Industria é invenciones (1915-01-09 00:00:00), página 1

La nueva conducción de las aguas de Moncada

INFORME DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE BARCELONA

«La Asociación de Ingenieros Industriales, de Barcelona, desde que se iniciaron las tristes circunstancias pasadas, que han causado tan grave y doloroso daño a vidas y haciendas en nuestra ciudad, se preocupó de estudiar el problema que esas circunstancias han planteado y que han venido a sorprender a la inmensa mayoría de los ciudadanos que, despreocupadamente, como era natural, confiaban en la atención y vigilancia y en la actividad e inteligencia de quienes tenían la obligación de cuidar celosamente de mantener inmaculado el caudal de que se alimenta nuestra ciudad.

La actuación de esta Asociación en el problema citado, había sido puramente interior celebrando reuniones, cambiando impresiones y coleccionando datos que nos permitieran seguir con todo detalle el magnifico problema de que tratamos. Dado el carácter de nuestra Asociación, esa era la forma discreta y activa en que deseábamos mantener nuestros trabajos.

Consumada la catástrofe, después de sufrir los dolores por ella ocasionados, ha de servirnos como dura lección para el futuro próximo o remoto, y ha de ser la base para exigir serias responsabilidades en que hayan incurrido quienes tenían la obligación de cumplir con deberes determinados y que, al descuidarlos, han contribuido a desatar el funesto azote que tantas vidas se ha llevado y que tantos perjuicios materiales ha ocasionado a la ciudad. Hemos sido todos heridos en nuestros afectos y en nuestros intereses : es muy humano, por tanto, que clamemos todos para evitar, al menos, la repetición de errores y descuidos como los sucedidos.

Nos vemos obligados también ahora a exteriorizar nuestro criterio, compelidos moralmente por nuevos errores y descuidos que no han de servir más que para mantener en vigor el funesto desbarajuste que reina en la cuestión de aguas municipales y que ha sido la causa fundamental de la mayor parte de lo ocurrido.

Determineda taxativamente la contaminación del agua de Moncada, administrada por el Ayuntamiento, era urgentísimo corregir las causas que originaron esa contaminación. Planteado ese primer punto del problema de nuestras aguas, ese fué el primer punto también a que consagrámos estudios concretos, y la ponencia creada en nuestro seno, lo ha estudiado serena y desapasionadamente, emitiendo un detallado informe en curso de publicación, pero cuya extensión no permite darlo a la publicidad en la prensa.

Durante el estudio y confección de este informe hemos ido viendo, con sorpresa cada vez mayor, que los acuerdos que en el Ayuntamiento se han ido tomando para resolver el problema de la nueva conducción del agua de Moncada constituyen una suma tal de errores graves para el presente y para el porvenir, que no podemos dejar de hacer públicas las conclusiones de nuestro informe, cumpliendo con ello una serie de deberes que juzgamos ineludibles.

Se ha resuelto adoptar una tubería de cemento armado construida en piezas sueltas de un metro de largo, de un diámetro interior de 50 cm. Esta tubería deberá conducir al menos 10.000 m³ diarios de agua de Moncada, y para la circulación de este caudal de agua, se dispone de la presión entre la toma de Moncada y el repartidor de la calle Consejo de Ciento (repartidor de Jesús). La presión disponible se ha dicho ser de unos 11 metros. Nuestras comprobaciones nos permiten afirmar que sólo hay disponibles algo más de 4 metros.

Con la longitud aproximada de 10 kilómetros que ha de tener la conducción, podemos rotundamente afirmar, que por esa conducción no pasarán más que unos 6,000 metros cúbicos ; la tubería es, pues, pequeña.

Claro es que por esa misma tubería, con mayor presión, podrá pasar mayor caudal, pero la tubería de cemento, tal como se ha proyectado, es de por sí muy débil. Lo será tanto más cuanto mayor sea la presión artificialmente aumentada a que se sujetase esa tubería.

Los defectos de esa tubería de cemento, desde el punto de vista higiénico, son tales y su malísima calidad con tubos recién fabricados es tan patente, que se ha acordado en seguida, construir una galería para alojar y proteger esa tubería. Se pretende así corregir un error técnico e