Revista de electricidad (1890-02-10 00:00:00), página 4

y como hasta ahora los que monopolizan las instalaciones de alumbrado eléctrico son los constructores de máquinas, cables y dinamos, claro está que no recomendarán el empleo de unos aparatos que tanto cercenan el empleo de sus manufacturas.

Para terminar diremos que los acumuladores del tipo Faure no pueden emplearse como transformadores distribuidores más que en el caso de admitir el gasto seis veces mayor que su empleo ocasional, dada su poca superficie o lidez, así como su ninguna garantía.

El empleo del acumulador de Montaud cuya duración se garantiza, va á modificar los presupuestos, haciéndolos económicos.

B. DE MONTAUD.

LAS MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS DE LA SOCIEDAD TALLERES DE OERLIKON.

En muy poco tiempo ha extendido considerablemente en España, y especialmente en los teatros de la corte, su sistema de dinamos está acreditadísima casa, que ha obtenido el único primer premio concedido á las dinamos en la última Exposición de París de 1889. Sin perjuicio de ocuparnos más adelante de otras instalaciones, hoy vamos á hablar de la magnífica que presentó la referida Sociedad en la Galería de máquinas, y que tanto llamó la atención del mundo industrial, según hicimos notar oportunamente.

En efecto, la Sociedad de Oerlikon instaló en dicha Galería la transmisión de fuerza eléctrica que daba movimiento á la sección suiza y á una parte de la belga.

Esta transmisión, de una potencia de 250 caballos, se hacía por una dinamo generatriz, movida por una máquina de vapor de 200 caballos del sistema Oerlikon, y por una dinamo receptora de igual potencia; pero con el arrastre del inductor reducido para compensar la pérdida de carga entre las dos dinamos y hacerlas marchar á la misma velocidad.

El sistema inductor de las dinamos está constituido por cuatro piezas polares fijas en un cuadro octogonal formado de dos piezas atornilladas de fundición. En las piezas polares están montadas las bobinas excitatorias, que están unidas entre sí en tensión con el inducido.

Estas bobinas están enrolladas con láminas de cobre de 360 centímetros de ancho por un centímetro de espesor, constando de 60 vueltas de cobre cada bobina.

El inducido está formado por una masa de hierro en forma de anillo, compuesto de una serie de discos de hierro dulce de 0,6 centímetros de espesor y separados entre sí por discos de papel.

El cable inducido no da más que una vuelta sobre la superficie cilíndrica exterior del anillo, y consta de 400 espiras en la dinamo generatriz y 368 en la receptriz. Este cable está compuesto de 19 hilos de 4,3 centímetros de diámetro, lo que corresponde á una sección de cobre de 28,20 centímetros próximamente. El colector de la generatriz tiene 200 secciones, y 181 el de la receptriz.

La velocidad de la generatriz y de la receptriz es de 480 vueltas por minuto, desarrollando la generatriz á esta velocidad una fuerza electro-motriz de 623 volts en plena carga.

Las variaciones de velocidad de la receptriz con la máxima ó la mínima carga no pasan del 2 por 100.

Entre otros aparatos indispensables para el buen funcionamiento de los transportes de fuerza á tan alta tensión, citaremos el disparo automático, que tiene por objeto hacer funcionar automáticamente en corto circuito las bobinas de los electro-imanes disparando la dinamo, cuando por una causa cualquiera la intensidad de la corriente pasa del límite marcado.

Este aparato se halla colocado en la dinamo generatriz.

Para obviar el mayor peligro que puede presentarse en las potentes máquinas de alta tensión, es decir, para impedir que la extra-corriente de ruptura no destruya el aislamiento de las máquinas, se ha combinado un interruptor especial llamado de carbón. El interruptor funciona formando un arco volátil que aumenta poco á poco de longitud hasta su extinción, obligando así á la intensidad de la corriente á ir disminuyendo gradualmente, por lo que la extra-corriente queda reducida á muy poca cosa y no ofrece peligro.

Todas las dinamos de la Sociedad Oerlikon están calculadas y construidas para funcionar de una manera continua día y noche sin calentamiento exagerado, aun trabajando á plena carga. El cuidado que exigen durante el funcionamiento es de poca importancia, y la colocación y conservación del colector y escobillas es fácil y duradera porque no se producen disparos.

La Sociedad de Oerlikon estaba además encargada de asegurar el alumbrado de una parte de la sección suiza.

Para ello instaló dos máquinas de vapor acopladas directamente á las dinamos (de un tipo semejante á las del Teatro Real), una de ellas de 2 polos, 500 amperios y 65 volts, y otra de 4 polos, 180 amperios y 65 volts.

Las lámparas empleadas para el alumbrado eran del sistema Brown con solenoides; lámparas que son notables por sus cualidades prácticas, pues una vez arregladas no necesitan los cuidados de obreros especiales, ni pueden desarrugarse tampoco fácilmente.

Este tipo de lámparas es el único que emplea en sus instalaciones la Sociedad de Oerlikon.

Otra particularidad de esta lámpara es que puede funcionar en derivación con una tensión de 50 volts solamente, en lugar de 65 que hasta hay eran indispensables para funcionar en cantidad. De este modo no es preciso intercalar una resistencia adicional en el circuito de cada lámpara, que siempre consumía fuerza inútilmente.

Sin perjuicio de insistir, cuando el espacio nos lo permita, sobre las inmejorables condiciones de todos los aparatos eléctricos de esta casa, únicamente diremos hoy para terminar, refiriéndonos á la obra de M. Fontaine, lo siguiente sobre las dinamos de su fabricación:

«La duración de estas máquinas se ha llevado al límite. Los árboles son de acero dulce y pulido, y los cojinetes recubiertos de metal antifricción de primera calidad. Podemos garantizar la duración de los colectores de cinco mil á diez mil horas (diez á veinte años), según el mayor o menor cuidado, y las escobillas pueden prestar servicio de mil horas á dos mil.» Esto se ha visto comprobado en las dinamos que funcionan en los teatros Real, Novedades y Lara de esta corte.

EL ALUMBRADO ELÉCTRICO DE SALAMANCA.

En el cuadro de estadística del alumbrado eléctrico en España, que dimos en el num. 4.º de esta Revista, hicimos notar la importancia de la instalación de Salamanca, que es una de las mejores de cuantas se han hecho hasta ahora en España. Nuestros lectores pueden juzgar por los siguientes