El Ingeniero y ferretero español y sud-americano (1887-12-17 00:00:00), página 8

ducción aumentarán en una gran parte de la línea de la producción del mundo. Este aumento no puede ser inmediato; y de esta manera el primer efecto del aumento de precio tiene que ser el de disminuir las existencias visibles haciendo que los consumidores atesoren o compren más de los grandes centros de existencias de Swansea, Liverpool, y otros puntos; pero con el tiempo se hará que las minas produzcan más, y de esta manera el aumento de precios se tendrá en restricción. Se ha de notar que hay con este aumento de precios una subida rápida en el valor de las acciones de algunas de las compañías cobreras; y hay otras indicaciones que los capitalistas esperan el aumento en el valor que será hasta cierto grado permanente.

MONTURA PRÁCTICA DE CAMPANILLAS ELÉCTRICAS.

A grande y creciente demanda de las campanillas eléctricas ha sido productiva de un extenso perfeccionamiento, no solamente en las campanillas mismas, sino en todo el aparato perteneciente á estas. Por otra parte, una competencia muy aguda ha sido el resultado de la venta y colocación en el mercado de campanillas, indicadores, y tiradores de clase inferior, que son de una naturaleza muy poco satisfactoria. Estos generalmente se montan en conjunto con un sistema de alambres baratos e inferiores, y, cuando así colocados, han resultado en ninguna otra cosa mas que una desatención general. Sin embargo, resultan mayores daños en el uso de alambres de calidad inferior, que de las campanillas e indicadores de clase baratos e inferiores, pues á estos se tiene acceso á todos tiempos, mientras que el reemplazo del alambre después de completo y concluido el edificio sólo se puede hacer á grandes gastos e inconveniencias; y el uso de alambre malo no puede ser mas que perjudicial tanto para el comprador como para el vendedor. Se puede decir que el alambre referido en estos artículos es innecesariamente grueso y costoso; pero el costo ligeramente mayor originado por su uso quedará cubierto ó compensado por su mucha mayor durabilidad, y la franquicia de repetidas roturas en las vías de comunicación debido á la falta ó fallo del alambre malo. Para obra interior, etc., se debe emplear un alambre de cobre del calibrador No. 18-274 m/m, forrado con gutapercha y con una capa última de algodón liado, haciendo un grueso total del calibrador No. 10-355 m/m. Este se debe adquirir en dos colores diferentes, todos los alambres de vuelta de los tiradores ó botones siendo de un color, y el de transmisión de otro. A esta regla deben adherirse todos estrictamente, pues facilita mucho las operaciones primeramente en la colocación de los alambres, y si ocurre algún defecto en cualquiera de estos después, el alambre defectuoso habiéndose encontrado en un punto, no hay ninguna dificultad en identificarlo bien en el extremo del tirador ó botón ó de la batería. Para obras exteriores ó puntos expuestos, se encontrará que el alambre “de guía” que se emplea en el servicio de teléfonos es el más conveniente; este se compone generalmente de alambre de cobre de 1-274 m/m forrado con dos capas de gutapercha haciendo un grueso total de 3-55 m/m, liado apretadamente con cinta; y, finalmente, bien cubierto con brisa de Stockholm. El método empleado en el montaje hasta cierto grado, varía para conformarse con los requisitos particulares de cada caso. En un edificio nuevo, la colocación del alambre debe empezarse tan pronto como las paredes desnudas están levantadas y los techos colocados. En este caso los alambres se deben colocar en tubos de zinc delgados, y los tubos sujetos á la pared por medio de grapas de 50 m/m de largo. Como en este estado no se revocaran las paredes, se puede hacer una prueba no interrumpida en toda la extensión de la instalación. Hay que tener mucho cuidado al montar los tubos sobre el alambre, de manera de no rozar el aislamiento, y nunca debe colocarse más alambres que el número que pueda, deslizarse con facilidad. Al empalmar los trozos de tubos, el extremo de uno debe deslizarse sobre el del otro á una pulgada de distancia. Para hacer esto, se abre el extremo del trozo de tubo que se propone unir, con los alicates, de manera que monte sobre el otro, se dobla el canto del alambre interior ligeramente hacia fuera, y después deslizar el otro trozo sobre el primero; esto impedirá cualquiera abrasión en el aislamiento, si fuera necesario el montar un alambre nuevo en cualquiera ocasión posterior. Debe procurarse colocar los tubos en una línea lo más directa posible, de manera de facilitar el reemplazamiento de los alambres si fuere absolutamente necesario. La posición de los botones ó tiradores debe determinarse tan tempranamente como sea posible, de manera que las plataformas á que se han de montar se puedan colocar en su punto respectivo. Cuando se ha determinado su posición, que generalmente no se determina hasta que se ha hecho el revocado, este se tiene que rebajar para permitir se coloque la platina que es de forma redondeada, y se sugiere con grapillas á los ladillos. Esta platina es de 76 m/m y 63 m/m en su diámetro mayor y menor respectivamente, y de un grueso tal que cuando colocada queda rasa con la superficie de la pared. En el centro hay una ranura cortada, de manera que facilita que el tubo que protege los alambres penetre en esta un poco.

Si el edificio en que se va á hacer la instalación de los alambres está concluido, el método anterior, naturalmente, no se puede adoptar. En este caso los alambres deben montarse protegidos por los zócalos ó debajo de los entarimados y sujetos por medio de grapas. De ningún modo deberán clavarse las grapas de modo que puedan perjudicar el aislamiento, y nunca sujetar dos alambres con una grapa. Si se opone á la vista de los alambres, se deben cubrir con una moldura de adorno donde queden expuestos; esta adhesiva servirá para proteger los alambres de daños mecánicos. En los edificios en que se colocan los alambres debajo del suelo en la misma dirección que el entarimado, estos deben estar protegidos por canales ó ranuras cortadas en la parte superior de las viguetas á 13 m/m de distancia una de la otra, en el centro del entarimado. Si los alambres se colocan junto á los cantos, están expuestos á sufrir averías al tiempo de clavarles el entarimado. Si hay muchos alambres, no se aconseja que se ranuren ó acanalen las viguetas, puesto que debilita á éstas. Un método mejor es el de barrerun un agujero para cada alambre de 50 m/m desde la parte superior de la vigueta, que prácticamente no la debilita de ninguna manera. Cuando se reemplazan las tableros, se debe tener cuidado que queden atornillados, y no clavados, de manera que facilite el pronto acceso. En puntos donde hay que extender la vía de comunicación á otro edificio á alguna distancia del primero, tal como desde la casa á la cochera, el alambre desnudo se monta sobre cabeza, sugeto á un aislador. El alambre tal como se aconseja para fuera de casa, se puede colocar entonces en una cajita dada de creosota, y colocada debajo de tierra á 25 ó 30 cm de profundidad. Se puede hacer muy económicamente, y se prefiere á los tubos, hierro en la mayor parte de los casos, por su fácil acceso á todas las piezas. Al