Revista de electricidad (1890-01-25 00:00:00), página 2

Como no solamente debemos distribuir 100 amperes, sino también estar dispuestos para una parada casual, emplearemos para el primer caso 40 acumuladores que, á 2,5 volts, bastarán cuando la dinamo funcione para dar á las lámparas los 100 volts que necesitan, y para el segundo caso es preciso aumentar el número de acumuladores á 55, que, á 1,85 volts, darán también los 100 volts pedidos cuando la dinamo deje de funcionar.

Tendremos, pues, seis baterías de 55 acumuladores cada una, ó sean 330 acumuladores al total del num. 3.

Como á 2,5 volts por acumulador, los 55 necesitarán 137,50 volts, la dinamo habrá de dar esta tensión aparte de la pérdida por la línea. Así es que tendremos como tensión máxima 137 volts × 6 = 825 volts, á los que hemos de añadir los 80 volts de pérdida que convierten el número anterior en 825 + 80 = 905 volts; cifra que es puramente teórica, porque no hay necesidad de dirigir la dinamo sobre 55 acumuladores cuando bastan con 44 de ellos.

Un conmutador redondo de 45 direcciones, unidas cada una á un acumulador, permitirá el hacer con facilidad variar el número de ellos en el circuito.

Además dos interruptores automáticos permiten el fraccionamiento de las lámparas con el número mínimo de acumuladores (41), ó sobre el máximo (55), ó también con cualquier número intermedio, por medio del conmutador redondo.

Llamamos la atención sobre el hecho de que como las dinamos alimentan directamente los acumuladores sin tener ningún contacto directo con las lámparas, éstas son independientes de aquéllas. Por esta razón la pérdida de 80 volts del circuito principal no ejerce ninguna influencia sobre los hilos de derivación, cuya pérdida es nula ó sin importancia.

Ordinariamente bastan 41 acumuladores en cada serie unida á la dinamo, por lo que ésta deberá desarrollar una tensión de 102,5 volts × 6 = 615 volts, necesaria para dar los 100 amperes en cada una de las seis baterías.

Hemos dicho antes que el máximo de tensión necesaria sería de 905 volts; pero esto sería únicamente en el caso de querer cargar las seis series de una vez en tensión. Como es muy fácil cargar las series en secciones de tres en tres, este máximo no será nunca necesario; pero si lo fuera, lo obtendríamos con facilidad tomando la dinamo de reserva.

Excepto en este caso, los acumuladores suplirán la dinamo de reserva, á pesar de lo cual lo hemos incluido en el presupuesto para no olvidar nada que tienda á dar mayor seguridad á la instalación proyectada.

Como hemos dicho, empleamos seis baterías de 55 acumuladores num. 3, garantizados tres años de todo desgaste anormal ó accidente eléctrico que provenga de una carga ó descarga excesiva. El precio del num. 3, con su caja de pitchpin forrada de plomo, vale en Paris 97 francos, al que hay que añadir 10 por 100 más por la garantía de tres años; ó dicho de otro modo, por el cambio de las placas positivas de un milímetro por otras de 3 milímetros de espesor, y las negativas de un milímetro por otras de 2. En este caso el precio de cada acumulador será de 106,20, y el de los 330 452,11 pesetas.

Con estas seis baterías tenemos en reserva, una vez para la dinamo, 630 amperes-hora, ó una hora y tres minutos del alumbrado total; tiempo más que suficiente para atender á la reparación de una parada fortuita, ó para asegurar un poco más de alumbrado después del tiempo corriente, siendo así que disponemos de 4.050 lámparas-hora.

Tomando acumuladores del num. 4 de cuatro metros cuadrados de superficie útil en lugar del num. 3, tendríamos un gasto de 46,464 pesetas, y la reserva se aumentaría á 810 amperes-hora ó 4.400 lámparas-hora, ó, en fin, á una hora y veinticinco minutos del alumbrado total.

Tomándolos del num. 5, ó sea de 5 metros cuadrados de superficie útil en lugar de los del num. 3, tendríamos un gasto de 56.265 pesetas; pero á cambio dispondríamos de una reserva de 4.030 amperes-hora ó 4.730 lámparas-hora, ó, en fin, de una hora y cuarenta y cinco minutos del alumbrado total.

Como se ve, el empleo de acumuladores del num. 3, 4 ó 5 no cambia la esencia del proyecto más que en el precio y la duración de la reserva.

Como generadores eléctricos tomamos tres dinamos excitadas en derivación de 350 volts y 450 amperes cada una, aun cuando solas bastarán para la marcha normal. La tercera funcionará únicamente en el caso de un desperfecto en las otras dos, ó en el caso excepcional de querer cargar las seis baterías en tensión. Las dinamos se acoplarán en tensión, empleando cada una fuerza de 50 caballos. El precio de cada dinamo será de 4.000 pesetas, ó las tres 12.000 pesetas.

Los aparatos accesorios necesarios son:

Un regulador de excitación de 100 amperes para cada dinamo, ó sean tres reguladores, á 100 pesetas; en juntó, 300 pesetas.

Un amperómetro para cada dinamo y otro en el cuadro, ó sean cuatro amperómetros de 100 amperes, á 100 pesetas uno; en juntó, 400 pesetas.

Un voltmetro de 350 volts para cada dinamo, á 100 pesetas; en juntó, 300 pesetas.

Un voltmetro de 1.000 volts como totalizador en el cuadro, 150 pesetas.

Un corta-circuito automático para 100 amperes, colocado en el circuito de las dinamos á los acumuladores, 150 pesetas.

Doce interruptores automáticos para 100 amperes, dos para cada batería, intercalados en los circuitos de los acumuladores á las lámparas, á 50 pesetas uno, 600 pesetas.

Finalmente, seis conmutadores redondos, de 45 direcciones, uno para cada batería, para 100 amperes, dispuestos para variar el número de acumuladores en servicio, á 100 pesetas uno, 600 pesetas.

En marcha ordinaria, tendremos en el circuito 695 volts y 400 amperes, ó sean 69.500 watts, que á 600 watts útiles por caballo mecánico representan 116 caballos.

Como fuerza máxima necesitaremos 151 caballos, porque los 905 volts por 100 amperes, ó sean 90.500 watts á razón de 600 útiles por caballo, nos dan 150,8 como fuerza necesaria.

Pero según antes hemos dicho, nos basta emplear una fuerza media.

En una instalación por medio de acumuladores hemos de considerar tres pérdidas:
1.º La pérdida en volts en la canalización.
2.º La pérdida en watts ocasionada por el empleo de acumuladores como transformadores distribuidores.
3.º La pérdida en watts por el empleo de los acumuladores como depósito.

Estas pérdidas, en nuestro caso, tienen los valores siguientes:
1.º Ochenta volts de pérdida de los 905 de tensión, ó sea el 8,8% por 100 de pérdida en volts en el circuito ó canalización.
2.º En el caso de servir los acumuladores de transforma-