Revista de electricidad (1890-03-25 00:00:00), página 4

municipios adoptar en este punto acuerdos tan radicales como el adoptado por el de esta ciudad, porque no todos tienen á su favor una situación económica floreciente ni arranques para rescindir sus contratos con las compañías de gas, haciendo valer la religiosidad en el pago de un servicio importante y la detestable calidad del fluido suministrado. Y por cierto que es bien extraña la conducta que en esta materia observan las compañías de gas; la lucha entre el alumbrado eléctrico y el alumbrado por gas se halla empeñada: todo indica que el triunfo definitivo será de aquél; y en tal situación parecía lo lógico y racional que empresas ya constituidas, poderosas y con capitales bastantes para hacer frente á un cambio de sistema y acometer la adopción del novísimo que hoy se presenta, abandonaran anejas prácticas y se pusieran en condiciones, si no de monopolizar el suministro del espléndido alumbrado por el fluido eléctrico, al menos de luchar ventajosamente con empresas que han de empezar por constituirse, y salvar de esta manera sus comprometidos intereses.

Empero dejando á un lado el extraño proceder de estas compañías, que las llevan á pérdidas no pequeñas como la que aquí ha tenido que lamentar, entrará desde luego en el examen del material adoptado para el alumbrado público eléctrico de Pamplona, sistema que se ha seguido en la instalación, cuenta del gasto hecho en ella, gastos de entretenimiento y otros detalles que merecen ser conocidos en una reforma de tal importancia.

ESTACIÓN CENTRAL.

La estación central del alumbrado público por la electricidad se ha montado en el molino llamado de Cuatro ríos, propiedad de la Exema. Corporación municipal, situado á la orilla izquierda del Arga y á la distancia de 700 metros de la ciudad.

El sistema empleado en la instalación ha sido el de corrientes continuas, si bien recurriendo al sistema trifilar, á fin de disminuir la pérdida en una mitad.

La fuerza motriz la proporcionan dos turbinas de 70 caballos de 75 kilómetros cada una, que han sido construidas en los acreditados talleres de los Sres. Planas, Flaquer y Compañía, de Gerona, á quienes se deben también los estudios de su instalación. Durante el día una de las indicadas turbinas está afecta al servicio del molino.

Acoplada sobre el eje en la transmisión general, se ha montado una máquina de vapor Compound, de alta y baja presión, con dos cilindros y condensación, de 120 caballos de 75 kilómetros. El generador, inexplosible, multitubular, es de 120 metros superficiales de calefacción, vaporizando 40 litros de agua con un consumo de un kilogramo de hulla Cardiff de 8.000 calorías. Procede de los talleres de los señores De Naeyer y Compañía, de Willebrock (Bélgica).

MATERIAL ELÉCTRICO.

Las máquinas magneto-eléctricas que funcionan son tres, de 40,000 watts cada una (160 volts y 250 amperes), y trabajan á 350 revoluciones por minuto. Acopladas dos de éstas, elevan la fuerza al doble, quedando la tercera de respeto.

Las primeras van provistas de reguladores automáticos é intercalados en tensión, y otros de mano, ejerciendo todos ellos su acción sobre los circuitos de imantación. Ninguna de ellas es excitada independientemente. El reostato á mano, intercalado en la tercera dinamo, permite excitarla antes de ser ésta acoplada en línea.

Los aparatos de que trato son del sistema Ganz, de Budapest, de enrollado sencillo, estableciéndose el compro- taje por medio de los reguladores automáticos. La duración de los colectores se ha calculado en un año, para los efectos del gasto de entretenimiento; pero teniendo en cuenta el poco desgaste que han sufrido durante los ocho meses que llevan funcionando, puede asegurarse que su duración pasará á un doble de lo calculado.

En el cuadro de medición se han fijado tres comutadores de 250 amperes cada uno, y á sus bornas van unidas las líneas generales de las dinamos; otros tres comutadores más pequeños sirven para la comutación de los reostatos. De este modo, si la necesidad obligara á hacer un cambio estando en marcha las dinamos, la que trabajase en el vacío quedaría inmediatamente en funcionamiento, y la que pudiese resultar inutilizada fuera de circuito. Completa el cuadro el amperómetro, voltímetro y las lámparas-tipo.

Los pararrayos, que son del sistema suizo, se hallan colocados al exterior del edificio.

Los cables de líneas que parten de la estación central son de 250 milímetros de sección, y de 100 el de retorno ó compensación. La instalación de la red de conductores, tanto en el exterior como en el interior de la ciudad, es aérea, y la longitud total de éstas alcanza la enorme cifra de 64 1/4 kilómetros, debiéndose advertir que los principales tienen en un solo cable 480 milímetros.

Los aparatos de iluminación se han colocado á 5 m. 50 sobre el nivel del suelo, y están constituidos por elegantes consolas provistas de aisladores de doble zona: sobre estos aisladores se apoyan los cables conductores que atraviesan toda la población, formando los dos circuitos compensadores del sistema trifilar adoptado.

La sección dada á los cables en todos los circuitos, y cuyo punto es el más importante de la instalación, corresponde á dos milímetros por amperé.

El número de lámparas incandescentes actualmente en funcionamiento es el de 450, de 120 volts, de un consumo de 3 1/2 watts por bujía cada una, y son del sistema Khotinsky, equivalentes á 25 bujías.

Además de las lámparas de incandescencia montadas en toda la ciudad, se han colocado en la gran plaza de la Constitución y paseos de Valencia y de la Taconera diez y ocho elegantísimos y esbeltos candelabros de fundición, de siete metros de altura cada uno, llevando encerrado en soberbia farola un regulador Gramme de 2.000 bujías, con una corriente de 44 amperes y 50 volts.

Por segundo una energía eléctrica de 30 × 44 = 700.

Para evitar las máquinas de alta tensión é igualmente los circuitos de esta índole, estas lámparas han sido derivadas de los circuitos de incandescencia.

    FUERZA ABSORBIDA.
    CABALLOS.

    450 lámps. × 25 bs. = \( \frac{14,250 \times 3\ 1/2}{75} \) watts
    52,50

    18 lámparas arco \( \frac{50 \times 44}{75,00} = 4 \times 48 \).....
    18,00

    Pérdida por rozamientos.......................
    12,00

    Pérdida de energía eléctrica, 41,9 por 100....
    8,38

    <b>En junta.............</b>
    <b>90,88</b>

El total de las lámparas funciona equilibradas de potencial en un 2 por 100.

Esta importantísima instalación, no exenta de dificultades