El Porvenir de la industria (1875-09-11 00:00:00), página 2

her visto que cada una de las 558 claraboyas tiene un registro cerrado en invierno si lo piden los obreros y abierto en verano; de forma circular y de 20 centímetros de diámetro; no para dar entrada, sino salida al aire vi-
ciado del interior.

Reunidas las secciones trasversales de estos registros dan 11 metros cuadrados. Si las claraboyas abiertas son de 12 á 23, término medio 18 ó cosa así, suponiendo que ofrezcan 0,6 metros² cada una, darán otros 11 me-
tros, que sumados con los primeros dan un total de 22 metros cuadrados, repartidos en diferentes puntos de la sala, cifra considerable para la salida del aire inte-
rior. Estraño es que la Revista ignore estos datos que están al alcance de todo el mundo.

Hay además dos canales que cortan la gran sala en forma de cruz, tapados por encima, excepto en algunos puntos donde se vén rejillas que sirven para la aspira-
ción del aire durante las horas de paro. El canal se di-
rige á uno de los conductos de humo de la chimenea, in-
terceptando á voluntad la comunicación por medio de un registro de 1 m. 00 × 0 m. 75. En verano se hace fun-
cionar este sistema de ventilación que ofrece el incon-
veniente de entrar la chimenea, por cuyo motivo solo
puede servir algunas horas. Este detalle prueba que al
proyectarse la sala subterránea no se olvidó la ventila-
ción y al mismo tiempo que el autor del artículo ignora
lo que los obreros tienen encima y debajo de sus cabezas.

Viene ahora en segundo lugar la parte facultativa:
sobra calor y falta renovación de aire según el ar-
tículo se consigna.

El día 18 del corriente, según los partes meteorológicos
insertos en los periódicos locales del 19, la tempera-
tura del aire á las 2 de la tarde era de 25° R., y según
aparece en la Revista marcaba el termómetro 24° R. en
la sala subterránea. Cualquiera que sepa en que condi-
ciones se toman las temperaturas insertas en los perió-
dicos, dirá y con razón que la sala de tejidos se halla
á una temperatura más baja que la del aire libre este-
rior á la sombra. Teniendo en cuenta el calor emitido
por las personas y el producido por los rozamientos de
la maquinaria, este resultado es sorprendente y prueba
hasta la evidencia que, en cuanto á calor se halla di-
cha sala en perfectas condiciones ó poco susceptibles de
mejora.

Ocupémonos de la renovación del aire:

"Y si calculamos los metros cúbicos de aire que tocan
á cada individuo, tendremos que, siendo la longitud de
102 metros y el ancho de 69, producen una superficie
de 7,058 metros cuadrados; los cuales multiplicados por
4 metros y 66 centímetros que debe tener la altura, re-
sultan unos 52,852 metros cúbicos de aire. Deduciendo
ahora el espacio que ocupan las personas, las máquinas
y demás objetos; y siendo por lo menos 1,000 los que
habitan esta sala durante once horas, resulta que cor-
responden apenas tres metros cúbicos de aire á cada
persona por hora."

Solo tres metros cúbicos de aire cuando son necesi-
arios 10 por persona y por hora. Esto sería grave; pero
afortunadamente está muy lejos de la verdad. Queremos
suponer buena fe en el articulista y por esto nos vemos
obligados á creer que ó no conoce la fábrica, ó ha olvi-
dado las nociones más elementales de la física.

Ya hemos dicho que los orificios de salida del aire vi-
ciado presentan 22 metros cuadrados. Los de entrada
son mucho mayores; pero dice la Revista que no hay
corriente, fenómeno que sería digno de estudio por su
estranchez. Con el calor producido por los obreros y las
máquinas, la temperatura del aire aumenta, disminui-
yendo la densidad y elevándose por consiguiente á las
capas superiores sobrenadando, digámoslo así, como el
aceite sobre el agua. Encontrando este aire salida por
cerca de 400 puntos, se mezcla con el exterior y á me-
dida que esto se verifica, entra á reemplazarle por la
parte inferior el aire procedente de los parajes inmedia-
tos. Si esto no sucede así ya puede el articulista borrar
de una plumada todos los tratados de física aplicada re-
ferentes al calórico.

En la sala subterránea entra el aire, si mal no recor-
damos; por las puertas que comunican con la tranvía;
por la que conduce á la cerrajería y por las de la sala de
máquinas de aderezo que está en libre comunicación con
el huerto. La salida, presenta como hemos dicho, 22 me-
tros cuadrados. Si hay 1,000 obreros necesitarán 10,000
metros cúbicos de aire por hora ó sean \( \frac{2,778}{22} = 0^{\circ},126 \) por segun-
do. Luego á la salida, el aire deberá por lo menos tener
una velocidad de \( \frac{2,778}{22} = 0^{\circ},126 \) cifra sumamente exi-
gua, teniendo presente que á la velocidad de 1 m por
segundo el viento apenas es sensible y que á la de 2 m re-
cibe el nombre de ligera brisa.

Pues bien: según los experimentos hechos con el ane-
mómetro de Combes por el personal facultativo de la fa-
brica la velocidad media del aire á la salida de los re-
gistros no es inferior á 4 m.00; pero como los registros
son tan numerosos y hay diferencias considerables de
uno á otro, se ha preferido estudiar la entrada del aire
en varios puntos diferentes, en vez de la salida; pues así
los resultados podrán ser muy exactos.

Aire que entra por la puerta de la cerrajería. El ane-
mómetro dio 685 revoluciones por minuto, ó sean 11,585
por segundo. Sustituyendo este valor en la fórmula del
aparato.

\[
v = 0,518 + 0,537n
\]

Se obtendrá \( v = 4^{\circ},134 \).

Dimensiones de la puerta \( = 2,1 \times 1,12 = 2,552 \) m²

Volumen de aire que entra por segundo \( = 2,552 \times 4,134 = 9,77 \) metros cúbicos.

Volumen de aire que entra por hora \( = 53,172 \) metros cúbicos ó sean 53 por cada persona.

Luego está fuera de duda y puede comprobarlo todo
el que guste: 1." Que la puerta de la cerrajería está
siempre abierta en verano; 2." Que por esa puerta en-
tran 53172 metros cúbicos de aire por hora. 5." Que hay
otras puertas abiertas además de la indicada. 4." Que
no puede haber error en la fórmula del anemómetro por-
que con él se han hecho varios experimentos sujetándolo
al plato de un torno y haciéndole girar á distintas velo-
cidades conocidas.

El malestar en dicha sala sólo puede tener por causa
el mismo que se nota en todas las salas de tejidos. El
polvo del algodón, el hedor de los aceites, y sobre todo,
el calor en verano que fatiga el cuerpo, sin que difícil-
mente pueda encontrarse medio para evitarlo.