El Porvenir de la industria (1876-02-04 00:00:00), página 8

3.º Los depósitos de más de 400 litros del sistema Ckiandi se situarán en edificios aislados á la distancia mínima de 10 metros de los demás y de la vía pública.

En caso que no se quiera hacer uso del sistema Ckiandi, el edificio aislado, no habitado, deberá estar á la distancia mínima de 25 metros de todo edificio y de la vía pública. El depósito deberá estar debajo del plan terreno de modo que en caso de derramarse todo el aceite mineral que haya en el mismo no pueda salirse al exterior, ó lo que es lo mismo, que su nivel no pueda nunca traspasar el del plan terreno. Estos edificios siempre los cubrirá un techo ó cubierta sumamente ligera y nunca podrá haber otras materias combustibles (1).

4.º Para la expedición y establecimiento de depósitos se necesita permiso de la Autoridad municipal, no pudiendo servir el obtenido para la venta ó depósito de aceites minerales de la segunda categoría.

5.º Para el despacho al por menor (se entiende por litros) se consentirá una cantidad de aceite mineral de 10 litros que deberá estar colocado en vasijas metálicas herméticamente cerradas aunque provistas de los grifos necesarios para el servicio y situado todo lo lejos posible de la luz artificial.

6.º La Autoridad local mandará visitas de inspección por el Ingeniero químico y mandará retirar el depósito que por cualquier causa hubiese facilidad de incendio ó explosión.

7.º En los almacenes y depósitos de más de 10 litros, no se permitirá luz artificial alguna, ni que se entre fumando ni tampoco que del exterior puedan arrojarse en el punto donde viene instalado el depósito cuerpos inflamados.

PRESCRIPCIONES RELATIVAS Á LA VENTA,
ALMACENES Y DEPÓSITOS DE LOS ACEITES MINERALES PERTENECIENTES A LA SEGUNDA CATEGORÍA.

1.º Queda prohibido en esta ciudad, Barceloneta y Ensanche todo depósito de más de 200 litros de aceite mineral de la segunda categoría á menos de hacer uso del aparato Ckiandi.

2.º Todo depósito de más de 200 litros y que no pase de 500 podrá estar en edificio habitado siempre que no haga uso del aparato del sistema Ckiandi, y en caso contrario deberá estar en edificio no habitado y á la distancia mínima de 5 metros de toda construcción. (2)

3.º Todo depósito del sistema Ckiandi de más de 500 litros deberá estar aislado y separado de todo edificio habitado á una distancia mínima de 10 metros; en caso de no hacer uso del aparato mencionado ó de otro que adoptase el Excmo. Ayuntamiento, estos depósitos deberán estar debajo tierra, en edificios de una sola cubierta, aislados y á la distancia mínima de 20 metros de todo edificio y en condición tal que en caso que se derrame todo el petróleo almacenado, no pueda salir ni llegar al plan terreno. Los edificios que sirvan para estos depósitos deberán estar de tal manera que desde el exterior no puedan lanzarse cuerpos inflamados al local ó sitio en que está el aceite mineral.

Estos depósitos deberán tener el fondo de plancha de zinc con cierta inclinación, la cual termine en un pozo, forrado del mismo metal, en el cual pueda recogerse el aceite que se escapa de los barriles que es el envase que generalmente se usa.

4.º Los depósitos que no pasen de 200 litros se construirán de plancha de hierro, ó mejor de zinc, herméticamente cerrados con los grifos necesarios para su uso. Estos aparatos se colocarán lo más separado de toda luz artificial.

5.º Tanto para la venta al por menor como para los depósitos, se necesita permiso de la autoridad municipal; esta practicará visitas de inspección no solamente para determinar la calidad de los aceites, si que también, si se cumplen en todas sus partes las presentes prescripciones, y en casos especiales obligará adoptar las medidas de precaución que juzgue oportunas para la seguridad.

PRESCRIPCIONES GENERALES.

1.º En los depósitos del sistema Ckiandi mayores de 500 litros, los barriles de aceite mineral deberán vaciarse á medida que lleguen al mismo, sin que sea permitido el que haya una existencia mayor de doce barriles.

2.º Los permisos á que se ha hecho mérito, deberán solicitarse de la Autoridad municipal, por medio de instancia, solamente cuando se trate de la venta al por menor de los aceites minerales.

Del mismo modo se practicará para los depósitos de la primera y segunda categoría cuando no pasen de 400 y 500 litros respectivamente.

3.º Cuando los depósitos, en general, sean de mayor cabida á la indicada en el artículo anterior, á la instancia se acompañará un plano duplicado de la localidad, firmado por un ingeniero industrial. En este plano se indicará el punto de instalación del aparato sistema Ckiandi, en caso de que se haga uso de él, de los almacenes de envases etc.; en el otro caso se indicará el local ó sitio donde deben colocarse los barriles.

En la instancia se continuará la estensión ó cabida máxima de estos depósitos.

Al otorgarse el permiso se devolverá al interesado uno de los planos con la firma y sello de la Autoridad municipal.

4.º Como derechos de permiso deberán satisfacer:
10 pesetas para la venta al por menor.
25 id. para los depósitos de 1.ª y 2.ª categoría que no pasen de 400 y 500 litros respectivamente.
75 id. para los depósitos de mayor cabida.

5.º El Excmo. Ayuntamiento se reserva el derecho para la adopción de otro aparato que reúna las mismas ó mejores condiciones que el de Ckiandi, el cual cierra los aceites minerales separándolos por completo del contacto del aire.

A invitación del Sr. Brosa se acordó fijar un plazo de seis meses para que los interesados puedan proveerse del aparato Ckiandi.

(Continuará.)

A. A

SECCIÓN AGRÍCOLA

ULTIMAS CONFERENCIAS AGRICOLAS
DE MR. GEORGES VILLE.

Hoy tenemos la satisfacción de poder ofrecer á nuestros lectores algunos extractos de un estudio