Revista de electricidad (1890-06-10 00:00:00), página 3

el ejemplo de haber causado la muerte de un perro enorme y cubierto de espesa lana con una corriente alternativa de 468 volts.

Ahora bien: una de mis preguntas que ha dejado sin contestar la Compañía inglesa de electricidad, es la de si la corriente que van á emplear ha de ser continua ó alternativa, y otra cual era el valor numérico en volts del potencial de ella. Seguirá mis informes, la corriente ha de ser alternativa y el potencial de 4,000 volts.

Yo no sé lo que pensarán los ingenieros y electricistas cuando lean esto: en lo que á mi toca, solamente sé decir que me asusta la idea de que por debajo de las calles de Madrid circule una corriente tan formidable, un monstruo, por decirlo así, al que la más ligera imprudencia, descuido ó eventualidad puede convertir en un agente destructor de consecuencias irremitibles.

Yo no puedo dudar que la Compañía inglesa tendrá una noción exacta de lo peligroso de su instalación, y que, aun cuando sólo sea en defensa de sus propios intereses, habrá tomado todas las precauciones posibles; pero cuando los peligros adquieren cierta importancia, las probabilidades para conjurarlos tienen su límite, el cual no puede rebasar el poder humano, debiendo fiar al acaso y á la suerte el que el fracaso no suceda, y en tal situación, el que se encuentra dentro de la esfera de acción del peligro puede decir que vive de milagro.

Claro es que por medio de los aparatos de resistencia llamados transformadores, la corriente que entra dentro de las casas suele ser de 100, 150 y 200 volts, con lo cual el peligro en las instalaciones interiores disminuye considerablemente; pero al ocuparse concretamente de los transformadores, me permitiré algunas observaciones que destruirán este optimismo relativo, pues también en esta cuestión hay opiniones encontradas que es conveniente lleguen al dominio público.

Como no quiero abusar de la benevolencia de mis lectores, hago punto final por hoy, prometiendo ocuparme en mi artículo próximo de la cuestión de los transformadores, de la distribución de las corrientes, y acaso pueda empezar á tratar lo más importante, que es, en mi concepto, los peligros que puedan resultar por medio de la derivación de las corrientes á consecuencia de la forma en que se lleva á cabo la canalización para el tendido de los cables.

PROFESOR SANDERSON.

Impreso y ajustado ya este artículo, llega á nuestras manos La Época del día 8, que publica una solicitud ó exposición dirigida al Ministro de Fomento por el gerente de la Compañía inglesa de electricidad, D. Pedro Pastor y Landero, pidiendo que se remita á las Corporaciones científicas dependientes de su Ministerio para que informen sobre el sistema de corrientes alternativas y propongan las resoluciones que deban dictarse para sancionar el adelanto y garantizar su uso y aplicación y los derechos de la Sociedad que representa.

Sin contestar directamente al Profesor Sanderson, habla el Sr. Pastor y Landero de dos móviles que inducen á gentes poco conocidos en el terreno de la ciencia (1) á popular absurdo y hasta verdaderos sacrilegios científicos, y no quiere ofender la reconocida ilustración del señor Ministro deteniéndose un solo instante á demostrar y rebatir tan malévolas disposiciones, suponiendo que S. E. sabe de sobra (su-

(1) Parecemos, con permiso del Sr. Pastor y Landero, que son bastante conocidos Edison y Brown, que proclaman la exclusión de las corrientes alternativas, aunque fuera que sea su tensión.—(N. de la R.)

poner es) «que la corriente alternativa fué sancionada por una Comisión de electricistas ingleses, y que es la última palabra hasta el día en materia de alumbrado eléctrico, sin que produzca el menor asomo de peligro.»

Suponemos que el Profesor Sanderson se encargará de probar lo contrario, y no ha de serle difícil ciertamente, basando para ello recordar la estadística de las muertes ocasionadas por las corrientes alternativas en los Estados Unidos y en otros países, sin excluir el nuestro, en que ocurrió la catástrofe de Valladolid, que costó la vida á dos personas.

Y si los ingleses se empeñan en demostrar que las corrientes alternativas no ofrecen ni el menor asomo de peligro, la polémica no podrá menos de ser interesante, y de ella te daremos al corriente á nuestros lectores, sin perjuicio de exponer nuestras opiniones en asunto de tanto interés.

LOS PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO ELÉCTRICO.

(Continuación) (1).

Admitamos que en la fábrica á alumbrar, el conjunto de las lámparas representa un trayecto de 350 metros, lo cual nos representará próximamente un kilómetro de cable.

Siguiendo la regla habitual, tomaremos para 24 amperes un cable de 12 milímetros cuadrados de sección, y es probable que no habrá calentamiento al paso de la corriente, lo cual aumentaría mucho la resistencia, y por consiguiente el gasto de fuerza.

Para demostrarlo, calculemos el gasto de instalación y la pérdida diaria que resultaría empleando un cable que deje pasar 2 amperes por milímetro cuadrado de sección.

Un cable de 12,57 milímetros cuadrados de sección tiene 4 milímetros de diámetro; su peso es de 112,6 kilogramos por kilómetro, y su precio, en cobre desnudo de gran conductibilidad, es de 2,20 francos el kilo, lo que nos da un precio total de 247,75 francos.

La gran conductibilidad es difícil de comprobar, y por eso tomaremos la resistencia á 90 por 100, que es de 1,428 ohm por kilómetro, en vez de tomar la resistencia teórica, que no pasará de 1,285 ohm. Para hacer pasar 24 amperes á través de un cable de 1,428 ohm de resistencia, habrá que perder en volts, ó mejor dicho, gastar en tensión suplementaria 28,6 volts, que unidos á los 70 volts que necesitamos en las bornas de las lámparas, exigirán en las de la dinamo una tensión total de 98,6 volts.

Una corriente de 70 volts 24 amperes representa 1,680 watts en las bornas de la dinamo, ó sea, á 600 watts útiles por caballo, un esfuerzo de 2,8 caballos-vapor á hacer por el motor.

Una corriente de 98,6 volts 24 amperes representa 2,366 watts, ó sea un esfuerzo de cerca de 4 caballos.

La pérdida es, pues, de 29 por 100, es decir, que la economía hecha en el cable costará más de un caballo de fuerza de los cuatro empleados.

Con un cable que tenga 6 milímetros de diámetro y 28,27 milímetros cuadrados de sección de gran conductibilidad, tendremos 0,571 ohm de resistencia, ó sea 43,7 volts de pérdida, que equivalen á 16,4 por 100.

El peso sería de 254 kilos, y el precio de 559 francos.

Con un cable de 7 milímetros de diámetro, ó 38,48 mil-