El Porvenir de la industria (1876-04-21 00:00:00), página 5

tiempo, afluye el agua á la rueda por las dos aperturas centrales reunidas por dos conductos laterales á un tubo de aspiracion.

Las figuras 1 y 2 representan en perspectiva y en seccion una de esta clase de bombas construida por los Sres. Neut y Dumont, que sin alterar en nada el fundamento de las mismas que acabamos de indicar, han sabido sin embargo introducir en la construcción de sus diferentes partes, en la forma y disposicion de los accesorios y en su forma de instalacion en general, perfeccionamientos de detalle que las hacen practicas, haciendo que se usen hoy dia en varios trabajos de construcción y en diversas industrias.

Fig. 1.a

Fig. 2.a

Fig. 3.a

La fig. 3.a representa la disposición de una de dichas bombas con su transmisión, montada sobre doble soporte preferibles mayormente para un servicio prolongado, á las que los mismos construyen con un solo soporte que emplean generalmente para pequeñas elevaciones que no excedan de tres á cuatro metros.

Las bombas centrífugas habían sido en su origen, objeto de vivas censuras, y no sin razón para ello, considerando solamente ventajosa su aplicación, en casos especiales, como el de la elevación de grandes volúmenes de agua á pequeñas alturas y por un corto espacio de tiempo, á causa de ser caprichosas es decir que cesaban de funcionar instantáneamente y sin causa aparente, achacándoles además que su fuerza de aspiración alcanzaba sólo á un corto número de metros, consumiendo una fuerza considerable relativamente á la cantidad de agua elevada.

Todas estas objeciones eran, precisó es convenir en ello perfectamente fundadas; más de algunos años á esta parte, diversos constructores y entre ellos Neut y Dumont, se han dedicado con ahínco á vencer todas las dificultades que se habían presentado, y preciso es confesar que lo han conseguido de la manera más completa, pudiéndose decir que sus bombas centrífugas son de seguridad absoluta, de difícil descomposición, pudiendo aspirar el agua hasta nueve metros de profundidad, aun cuando no es prudente, instalarlas á más de 6 á 8 metros.

Su rendimiento es comparable al de las mayores bombas de piston en las elevaciones ordinarias y muy superior cuando se trata de elevar grandes volúmenes á pequeñas alturas.

Las principales ventajas de las bombas centrífugas sobre las de piston pueden resumirse en las siguientes: producir un grande efecto útil, siendo de poco volumen y poco peso; ser de fácil y rápida colocación sin necesidad de fundición especial; supresión completa de bielas, pistones y válvulas teniendo un movimiento continuo, sin choques, producido por una simple correa, pudiendo elevar sin alteración tanto las aguas calientes como las frías aun cuando tengan en suspensión arenas, aplicándose también para la elevación de jarabes y melazas en la industria azucarera. Pueden aspirar á cualquier longitud y como hemos dicho ya, llegan á aspirar hasta á nueve metros de altura vertical, no siendo de fácil descomposición y finalmente presentan sobre las de piston economía considerable de compra consumiendo menor cantidad de fuerza motriz por un mismo volumen de agua elevada.

Experiencias hechas por Mr. Fresca, sub-director del Conservatorio de Artes y Oficios de París, con una bomba de ocho metros de diámetro, marchando á una velocidad de 425 vueltas por minuto y elevando 264 litros por segundo á una altura de 7 metros, hicieron ver que el efecto útil de dicha bomba era de 58 por 100. Límite que puede