Industria é invenciones (1911-01-28 00:00:00), página 3

de longitud solamente, pero cuya instalación ha presentado muchas dificultades, las cuales no han podido ser vencidas de otro modo que perforando un túnel para establecer la línea.

A lo largo de este túnel van fijadas, a cada una de las dos paredes, una línea compuesta de tres barras de cobre de 150 mm.² de sección, montadas sobre aisladores de triple campana y separadas una de otra por tabiques de hormigón. Estos conductores se hallan protegidos por alambradas desmontables, de manera que puedan circular sin peligro alguno.

Este túnel va á parar á los bajos de la estación transformadora de Piattamala, situada ya en territorio italiano, y en la cual se eleva la tensión de la corriente desde 7,000 hasta 50,000 voltios, con el fin de transportarla á esta elevada tensión hasta la estación de Lomazzo.

La estación de Piattamala está dispuesta para recibir 24 transformadores monofásicos, de 1,250 Kva. cada uno, de los cuales en la actualidad sólo hay instalados 13, y está establecida en un edificio de 55 metros de largo por 21 de ancho, que comunica con la carretera por un puente sobre el río Poschiavino, construido con suficiente resistencia para poder pasar por él el enorme peso de los transformadores.

Los conductores de llegada de la corriente á la estación de Piattamala, pasan, al salir del túnel, á una cámara llamada cámara de medida, en la cual se mide y registra la cantidad de energía proporcionada por la central de Brusio á la «Società Lombarda». En este local hay instalados también interruptores, por medio de los cuales se puede lograr que las dos líneas de llegada de la corriente trabajen en paralelo ó independientemente, para que en caso de avería en una de las líneas pueda hacerse el servicio por la otra.

Desde la cámara de medida pasa la corriente á los transformadores, que elevan su tensión hasta 50,000 voltios. Cada grupo de transformadores está provisto de un interruptor tripolar para la corriente de 7,000 voltios y de un interruptor unipolar para cada fase de la corriente de alta tensión. Estos cuatro interruptores están acoplados mecánicamente y pueden hacerse funcionar simultáneamente por medio de un relé, dispuesto de modo que, en caso de sobrecarga o de accidente ocurrido á un grupo de transformadores, funcionen automáticamente los interruptores de alta y de baja tensión. Todos los conductores de fases y de tensiones diferentes, están separados entre sí por tabiques de cemento, así como los conductores de llegada y salida de una misma fase á 50,000 voltios.

La canalización que parte de Piattamala, transporta

Fig. 4. Montaje de las barras conductoras á 7,000 voltios, en la estación transformadora de Piattamala

que quede en el centro del túnel un corredor por el que se pueda circular sin peligro alguno.

Esta línea va á parar á los bajos de la estación transformadora de Piattamala, situada ya en territorio italiano, y en la cual se eleva la tensión de la corriente desde 7,000 hasta 50,000 voltios, con el fin de transportarla á esta elevada tensión hasta la estación de Lomazzo.

La estación de Piattamala está dispuesta para recibir 24 transformadores monofásicos, de 1,250 Kva. cada uno, de los cuales en la actualidad sólo hay instalados 13, y está establecida en un edificio de 55 metros de largo por 21 de ancho, que comunica con la carretera por un puente sobre el río Poschiavino, construido con suficiente resistencia para poder pasar por él el enorme peso de los transformadores.

Los conductores de llegada de la corriente á la estación de Piattamala, pasan, al salir del túnel, á una cámara llamada cámara de medida, en la cual se mide y registra la cantidad de energía proporcionada por la central de Brusio á la «Società Lombarda». En este local hay instalados también interruptores, por medio de los cuales se puede lograr que las dos líneas de llegada de la corriente trabajen en paralelo ó independientemente, para que en caso de avería en una de las líneas pueda hacerse el servicio por la otra.

Desde la cámara de medida pasa la corriente á los transformadores, que elevan su tensión hasta 50,000 voltios. Cada grupo de transformadores está provisto de un interruptor tripolar para la corriente de 7,000 voltios y de un interruptor unipolar para cada fase de la corriente de alta tensión. Estos cuatro interruptores están acoplados mecánicamente y pueden hacerse funcionar simultáneamente por medio de un relé, dispuesto de modo que, en caso de sobrecarga o de accidente ocurrido á un grupo de transformadores, funcionen automáticamente los interruptores de alta y de baja tensión. Todos los conductores de fases y de tensiones diferentes, están separados entre sí por tabiques de cemento, así como los conductores de llegada y salida de una misma fase á 50,000 voltios.

La canalización que parte de Piattamala, transporta la energía proporcionada por la fuerza de Brusio, á la zona de distribución de la sociedad Lombarda, y comprendrá cuatro líneas paralelas de tres cables de cobre cada una, montadas cada dos de ellas sobre una serie de postes de hierro, pero actualmente sólo se han instalado dos líneas, una sobre cada serie de postes. Esta canalización atraviesa 94 poblaciones de tres provincias italianas diferentes, 11 líneas de ferrocarril y 130 carreteras. Su longitud total es de más de 100 Km.

Esta línea va á parar á la subestación de Lomazzo, en la que se rebaja la tensión á 11,000 voltios, y que constituye, en realidad, el centro de distribución de toda esta energía eléctrica, pues que desde ella es que la corriente pasa á las diferentes redes de distribución. Esta subestación constituye un edificio en forma de doble T, de 36 metros de longitud total y de 26 de ancho y 15'6 de altura. Está dispuesta para la instalación de seis transformadores monofásicos de 1,250 Kva. cada uno, para rebajar la tensión de 40,000 á 11,000 voltios, y además seis transformadores trifásicos de 500 Kva. cada uno, para elevar la tensión desde 11,000 á 20,000 voltios. Esto se ha hecho así, porque la tensión normal de todas las redes de distribución de Lomazzo es de 11,000 voltios, exceptuando una línea para el transporte de la electricidad á Como, cuya tensión es de 20,000 voltios.

Además parte de la estación de Lomazzo una línea que va hasta Castellanza, y que normalmente sirve para alimentar la red de distribución de Castellanza, pero que en caso de avería en la central de Brusio podría servir para alimentar todas las redes de distribución que parten de Lomazzo, con la corriente