Industria é invenciones (1911-03-18 00:00:00), página 4

caliente, estos límites no pueden tenerse en cuenta. En las salas de filatura ó de tejido en que se emplea el sistema «Jacobine» para la humectación y ventilación, han demostrado siempre los operarios encontrarse á gusto, ya que en una sala de continuas se renueva el aire de seis á siete veces por hora, y en una sala de tejido de tres á cinco veces. Ha podido comprobarse en estos casos que los operarios, tanto durante las horas de trabajo como en los paros, prefiere permanecer en la sala que al aire libre, puesto que la temperatura de la sala es de 10 á 15° C. inferior á la temperatura del aire exterior, y que en ella no hay polvo alguno que moleste.

Sin embargo, en una instalación de esta clase no hay que escatimargastos al hacer la instalación. Hay ciertos aparatos humectadores que tienen nombre por la economía de la instalación, la cual sin embargo, queda completamente anulada por los mayores gastos de funcionamiento. También sucede á veces que no se puede comprender como ciertos competidores ofrecen instalaciones 40 por 100 más baratas, ofreciendo, sin embargo, las mismas garantías. Pero examinando más detalladamente estas ofertas, se observa que la oferta más barata no ofrece más que los dos tercios de cantidad de aire renovado, de la que garantiza la oferta cara. No es necesario mencionar especialmente que en los sistemas de humectación del aire por introducción de aire húmedo, la regulación de la cantidad de aire introducida y de su grado de humedad, son factores importantes para la perfecta humectación. El aparato «Jacobine» funciona por pulverización de agua, la cual se obtiene por pulverizadores especiales en combinación con una bomba compresora provista de una válvula para la regulación de la presión.

Un aparato «Jacobine», de 600 mm. de diámetro en la entrada y de unos 20 de longitud, produce:

    Presión del agua en atmósferas
    Agua pulverizada en litros por hora
    Cantidad de aire en metros cúbicos por hora
    Potencia necesaria neta en caballos-hora

    2
    1,470
    2,686
    0'36

    4
    1,890
    4,195
    0'63

    6
    2,310
    5,590
    0'90

    8
    2,730
    6,989
    1'17

    10
    3,120
    7,887
    1'45

    12
    3,480
    8,738
    1'72

Este aparato, con una presión de 12 atmósferas, introduce por hora unos 12 litros de agua en el aire del local, repartidos en una superficie de 20 por 10 metros, sin producir la menor condensación ni corriente de aire.

Un ventilador de paletas, de presión media, sin tuberías, consume un caballo para un gasto de 3,600 metros cúbicos por hora, y para un gasto doble 5 caballos.

Un aparato «Jacobine», de 800 mm. de diámetro de entrada, y de 26 m. de largo, produce:

    Presión del agua en atmósferas
    Agua pulverizada en litros por hora
    Cantidad de aire en metros cúbicos por hora
    Potencia necesaria neta en caballos-hora

    2
    2,040
    4,590
    1'45

    4
    3,060
    7,260
    1'86

    6
    3,840
    9,510
    2'54

    8
    4,560
    11,310
    3'49

    10
    5,160
    13,320
    3'90

    12
    5,760
    14,310
    4'50

Un ventilador de paletas, sin tubería, para un gasto de 8,700 m.³ necesita una potencia de 2'5 caballos, y para 17,400 m.³ una potencia de 11'8 caballos. (Véase el prospecto de la casa Benno Schilde).

Además, un ventilador de paletas únicamente puede llegar á duplicar el gasto, empleando para ello de cuatro á cinco veces más fuerza, mientras que un aparato «Jacobine» puede triplicar el gasto empleando para ello únicamente de dos á tres veces más fuerza, con la circunstancia, además, de que si se emplean ventiladores de paletas con tuberías hay que añadir al cálculo la diferencia de presión ó sea el rozamiento que en ellas se produce. Si se emplean dichos ventiladores directamente para aparatos de humectación del aire, la diferencia de presión resulta producida no sólo por el rozamiento de la canalización, sino, además, por el agua pulverizada, la cual se ha de introducir á presión á través de la corriente de aire para humedecerlo.

Si son las mismas paletas del ventilador las que han de pulverizar el agua, se utiliza entonces el ventilador para dos objetos, y, por lo tanto, su potencia se ha de repartir entre ellos, lo que produce los malos resultados que se observan en verano en esta clase de aparatos, y, por otra parte, como que esta clase de aparatos, la mayor parte de las veces, se mueven por la transmisión de la fábrica y marchan, por lo tanto, siempre con la misma velocidad, se desperdicia mucha fuerza, porque precisamente la posibilidad de regularlo permite obtener una gran economía, como puede verse por la tabla de resultados obtenidos con el aparato «Jacobine».

Por otra parte, en la industria textil resulta imposible ventilar sin humedecer, porque la ventilación en estas condiciones deseca la atmósfera del local.

Con los aparatos «Jacobine», cuando el tiempo es húmedo, y, por lo tanto, no resulta necesario humedecer, se puede suspender el funcionamiento del aparato y dejarlo en libre comunicación con el aire exterior, produciéndose de este modo la renovación del aire, y en el caso de que de esta manera la atmósfera de la sala resulte demasiado húmeda, basta calentar ligeramente la sala para obtener el grado de humedad que se desea. Si el tiempo es frío y seco, se puede calentar el agua en el recipiente de donde la extrae la bomba, con lo cual, al mismo tiempo que se obtiene el grado de humedad relativa que se desea, se calienta el local hasta tal punto, que en muchos casos se puede suspender el funcionamiento de la calefacción por vapor.

El siguiente cuadro permite ver lo racionalmente que trabaja una instalación «Jacobine» en este concepto. Comprende el resultado de las pruebas hechas con una instalación «Jacobine» en una sala de telares «Northrop», de unos 21,000 m.³ de capacidad, en el invierno de 1906 á 1907, con el objeto de determinar la cantidad de combustible necesaria para la calefacción del agua que alimenta la instalación «Jacobine», para mantener constante la temperatura de la sala á unos 15° C. sin el empleo de la calefacción por vapor. En esta sala había 6 aparatos «Jacobine» en funcionamiento, los cuales solamente aspiraban aire exterior en la cantidad de:

Para una presión de agua de 2'5 atmósferas, unos 24,000 m.³ de aire por hora.
Para una presión de agua de 3'5 atmósferas, unos 27,000 m.³ de aire por hora.
Para una presión de agua de 4'5 atmósferas, unos 30,000 m.³ de aire por hora.