Revista de electricidad (1890-03-10 00:00:00), página 3

valente de hidrógeno (un gramo), han de pasar, como ya hemos visto, 96.000 coulombs.

En cuanto hemos dicho hasta aquí, hemos supuesto que los dos electrodos (placas por donde entra y sale la corriente eléctrica en el baño) eran de la misma naturaleza, y que no intervenían químicamente en la electrolisis, esto es, que permanecían inalterables en el baño.

Examinemos lo que pasa cuando el anodo (electrodo por donde entra la corriente en el baño; ó sea electrodo positivo), está formado por el mismo metal que está en disolución en el baño, y que es el que queremos precipitar. Por ejemplo, tomemos por baño la disolución de sulfato de cobre, y por electrodo positivo ó anodo una placa de cobre, siendo el catodo (electrodo negativo) una placa no atacada.

El sulfato de cobre \( CuSO_4 \) es descompuesto por la corriente; el metal cobre \( Cu \) se deposita sobre el catodo, y \( SO_4^2- \) es transportado al anodo; si éste fuese inoxidable, se desprendía allí oxígeno; pero en presencia del anodo de cobre, éste se disuelve y se reconstituye el mismo \( CuSO_4 \) que la corriente descompuso. Con este sistema, el trabajo de descomposición, ó sea de electrolisis, deberá ser nulo, puesto que se hace y se deshace el mismo compuesto. Pero el trabajo no es nulo en la práctica, aun cuando es en realidad muchísimo menor que cuando no se ataca el anodo.

De lo dicho se desprende que, para electrolisis, los generadores eléctricos que han de emplearse han de dar muchos amperes y pocos volts. Si se emplean pilas, como antiguamente se hacía, deberán ser agrupadas en cantidad, por regla general.

La primera dinamo realmente práctica que se empleó en la electrolisis industrial fué la de Gramme, en 1871. La empleó el conocido M. Christoffle, y permitió reducir el precio del depósito de plata desde 3,87 francos el kilogramo, que costaba con las pilas, hasta 0,90 francos, comprendiendo la amortización. Si esta disminución de precio es poco sensible cuando se trata de metales preciosos, no sucede lo mismo al tratarse de los otros metales usuales, donde tiene una importancia capital, como lo veremos cuando estudiamos las diferentes aplicaciones que hemos enunciado.

FRANCISCO DE P. ROJAS.

DISTRIBUCIÓN DE LA ELECTRICIDAD.

(Conclusión) (1).

M. Crompton establece como sigue el presupuesto de una instalación de 40.000 lámparas ó 600 kilowatis:

    Estación generatriz, edificios, chimenea, depósitos de agua, etc., libras.
    41.000

    Dinamos y excitadoras: 815 kilowatts con recambio.
    8.840

    Fuerza motriz: máquinas, calderas, alimentación, tuberías, correas, etc., á 8 libras 42 díneros por caballo indicado.
    42.470

    500 transformadores, uno por cada dos casas, á libras 45 uno.
    7.800

    2.000 yardas de conductores de carga, á 308 libras las 100 yardas.
    6.460

    20.000 yardas de conductores de distribución de 50 centímetros cuadrados de superficie, á libras 71,7 (véase el cuadro 1.º).
    14.270

    Aparatos de regularización.
    500

    TOTAL EN LIBRAS.
    57.440

Para la instalación por acumuladores, M. Crompton propone una semejante á la instalada en Viena.

Las dinamos deberían dar los dos tercios del servicio máximo de 600 kilowatts, ó en las hornas de los acumuladores 448 kilowatts, que, añadiendo 8 1/4 por 400 de pérdida en los conductores de carga, se convierte en 490 kilowatts.

Contando con un 20 por 100 de reserva, llegamos á 600 kilowatts, equivalentes á 4.000 caballos indicados.

Esta instalación puede dividirse en seis grupos de máquinas y dinamos de 100 kilowatts cada uno.

Los edificios pueden valer...... 8.000 libras.
Las máquinas de vapor............. 8.600 »
Las dinamos......................... 4.800 »

Así es que la estación generatriz importaría 24.000 libras en el caso de emplear acumuladores, y 29.000 en el de transformadores.

Los acumuladores deberían tener una capacidad suficiente para dar 200 kilowatts por hora durante las horas en que el consumo excediese de 500 kilowatts, dados por las dinamos.

Según las curvas de carga, este período de consumo máximo alcanza dos horas en verano y cuatro en invierno.

Colocando cuatro grupos de acumuladores, cada uno de una capacidad total de 250 kilowatts, ó sean 1.000 kilowatts para los cuatro, tendremos el número suficiente de acumuladores para funcionar hasta cinco horas de consumo máximo, lo que rara vez sucederá, aun en los días de niebla.

Estos acumuladores deben poder descargarse sin inconveniente y con un rendimiento que alcance, por lo menos, á 650 kilowatts, fijándose mucho en que el grado de descarga sea máximo al elegir los tipos de acumuladores.

Hay poden encontrarse por precios aceptables acumuladores que llenen este requisito.

También es preciso que los aparatos de regularización permitan reducir al mínimo la diferencia de fuerza motriz entre la carga y la descarga.

Puede hacerse trabajar á la vez, con la corriente, las baterías de acumuladores, durante las horas de máximo consumo, sin ninguna ó casi ninguna pérdida por esta unión, porque la pérdida queda reducida á los momentos que preceden á la parada de las máquinas, cuando termina la carga de los citados acumuladores.

Las estaciones secundarias que contienen los acumuladores, pueden reducirse siempre á dos departamentos: uno para las baterías y aparatos de comprobación, y el otro para el operario encargado de cuidarlos.

Teniendo en cuenta todo lo que antecede, M. Crompton calcula del siguiente modo el precio de una estación para el servicio de 4.000 lámparas por medio de acumuladores:

Estación generatriz, edificios, chimenea, depósitos de agua, etc., libras esterlinas.......................... 8.000
Dinamos: 600 kilowatts, seis máquinas de 400 kilowatts una..................................................... 4.800
Fuerza motriz: máquinas, calderas, tuberías, etc., á 8,12 libras por caballo indicado......................... 8.600
Cuatro grupos de acumuladores, ó sean 240 elementos en serie, á 40 libras por elemento, todo comprendido............................................................ 9.600
2.000 yardas de conductores de carga, á 307 libras, 47 chelines, 6 díneros por cada 100 yardas (véase el cuadro 2.º)............................................................. 6.437
20.000 yardas de conductores de distribución, de 161,25 centímetros cuadrados de sección, á 400 libras, 13 chelines, 6 díneros (cuadro 2.º)............. 20.425
Aparatos de comprobación, medida y regularización................................................................. 2.500

TOTAL EN LIBRAS.................. 29.268

(1) Véase el número anterior.