Industria é invenciones (1915-01-23 00:00:00), página 2

masa de metal fundido o construido de una sola pieza de un modo análogo, sino que está formado por una cinta metálica arrollada en espiral o de otro modo parecido.

Los tubos flexibles metálicos, ofrecen una resistencia eléctrica mayor que los tubos del mismo calibre, longitud, peso y materia. La capacidad de carga se aumenta en gran manera por la mayor superficie exterior que con ello resulta y aún crece de un modo sensible cuando se dispone de una refrigeración de agua, pues la cantidad de calor producida se la lleva, casi toda, el agua. Por esto es que la capacidad de carga depende de la cantidad de agua de circulación antes que todo. Con una circulación de unos 10 litros por minuto, un tubo flexible de acero de 8 milímetros de diámetro interior y de 1 metro de largo, puede recibir, sin peligro alguno, una corriente de 400 amperios a 125 voltios.

Esta propiedad de los tubos flexibles metálicos, permite construir resistencias muy sencillas. Empleando tubos de gran diámetro que por lo mismo tengan una superficie exterior y una sección transversal proporcionalmente mayores, o bien acoplando esos tubos en paralelo, se puede transformar en calor la energía eléctrica de corrientes de gran intensidad. Empleando tubos más largos, o bien acoplando una serie de esos elementos de resistencia, se puede transformar en calor las corrientes de alta tensión.

Cuando las cargas son elevadas y de gran duración, el agua se calentaría demasiado si tuviese que atravesar a resistencia en toda su longitud. En estos casos, la tubería puede subdividirse de modo que sus diversas partes tengan su respectiva circulación de agua, estando unidas de modo que puedan conducir la electricidad directamente.

La fig. 8, representa la disposición que puede darse a una resistencia de este género, cuando ha de servir de reostato, con tubos flexibles metálicos. El agua de refrigeración entra por \( a \) y avanza en sentido de las flechas a través de los tubos \( e \), saliendo finalmente por \( b \). El empalme de los tubos a los conductos de llegada y de salida, se obtiene por medio de piezas intermedias aislantes \( d \). La corriente eléctrica entra por \( e \) y sale por \( f \). En el grabado adjunto, los tubos están acoplados por pares en paralelo y cada cuatro pares se montan en serie. Se comprende que, según el destino que se dé al aparato, el sistema de montura o acoplamiento puede variar.

La fig. 9, indica otra disposición de tubo helicoidal metálico. Entre las espiras metálicas \( g \) del tubo, separadas entre sí por una guarnición estanca \( i \), hay una cinta aislante \( h \) que impide todo contacto metálico de las espiras. — C. P.

Fig. 8. — Resistencia formada con tubos flexibles metálicos

Fig. 9. — Detalle de un tipo de tubo helicoidal metálico

Los modernos procedimientos electrolíticos para la preparación de los cloruros decolorantes (Continuación)

B. — PROCEDIMIENTO ELECTROLÍTICO. — Hasta aquí hemos venido estudiando la preparación electrolítica de la soda y del cloro; materias primeras, como dejamos ya dicho, para la obtención de los cloruros decolorantes. De todo lo cual deducimos, como consecuencia inmediata, la importancia del diaphragma en la preparación del cloro y de la soda cáustica, gracias al cual pueden obtenerse separadamente.

Hemos visto, además, al hablar de la electrolisis del cloruro sódico en disolución, que la soda cáustica, formada por la acción del agua sobre el sodio, puesto en libertad, se une al cloro para dar el hipoclorito, y que era indispensable, por lo tanto, en aquel caso, la separación inmediata de estos cuerpos para poderlos obtener separadamente; aquí, pues, por lo contrario, dejando que obren libremente el cloro y la soda, recientemente formados, obtendremos el hipoclorito deseado, tal cual indica la siguiente ecuación:

\[
Cl_2 + 2 NaOH = ClONa + ClNa + H_2O
\]

Esta reacción, sin embargo, no se opera de una manera satisfactoria, sino a una temperatura inferior a 25° C., de