductores, formados de materiales muy duraderos que ofrecen grandes facilidades de reparación, renovación y aumento, ofrece tantas ventajas, que el gasto anual por conservación y pérdida es menor de la cuarta parte de la que hay que contar si se emplean cables recubiertos, cualesquiera que sean las materias envolventes.

Los gastos de establecimiento de estas dos clases de cables están detallados en los cuadros siguientes: