Revista de electricidad (1890-01-25 00:00:00), página 1

REVISTA DE ELECTRICIDAD

Sale los días 10 y 25 de cada mes, con La Gaceta Industrial, de que forma parte, y cuyos suscriptores la reciben gratis. La suscripción sólo á la Revista de electricidad cuesta 8 pesetas al año.

SUMARIO: Estaciones centrales de alumbrado eléctrico.—Medidas fotométricas de las lámparas de arco (Ilustrado).—Efectos de la corriente eléctrica sobre los animales vivos.—Plía secu, sistema Leclanché-Baurier (Ilustrado).—Luna artificial.—Congreso electricista de 1890. Acumuladores.—La electricidad aplicada á la conducción de paquetes ligeros.—Bibliografía.—Noticias.—Anuncios.

ESTACIONES CENTRALES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO (1).

Estudio 2.º—Alimentación por acumuladores empleados como transformadores distribuidores, sirviendo también de depósitos de capacidad limitada.

Según los datos precedentes, necesitamos en las bornas de las lámparas una corriente de 100 volts y 600 ampéres.

Establezcamos seis estaciones de acumuladores de Montaud que reciban y distribuyan cada una 100 ampéres, estando estas seis estaciones alimentadas en tensión, por lo que no tendremos más de 400 ampéres en el circuito principal. Coloquemos estas seis estaciones á 425 metros del muro de circunvalación de la ciudad, de manera que describa el cable general una ellipse de menores dimensiones.

El circuito de alimentación parte con un hilo de la fábrica para llegar á la entrada de la ciudad; de aquí sigue á la primera estación de acumuladores; después, por un hilo, se une en tensión la primera estación con la segunda, ésta á la tercera, y así sucesivamente hasta la sexta; de ésta sale siempre por un solo hilo que se dirige á la puerta de la ciudad, y, finalmente, entra en la fábrica como hilo de vuelta.

Así es que tenemos seis estaciones de acumuladores, colocadas de tal modo que un punto cualquiera de la ciudad está servido por los hilos de derivación, sin que la longitud de estos últimos exceda de 200 metros.

Ahora bien: saliendo de la fábrica tenemos, para llegar á las puertas de la ciudad, un hilo de ida de 2.000 metros de largo; de aquí á la primera estación de acumuladores, 185 metros, con un hilo en tensión; de la primera á la segunda 250 metros; igual distancia entre la segunda y la tercera, la tercera y la cuarta, la cuarta y la quinta, la quinta y la sexta, ó sean cinco veces 250 metros = 1.250 metros; después 185 metros desde la sexta estación á las puertas, y 2.000 metros más en un hilo de vuelta, siempre el mismo.

La longitud total de este hilo es de 5.620 metros, para dar paso á una corriente de 400 ampéres. Para reducir hasta el límite la pérdida en volts de la canalización, tomaremos para los 400 ampéres un cable que tenga 413,09 milímetros cuadrados de sección, siendo así que podrá emplearse uno de 50 milímetros cuadrados.

El cable será desnudo, de cobre de gran conductibilidad y estañado, con un peso de 4.013 kilos por kilómetro, que á razón de 2 pesetas el kilo representa un valor por kilómetro de 2.026 pesetas, y 41,386 pesetas para los 5.620 metros necesarios. El diámetro de este cable será de 12 milímetros. Su resistencia es de 0,142 ohm por kilómetro, ó para los 5.620 metros una resistencia total de 0,80 ohm.

Para hacer pasar 400 ampéres á través de esta resistencia, habremos de emplear en pura pérdida una fuerza electromotriz de 80 volts.

Contaremos para los hilos de derivación 6.000 metros, como en el ejemplo anterior, divididos en varios trozos de 425 metros de longitud máxima.

Pero como los hilos de distribución, en lugar de tomar la corriente del circuito principal, se alimentan directamente de los acumuladores y no tienen ningún contacto con el hilo de tensión, no debemos añadir su pérdida en volts á la del circuito principal. Como esta pérdida, por las derivaciones, sólo sería imputable á los acumuladores, para disminuirla en lo posible tomemos, para dichos cables de derivación, un hilo de mayor diámetro que el del ejemplo anterior, si hace falta.

Para dejar pasar 30 ampéres al máximo (ó sean 50 lámparas) á través de 425 metros de hilo, tomaremos un cable de 6 milímetros de diámetro y de 28,27 milímetros de sección, con lo que tendremos más de un milímetro cuadrado de sección por ampére.

Podemos hacer caso omiso de la resistencia de este cable, teniendo presente su poca longitud y las pocas lámparas á que ha de servir el fluido eléctrico.

Como en el ejemplo anterior, la pequeña diferencia en la tensión en los extremos de cada derivación puede corregirse empleando lámparas de diferente tensión en volts.

El hilo de distribución ó derivación pesa 253 kilos por kilómetro, ó sea un peso total de 4.518 kilos por kilómetro, que á 3 pesetas el kilo representa una suma de 13.554 pesetas.

Para distribuir 600 ampéres tomaremos seis baterías de acumuladores de Montaud. El núm. 3, de tres metros cuadrados de superficie útil, puede recibir y distribuir 180 ampéres (á 50 ampéres por metro cuadrado de superficie); el número 2, distribuyendo 100 ampéres, estará en las condiciones pedidas á 100 ampéres dados por seis baterías, ó sean 600 ampéres.

A pesar de esto, tomaremos el núm. 3 en lugar del número 2, á fin de estar asegurados contra cualquier accidente.

(1) Véase el número anterior.