Revista de electricidad (1890-06-25 00:00:00), página 3

escritos de aquél, el amor á la verdad y la imparcialidad con que procedemos siempre, nos obligan á consignar que, impreso ya dicho encabezamiento, un Sr. Conderson en El Resumen, y otro que firma T. V. O'Dezenir en El Movimiento católico, no sabemos si por su cuenta ó por la de la Compañía inglesa, se han encargado de contestar al Sr. Sanderson; y pareciéndonos poco seria y poco correcta la contestación del último, desde el título hasta la firma inclusive, nos limitaremos á dar una idea de la del primero, que intitula Las corrientes alternas.

Si su objeto es corregir ó enmendar la plana á los que las llaman alternativas, parecemos que el Sr. Conderson podrá emplear su tiempo en cosas de mayor alcance, en vez de imitar á los académicos que se ocupan muy formalmente en cosas tan interesantes como son, por ejemplo, si el noveno mes del año debe escribirse Setiembre ó Septiembre, añadiéndole una p, y quitársela á la palabra séptimo, para que resulten de moda.

El móvil del Sr. Conderson al escribir su artículo es tranquilizar el espíritu público, alarmado con los imaginarios peligros que señala el Profesor Sanderson en sus artículos. Para demostrarlo, dice que si Edison proscribe el empleo de las corrientes alternas, es «porque no ha inventado ninguna dinamo que las produzca,» y la razón, á la verdad, más que de peso, nos parece de pie de banco: no teniendo mayor fuerza la de que el célebre inventor americano se opuso á la adopción de aquel sistema, que prohibió por peligrosa, sin duda porque no se le ocurrió ningún otro pretexto técnico.»

«¿Cuál sería, pregunta el Sr. Conderson, otra de las razones que hicieron poner en tela de juicio la sinceridad de Edison en este asunto?» Y contesta: «La invención del triple cable que, en concepto del inventor, economiza un 40 por 100 de cobre.» De manera que, según el Sr. Conderson, el famoso inventor americano proscribe las corrientes alternativas por vanidad, por ignorancia de la cuestión eléctrica y por algo peor todavía, que se desprende de la última de las razones apuntadas. Sería curiosa la contestación que diera Edison si llegara á enterarse de las lindezas que le atribuye el embozado defensor de la Compañía inglesa y de las corrientes alternativas, que, en tono de chunga, se dirige luego al Sr. Sanderson y pretende tranquilizar al público madrileño asegurándole que no corre el menor riesgo, en primer lugar porque «no son 4.000, sino 2.000 los volts que han de producir las dinamos de corriente alterna,» como si no sobrara con los 2.000 para hacer papilla á cualquier cristiano ó moro que hubiera de sentir los efectos de una corriente alterna de semejante tensión.

Dice luego que la intensidad de la corriente será de 12 1/2 amperes por 4.000 lámparas; y aunque no dice de cuántas bujías, aun suponiendo que sean de 10, nos parecen poco los 25.000 watts, ó sean 3,5 por lámpara de 10 bujías.

A seguida habla de las condiciones del cable que va á emplear la Compañía inglesa, para deducir que respecto al cable no hay cuidado, y menos todavía respecto á los alambres que llevan la electricidad á domicilio, no estando conformes, sin embargo, con que las lámparas incandescentes no pueden resistir una f. e. m. que exceda de 102 volts.

Y no nos hacemos cargo de otras varias cosas que dice el Sr. Conderson, porque eso corre de cuenta del Sr. Sanderson, que le ha contestado ya, y á quien vamos á sorprender participándole que hace pocos días, discutiendo sobre el asunto de que se trata con otro defensor de la Compañía inglesa, nos dijo con toda formalidad que una corriente continua de 200 volts es tan peligrosa como una alternativa de ¡4.000!; y nosotros nos limitamos á exclamar:

¡Lo que saben esos ingleses!

A.

LOS PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO ELÉCTRICO.

(Continuación) (1).

El papel que debe desempeñar el acumulador en las instalaciones de alumbrado eléctrico, ha sido, hasta aquí, mal comprendido. Se ha empezado por emplear los acumuladores como depósito, empleando ocho ó diez horas del día en cargarlos para obtener escasamente dos ó tres horas de luz por la noche.

Actualmente se empieza á emplearlos de una manera más racional, y en vez de perder una tercera parte, no utilizan- do más que su capacidad, sólo se pierde el 2 ó 3 por 100 empleándolos como distribuidores-reguladores, y en caso necesario, como depósito de capacidad restringida ó limitada.

Una hora de reserva del alumbrado total es muy suficiente para prevenir cualquier accidente; y tratándose de una fábrica, sirve además para dar luz á ciertas dependencias después de terminado el trabajo, y parado, por consiguiente, el motor.

Para apreciar debidamente las ventajas de los acumuladores en estos casos, repetiremos aquí lo dicho en otros trabajos que hemos publicado en La Gaceta Industrial, á saber: que la dinamo está unida en derivación con los acumuladores, sin comunicación con las lámparas, de manera que cualquier aumento ó disminución de velocidad, ó variación en el régimen de la dinamo, no afectan para nada á las lámparas, y si sólo á los acumuladores que sirven de regulador en estos casos.

Además, si se enciende un cierto número de lámparas, la dinamo no lo nota siquiera, puesto que no está en comunicación con ellas, y únicamente los acumuladores, haciendo el oficio de distribuidores, suministran la energía eléctrica con arreglo al número de lámparas encendidas.

La capacidad de los acumuladores no significa nada, por consiguiente, en este caso: lo importante es su régimen de carga y descarga y, sobre todo, su solidez ó duración; y con este queda dicho que no sirven para esta aplicación los acumuladores de óxidos, tipo Faure, llamados de profundidad, sino los de superficie, todo plomo, sistema Plante.

En el caso que nos ocupa se necesitarían, con la dinamo parada, 38 acumuladores para llegar, á razón de 1,85 volts cada uno, á los 70 volts necesarios; pero estando la dinamo en marcha, sólo harían falta 28 acumuladores á 2,5 volts cada uno. De manera que de ordinario se marcharía con los 28 acumuladores, dejando 10 de reserva, que se agregarían á aquéllos en el caso de una parada forzosa de la dinamo.

No es necesario, según se acaba de indicar, que la capacidad de los acumuladores sea grande, pues bastan 24 amperes-hora; pero en cambio, como superficie activa, se necesita, por lo menos, medio metro cuadrado, y ésta es la razón de la preferencia á dar al sistema Plante, que resulta algo caro, para 24 amperes; pero esta cifra puede doblarse en la práctica sin inconveniente alguno.

(1) Véase el número anterior.