Revista de electricidad (1890-02-25 00:00:00), página 2

CUADRO I.
COSTE DE 100 YARDAS DE DOBLE CONDUCTOR COLOGADO BAJO EL ADQUINADO DE LAS CALLES DE LONDRES.

    CONDUCTOR.
    Simple.

    Número 16
    7
    10
    12
    10

    Sección en milímetros cuadrados
    2.68
    4.6
    5.0
    4.0
    4.61.25

    Peso en libras por 100 yardas
    7 1/2
    53 1/2
    183 1/2
    392
    576

    Precio en d. del cobre á 7 1/2
    0.4.10
    4.14.6
    5.18.6
    42.13.0
    18.45.0

    Precio del aislante
    4.3.2
    4.8.6
    41.2.0
    24.17.0
    35.17.0

    <i>Precio total de los cables</i>
    1.8.0
    5.3.0
    47.0.0
    37.10.0
    51.42.0

    Revestimiento, betún y cemento
    3.3.0
    5.5.0
    8.0.0
    12.10.0
    12.10.0

    Mano de obra y colocación
    3.0.0
    4.0.0
    5.0.0
    5.0.0
    6.0.0

    Zanjas y cubrirlas
    25.0.0
    25.0.0
    25.0.0
    25.0.0
    25.0.0

    Cajas de superficie y conexiones
    5.0.0
    7.0.0
    10.0.0
    10.0.0
    10.0.0

    Ingeniero y encargado
    3.0.0
    4.0.0
    5.0.0
    5.0.0
    6.0.0

    <i>Total</i>
    42.11.0
    51.8.0
    70.0.0
    95.0.0
    114.2.0

    Suplemento si el cobre es á 9 1/2 d.
    0.4.4
    0.8.0
    4.7.0
    2.17.0
    3.5.0

    Coste del cobre por libra colocada
    5.13.0
    0.49.4
    0.7.9
    0.5.0
    0.4.1

    Corriente en amperes
    4.2
    8.1
    28
    58
    90

    Coste por ampère
    35.10.0
    6.8.0
    2.10.6
    1.43.9
    1.6.0

    CONDUCTOR.
    Dos de 37/10
    Cuatro de 37/10
    Seis de 37/10

    37/10
    Dos de 37/10
    Cuatro de 37/10
    Seis de 37/10

    Sección en milímetros cuadrados
    322
    633
    1290
    4935

    Peso en libras por cada 100 yardas
    1453
    2306
    4612
    6018

    Coste del cobre en d. á 7 1/2 libra
    37.5.0
    74.10.9
    149.0.0
    224.0.0

    Coste del aislante
    70.45.0
    141.40.0
    283.0.0
    421.0.0

    <i>Coste total de los cables</i>
    408.0.0
    216.0.0
    432.0.0
    648.0.0

    Revestimiento, betún y cemento
    45.0.0
    22.0.0
    40.0.0
    55.0.0

    Mano de obra, colocación
    40.0.0
    18.0.0
    35.0.0
    50.0.0

    Zanjas y cubrirlas
    25.0.0
    25.0.0
    30.0.0
    35.0.0

    Cajas de superficie y conexiones
    40.0.0
    10.0.0
    10.0.0
    10.0.0

    Ingeniero y encargado
    10.0.0
    10.0.0
    20.0.0
    25.0.0

    <i>Total</i>
    179.0.0
    301.0.0
    567.0.0
    823.0.0

    Suplemento si el cobre vale á 9 1/2 d.
    8.10.0
    17.0.0
    34.0.0
    54.0.0

    <i>Total</i>
    187.10.0
    318.0.0
    601.0.0
    874.0.0

    Coste del cobre por libra colocada
    0.3.3 1/2
    0.2.8 3/4
    0.2.7 1/4
    0.2.6 1/4

    Corriente en amperes
    480
    360
    720
    1080

    Valor por ampère
    1.4.0
    0.47.5
    0.46.8
    0.46.1

CUADRO II.
COSTE DE 100 YARDAS DE DOBLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO SOBRE AISLADORES COLOCADOS EN UNA ALCANTARILLA ARTIFICIAL.

    Sección en milímetros cuadrados
    164.23
    322.5
    615
    1290
    1655
    4935

    Peso del cobre en libras, cada 100 yardas
    57.6
    1152
    2306
    4612
    6125
    6918

    Coste del cobre á 7 1/4 d.; la libra, L.
    18.13.0
    37.5.0
    71.10.0
    149.0.9
    190.0.0
    224.0.0

    Colocación
    9.0.0
    9.12.0
    9.42.0
    9.45.0
    9.46.0
    10.0.0

    Aisladores
    0.4.6
    0.4.6
    0.4.6
    0.4.6
    0.4.6
    0.4.6

    Ses cajas en la superficie y conexiones
    10.0.0
    10.0.0
    10.0.0
    10.0.0
    10.0.0
    10.0.0

    Alcantarilla de 18 pulgadas X 12 para dos líneas de conductores, de ladrillos y cemento con arreglo del adoquinado
    53.8.0
    53.8.0
    53.8.0
    53.8.0
    53.8.0
    53.8.0

    Ingenieros y encargados
    6.0.0
    40.0.0
    10.0.0
    40.0.0
    10.0.0
    15.0.0

    <i>Total</i>
    97.7.6
    120.9.6
    457.4.6
    232.7.6
    263.7.6
    312.12.6

    Suplemento si el cobre es á 9 1/2 d.
    3.5.0
    8.40.0
    17.0.0
    34.0.0
    43.10.0
    51.0.0

    <i>Total</i>
    100.12.6
    128.19.6
    474.14.6
    266.7.6
    306.7
    363.12.6

    Coste del cobre colocado por libra
    42 d.
    27 d.
    48.2 d.
    43.8 d.
    42 d.
    42.6 d.

    Corriente en amperes
    90
    180
    360
    720
    920
    1080

    Valor del cobre por ampère, L.
    1.3.3
    0.44.5
    0.9.8
    0.7.5
    0.7.5
    0.6.8