Revista de electricidad (1890-04-10 00:00:00), página 6

bles metálicos que ofrezcan la solidad necesaria, y estarán lo suficientemente elevados para permitir libre paso a los carruajes de mayor altura, y en especial a los que van provistos de escalas y están destinados al servicio de incendios, al del telegrafo y al del teléfono.

Art. 43. En sus puntos de apoyo sobre los edificios, postes, palomillas, etc., los cables estarán sujetos de una manera invariable a aisladores de porcelana, y se tomarán todo género de precauciones para evitar los riesgos de deriva-

Art. 44. Los conductores deberán tener, con relación al trabajo á que se les destine, el diámetro y la conductibilidad precisa para que, si se envía por ellos una corriente de doble intensidad de la propuesta en el proyecto, su temperatura no exceda en ningún punto de 65° centígrados.

Art. 45. Para el empleo de las sustancias que se destinan al aislamiento de los conductores, se tendrá en cuenta que aquellas deberán resistir sin reblandeecerse hasta llegar á la temperatura de 76° centígrados.

Art. 46. El cruzamiento de los conductores destinados al alumbrado con los hilos telegráficos y telefónicos se hará por debajo de éstos y en ángulo recto, de tal manera que la distancia vertical entre el hilo telegráfico ó telefónico más bajo, y el cable del alumbrado eléctrico más próximo, sea de dos metros á lo menos. Los puntos de apoyo de estos cables se hallarán á una distancia que no podrá ser menor de tres metros á un lado y á otro de los hilos destinados á la correspondencia telegráfica ó telefónica. Para impedir en caso de caída el contacto de estos hilos con los conductores para el alumbrado, el contratista establecerá encima de cada uno de éstos, y en toda la longitud del cruzamiento, un hilo metálico de prevención suficientemente sólido.

Art. 47. Deberá evitarse en todo lo posible la colocación de los conductores en sentido paralelo á los hilos telegráficos ó telefónicos. Cuando esta colocación sea inevitable, los conductores serán teñidos en todo su trayecto á una distancia de 12 metros por lo menos.

Art. 18. Las Compañías telefónicas no podrán exigir la aplicación de los artículos 16 y 17 sino en el caso de poder demostrar que la proximidad de los conductores interrumpirá el servicio de los hilos telefónicos ya colocados. En cuanto á los hilos telefónicos que se vayan á tender posteriormente, corresponde á la Compañía colocarlos, con arreglo á los artículos 16 y 17, manteniéndolos á la distancia necesaria para no sufrir perjuicio.

Art. 49. Todos los circuitos de alumbrado eléctrico deberán estar protegidos con corta-circuitos, así como todos los conductores en los puntos de unión de las distintas ramas, y en tales condiciones, que su fusión se verifique antes de que los conductores principales alcancen la temperatura de 65° centígrados.

Art. 20. Las lámparas de arco estarán siempre protegidas por linternas o globos alambrados, á fin de evitar la salida de chispas, caída de trozos de carbón incandescente ó de cristales por causa de rotura.

Art. 21. Todas las lámparas de arco, así como sus instalaciones, que se hallen colocadas al alcance de la mano, deben estar perfectamente aisladas.

Art. 22. Los comutadores, resistencias, barras de conexión, lámparas, etc., estarán montados sobre bases incombustibles, siendo admisibles los interruptores o corta-circuitos colocados en bases de madera incombustible.

Art. 23. Cuando la importancia de las fuerzas electro-motrices en acción pueda producir daños graves á las personas, deberán prescribirse en un reglamento interior de la explotación las prescripciones que los obreros deben adoptar, tales como el empleo de guantes de caoutchouc, fijándose en un cuadro colocado en sitio visible de la sala de máquinas la consigna que los obreros deben observar para su propia seguridad.

Art. 24. En virtud de lo dispuesto en el art. 4º del reglamento orgánico del Cuerpo de Telégrafos, queda éste encargado del reconocimiento previo de las instalaciones, así como de su vigilancia y pruebas que durante su explotación se consideren necesarias.

Art. 25. Las autoridades gubernativas dispondrán que inmediatamente se suspenda toda explotación que ofrezca peligro de incendio ó pueda producir desgracias personales, de cuya determinación darán cuenta en el acto al gobernador general para la resolución que proceda.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Las instalaciones que en la actualidad se hallen en explotación deberán sujetarse á lo dispuesto en las anteriores bases y reglamento para su ejecución, á cuyo fin los dueños de las mismas remitirán en el término de dos meses, á partir de la aprobación y publicación de este último, al gobernador general, por conducto de los gobernadores civiles de las provincias respectivas, un plano de sus líneas y una declaración en la forma que expresa el art. 2º para las nuevas instalaciones, con objeto de que en su vista se dispongan las reformas que aquéllas exijan, y una vez hechas se autorice su continuación.

Por las Administraciones generales de comunicaciones de las respectivas islas se propondrán en el término de dos meses á los gobernadores generales el reglamento especial y las disposiciones complementarias que juzguen convenientes para la mejor ejecución de cuanto se dispone en el presente decreto.

Los gobernadores generales, previo informe de la Junta de Obras públicas y Consejo de Administración, lo elevarán á la superior aprobación del Ministerio de Ultramar.

Dado en Palacio á catorce de Marzo de mil ochocientos noventa.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Ultramar, Manuel Becerra.

Muchos podríamos y tendríamos que decir si nos propusiéramos examinar el Real decreto cuyo articulado hemos reproducido; pero teniendo en cuenta que sólo se trata de Ultramar, nos limitamos á indicar que nos parecen poco menos que irrealesibles, y en todo caso contraproducentes al objeto que sin duda se ha propuesto el autor, algunas de las disposiciones relativas á la parte técnica, que demuestran, á nuestro juicio, un marcado purismo de hacer parade, como dirían los franceses, de los conocimientos que sin duda posee en la materia, así como un celo plausible, aunque tal vez excesivo, que se traduce por un lujo de reglamentación con el que no estamos conformes.

Por lo demás, no deja de ser singular que sea en Ultramar donde se inicien las reformas de que tan necesitada está la metrópoli, y una vez más llamamos sobre esa singularidad la atención especial de los señores Ministros de Gobernación y Fomento.

NOTICIAS.

LA ELECTRICIDAD EN LA PANADERÍA. Anuncia la prensa de Londres una nueva aplicación de la electricidad, descubierta por el químico M. Swart, aplicable al cocimiento del pan por medio de la electricidad, descubrimiento, que según se asegura, es mucho más breve y económico que el que se emplea en la actualidad, con la ventaja de que el pan sale del horno mejor cocido.

Después de hechos los primeros experimentos, el inventor ha cedido todos sus derechos á una fuerte empresa panadera de Londres y Glasgow, que se ha apresurado á poner en práctica el invento en los diferentes establecimientos que posee en las dos ciudades indicadas.

LA ELECTRICIDAD EN LAS MINAS. La Compañía Sprague, una de las más acreditadas de los Estados Unidos, ha decidido establecer una sección especial para las aplicaciones de la electricidad en las explotaciones mineras, dedicando al efecto todo el personal y medios de que dispone para atender á todas las instalaciones que se le ordenen para la extracción de minerales, desagüe de minas, perforación, excavación, alumbrado, ventilación y tracción de vagones dentro y fuera de las minas.