Industria é invenciones (1914-10-03 00:00:00), página 4

de la cacerola y de la sartén. El cuello 4 de la botella, lleva el anillo 5 para formar junta, al cual se aplican los semigolletes 6 que presentan tanto la cacerola 1 como la sartén 2; estos por medio de unas pinzas de muelle a de que está provista la cacerola 1, quedan fuertemente apre-
Fig. 40.—Equipo de cocina y servicio para soldados
tados contra el anillo 5, de manera que el aire exterior no puede llegar a ponerse en contacto con la botella 3.
Por efecto de esta disposición, la bebida contenida en la botella se conserva siempre fresca, puesto que la botella, por medio de la capa de aire que la rodea, queda aislada hasta de las paredes de la cacerola 1 y de la tapa o sartén 2.
A consecuencia del poco espacio que ocupa este juego de cocina y servicio, y de su disposición que permite llevarlo fácil y cómodamente fijado al correaje por el anillo d, cada soldado puede estar equipado con el juego completo, mientras que hasta ahora, como que el recipiente para cocer, el plato y la botella se construían como piezas que debían llevarse separadas, era preciso disponer las cosas de manera que solamente la mitad de los soldados llevaban un recipiente para cocer, el cual era de dimensiones apropiadas para poder cocer dos raciones; esto era, por otra parte indispensable, porque a los soldados equipados con palas no podía cargárseles, además, con un recipiente para cocer y un plato. Desde el punto de vista de la táctica es, sin embargo, de la mayor importancia que cada hombre posea el equipo completo y no dependa en cuanto a esto de ninguno de sus compañeros.
El juego de cocina y servicio se recubre con un saco de tela del color conveniente, y puede sufrir, naturalmente, variaciones en sus detalles de construcción, sin que varíe la esencia de la invención.
E. M. P.

Calefacción de grandes superficies por vapor a alta presión
Si para pequeñas superficies resulta ventajoso el empleo del vapor a baja presión, cuando se trata de grandes superficies no existe tal ventaja, según dice M. Andrell. Publica dicho señor en la Revue Industrielle, un trabajo, del cual tomamos los datos, en el que preconiza la alta presión basándose en consideraciones teóricas sobre la fórmula de caída de presión y la economía que resulta en la instalación para alta presión; así llega a formular los presupuestos siguientes para alta y baja presión y para la calefacción de una misma gran superficie:

    Instalación a alta presión
    Francos

    1,200 m. de tubería de 250 mm.

    21,630

    670 » » 200 »

    9,069

    600 » » 150 »

    5,809

    Válvulas, codos, etc.

    77,250

    Envolventes de los tubos y fundaciones de los colectores.

    58,295

    Movimiento de tierras

    54,378

    Colocación de los tubos (mano de obra)

    22,145

    Diversos materiales (mortero, planchas, ladrillo, etc.)

    42,230

    Repavimentado

    49,865

    Total

    337,671

    Instalación a baja presión
    Francos

    1,200 m. de tubería de 550 mm. y 600 mm.

    78,795

    670 » » 450 »

    31,144

    600 » » 350 »

    23,690

    Válvulas, codos, etc.

    262,650

    Envolventes de los tubos y fundaciones de los colectores

    249,775

    Movimiento de tierras

    66,435

    Colocación de los tubos (mano de obra)

    30,900

    Diversos materiales (mortero, planchas, ladrillo, etc.)

    63,800

    Repavimentado

    51,500

    Total

    858,749

Bajo el punto de vista de coste, la instalación es, según se ve, dos veces y media mayor el de baja que el de alta presión.
No obstante, se utiliza el vapor a baja presión para la calefacción cuando generado a alta presión sale de las máquinas después de haber producido energía.
Sin embargo, para transportar el vapor a grandes distancias es preciso que la presión a la vuelta sea, por lo menos, de un kilogramo; esto reduce mucho el rendimiento. Además, las máquinas generatrices que marchan sin condensación tienen muy mal rendimiento durante todo el tiempo en que la calefacción no funciona.
Favorecen también la alta presión la circunstancia de que en los conductos hay una fuerte caída de presión, lo cual no constituye una pérdida en la alta presión si se recalienta el vapor, proporcionando entonces al cliente un vapor seco; en la baja presión, por el contrario, el vapor contiene un tanto por ciento elevado de agua que aumenta con las pérdidas de calor a lo largo de la línea. Finalmente, las pérdidas son mucho mayores con la baja presión a causa de la gran superficie de condensación.

Si exporta V. a la Argentina no descuide registrar su marca en aquella nación, pues si V. no la registra otro lo hará y le impedirá la venta cuando V. tenga la marca acreditada. Este descuido ha costado muchos miles de pesetas a varios exportadores españoles