El Porvenir de la industria (1876-11-10 00:00:00), página 5

Viera le corresponde, vamos á entrar en otro orden de consideraciones, bajo protesta, como para todo lo hacemos, de que, con nuestras palabras y nuestros humildes juicios, más aquilatamos el mérito de quien tan pocos imitadores ha tenido en su país.

(Continuado.)

A. LUIS YAGÜE
Catedrático.

ACEITES MINERALES,
SUS ALMACENES Y DEPÓSITOS

Ha llegado el momento de terminar la suspendida serie de consideraciones que nos han sugerido el estudio practicado por algunos de nuestros ingenieros sobre las cualidades y condiciones de envase y almacenaje de los aceites minerales, y las disposiciones consiguientes dictadas por el Ayuntamiento de esta capital, primero de España que ha legislado sobre la materia con perfecto conocimiento de la misma. Una idea altamente humanitaria guió nuestra pluma al dar comienzo á esta tarea, recuerdos de propios y extraños esfuerzos estimularon nuestro deseo, un medio utilitario y práctico finalizará el presente trabajo y en tangible realidad habráse trocado nuestra esperanza: habríamos prestado un pequeño servicio á la salubridad y á la seguridad públicas, y acopiado algo para la coleccion legislativa industrial española, que las necesidades del país y los adelantos de la ciencia, más que los esfuerzos de nuestros gobernantes, van iniciando en este suelo de fabulosa riqueza, tan desconocida como poco estudiada.

Los que nos honran con su lectura tuvieron ocasión de saber, por el número 59 correspondiente al dia 18 de mayo último, que la Alcaldía Constitucional de esta ciudad acababa de poner en ejecución el Reglamento económico-facultativo aprobado por la Municipalidad sobre la clasificación de los aceites minerales, condiciones que deben llenar los que se destinan al alumbrado y prescripciones para los almacenes y depósitos de estos, cuyo reglamento publicamos íntegro en el número 44 correspondiente al dia 4 de Febrero próximo pasado. Vamos á ocuparnos hoy de los aparatos del ingeniero Ckiandi perfeccionados por M. Th. Nadaud, á que hace referencia dicho reglamento; aparatos de imprescindible necesidad, donde quiera que las condiciones de localidad en las tiendas, almacenes y depósitos no garantizan la pública seguridad de los riesgos de incendio que se corren, según sea la calidad de la materia; y como en Barcelona y demás centros populosos, todas ó casi todas las tiendas, almacenes y depósitos no responden á esa seguridad, que tiene derecho á exigir aquel á quien está encomendado velar por el bienestar de todos, de ahí que el conocimiento exacto de estos aparatos, su manejo y modo de funcionar constituyan un medio utilitario y práctico que responde perfectamente al fin que nos hemos propuesto.

Los aparatos Ckiandi, cuya instalación está mandada en Barcelona, son de dos clases: fijos y portátiles según que se destinen al acopio en grande ó pequeña escala de toda clase de aceites minerales y líquidos inflamables ó explosibles, más ligeros que el agua, é insolubles en la misma. Los primeros vienen á sustituir el almacenaje de barriles en número respectable, almacenaje sujeto á incendios de horrorosas consecuencias, á explosiones terribles y á derrames perjudiciales siempre y nocivos las mas de las veces, por las filtraciones que de ellos se derivan.

La disposición y forma de estos aparatos pueden variar según sea la configuración del espacio ó local de que se disponga, pero generalmente se dá la forma rectangular á los aparatos fijos y cilíndrica á los portátiles.

La figura 1.ª de la lámina 18 que á este número acompaña, representa la sección vertical de un aparato fijo, y la 2.ª, su planta vista por la parte superior, en cuyos dibujos van indicadas una serie de barriles en tren de carga á la derecha, y otra de descarga á la izquierda, conforme se comprenderá fácilmente por la sencilla descripción de estos dibujos: las letras de indicación son comunes á los dos.

Un depósito de mampostería impermeable A.A'.A".A"' forma el receptáculo ó cuba del aparato, en el centro de cuya solera hay un conducto ó canal P destinada á recoger las heces ó impurezas del aceite mineral.

B.B'.B".B"' es una campana de plancha de hierro abierta por su parte inferior formando el todo un aparato análogo á un gasómetro. Su cubierta es algo cóncava llevando en su centro un agujero llamado de hombre, al cual afuyen dos tubos HM IV destinados el primero á la entrada y el segundo á la salida del aceite mineral. Esta campana no tiene fondo y se halla fija á la solera de la cuba por sus cuatro ángulos, según se vé en B'B"', pero dejando libre comunicación por sus lados entre el interior de la misma y el espacio comprendido entre sus paredes y los de la cuba de mampostería.

El conducto CD sirve para dar salida al agua de la cuba graduando la cantidad necesaria por medio de la llave de paso D; mientras que la entrada de agua se verifica por una llave T dispuesta á voluntad sobre el nivel más elevado del aparato, ó por otro medio cualquiera.

El tubo vertical QQ' sirve para indicar la carga máxima de aceite que la campana admite; Z es la salida del aire del interior del aparato y sirve á la vez para la inmersión de un tubo graduado de cristal, indicador de nivel, ó para la de un flotador más pesado que el aceite mineral y más ligero que el agua.

La canal I.II de hierro fundido corre á lo largo de uno de los lados del muro de la cuba, sobre esta canal se vacían los barriles ó tonelos, cuyo aceite se dirige al interior de la campana por la tubería MH mediante la apertura previa de la llave H. El tubo JV da salida al aceite mineral depositado en el aparato, por medio de la llave I, recorre un tubo perpendicular á este, V'I', del cual parten las pe-