Industria é invenciones (1912-12-07 00:00:00), página 3

Estas diferencias provocarán un oleaje en todo el aire contenido entre los dos lados de orientación distinta y ocasionarán entradas de aire nuevo y salidas de aire viciado proporcionales a estas diferencias.

6.º Como consecuencia, las nuevas disposiciones de cada abertura o toma de aire en contacto con el exterior y la diferencia de nivel entre el orificio de entrada y de salida permitirán una circulación en sentido contrario en un mismo conducto, regulando en cierto modo automáticamente la entrada y salida del aire en dos sentidos, según que las diferencias entre la tensión \( T \) y la presión \( P \) de dos medios, sean debidas a la diferencia térmica, a la diferencia higrométrica o a la diferencia de densidades químicas entre el aire viciado y el nuevo.

7.º Cuando estas diferencias son muy grandes, la abertura de las tomas deberá poderse modificar según las necesidades por aparatos apropiados. Aunque en los sistemas de ventilación diferencial la posición normal de los aparatos deba ser la de constantemente abierta, es preciso, sin embargo, que el cierre de estas tomas de aire pueda ser hermético, cuando convenga, efectuando un esfuerzo.

Haremos notar que este sistema de ventilación provoca principalmente una acción horizontal en el sentido de las diferencias entre los lados opuestos de los recintos de un edificio que esté en relación con el aire exterior a través de los techos de la habitación, de un pinito a otro, o de un muro exterior a otro.

El oleaje del aire será siempre continuo en razón de las continuas diferencias de nivel de entrada y salida de las tomas de aire entre los dos lados del edificio orientados diferentemente, unidos entre sí por los deslizadores o rejillas colocadas en las puertas que establecen una relación entre el aire cerrado y el aire libre. Esta ventilación se aumenta todavía por causas de desequilibrio originadas accidentalmente como la respiración, la transpiración, la calefacción, la humedad, la sequedad, la naturaleza de los materiales, etc.

La acción de las rejillas de las puertas, cuyas dimensiones fijas están calculadas según las necesidades, llega a ser moderadora o acelerativa según los casos, obrando a dos niveles diferentes sobre las capas de aire horizontales del recinto y destruyendo las corrientes directas.

Todos los sistemas de toma de aire conocidos actualmente tienen como base de movimiento la atracción del aire hacia arriba o hacia abajo.

En cambio, el sistema de ventilación diferencial aprovechando el movimiento vertical de los gases, tiene principalmente la propiedad de provocar un movimiento horizontal de los mismos entre dos lados de orientación diferente como hemos dicho, gracias a su diferente estado físico de tensión y presión, y además, por la acción penetrante del viento regulable cerrando más o menos los aparatos.

Las aplicaciones numerosas hechas en escuelas, iglesias, palacios, en muchas casas particulares y en caballerizas o cuadras, han demostrado la necesidad de evacuar la parte inferior y de utilizar como mínimo tres tomas de aire de dimensiones y niveles diferentes, practicadas también a lados diferentes como indica, por ejemplo, la fig. 56.

La experiencia ha demostrado que cerrando las rejillas inferiores de las puertas, el olor característico de una habitación, era perceptible a pesar de estar abiertas las aberturas superiores.

En varios locales después de reemplazar los ventiladores por tomas de aire, la ventilación fue natural y sin corrientes nocivas, el olor se disipó con la desaparición de los gases pesados arrastrando trassi los desperdicios orgánicos y el aire usado, para permitir que el aire nuevo lo reemplace en cantidad igual al que desaparece.

Se ha probado que al hacer pasar el aire de una boca a otra del mismo lado, o aun a través de un local, no se renueva el aire contiguo sino que la velocidad de la corriente es simplemente proporcional al diámetro de las aberturas e igual a las diferencias de tensión o de presión entre los dos lados, teniendo en cuenta la temperatura de los dos medios.

Estas corrientes atraviesan el local modificando más o menos, según las diferencias térmicas o químicas, las capas sucesivas halladas al paso, pero sin interesarse más que en una pequeña profundidad en todo su paso, mientras que la aireación diferencial interesa toda la masa del recinto aireado por el desequilibrio constante que mantiene.

El dispositivo de aireación diferencial tiene una característica especial debida a la pendiente de las tomas de aire cualquiera que sea el espesor de los muros, esto es, que la parte superior del lado exterior pueda unirse por medio de una horizontal con la parte inferior del lado interior como puede verse en la fig. 57.

Las bocas superiores deben colocarse lo más cerca posible del techo, dándoles un diámetro de 150 a 300 milímetros que se toman en el interior encima de la recta horizontal \( A B \), y en el exterior, debajo de esta recta como \( B D \).

Esta disposición inclinada, al mismo tiempo que da una dirección especial al aire que circula, impide la penetración de las aguas pluviales. De la misma manera se procede para la construcción de las tomas colocadas a una altura media, con la sola diferencia