Industria é invenciones (1911-01-21 00:00:00), página 3

gimen de 7.000 voltios, montados sobre aisladores capaces de resistir esta misma tensión. Las máquinas excitatries poseen también un corredor subterráneo, en el que están dispuestos los conductores que llevan la corriente de todas las máquinas excitatries hasta el cuadro de distribución común colocado en el centro de la sala, y desde éste á los alternadores va la corriente de excitación por conductores colocados en un canal practicado en el piso de la sala y cubierto con plancha estriada.

dos los aparatos de medida y las palancas y volantes de maniobra de los interruptores y de los reostatos, los cuales se hallan en un local separado de la sala de máquinas.

Cada cuadro de distribución comprende dos partes distintas: una para los aparatos de alta tensión y otra para los aparatos de baja tensión, separadas una de otra por tabiques.

Además de los aparatos ordinarios, cada cuadro de distribución está provisto de un interruptor de extra-

Fig. 3. Línea aérea de alta tensión atravesando el río Adda

En la mayor parte de las centrales eléctricas se disponen los aparatos de distribución centralizados en un solo cuadro. En la central de Brusio, por el contrario, se ha adoptado un sistema completamente opuesto, ya que cada alternador tiene su cuadro de distribución independiente y colocado enfrente de él. Esta disposición se ha adoptado porque, dadas las considerables dimensiones de la sala de máquinas, la centralización del cuadro de distribución hubiera complicado en gran manera el servicio, por resultar imposible la comunicación verbal entre el conductor del cuadro de distribución y el de la máquina. Además, la disposición de las conexiones de las diferentes máquinas con el cuadro no hubiera resultado muy clara, y el gran número de conductores habría disminuido la seguridad del servicio.

Sin embargo, á pesar de esta disposición, el servicio de la instalación, en conjunto, está centralizado, porque desde una columna de distribución colocada delante del cuadro de las excitatries, se puede vigilar el servicio de la instalación y regular, según las necesidades, la tensión de la central.

Los cuadros de distribución de los alternadores, forman cada uno de ellos un todo independiente. Sobre la placa de mármol colocada frente á cada alternador y adosada al muro de la fábrica, están colocados los aparatos de medida y las palancas y volantes de maniobra de los interruptores y de los reostatos, los cuales se hallan en un local separado de la sala de máquinas.

Cada cuadro de distribución comprende dos partes distintas: una para los aparatos de alta tensión y otra para los aparatos de baja tensión, separadas una de otra por tabiques.

Además de los aparatos ordinarios, cada cuadro de distribución está provisto de un interruptor de extra-

corriente, conectado eléctricamente con el interruptor de alta tensión, de manera que funciona eléctricamente al funcionar este último, con objeto de evitar que aumente la tensión en el caso de supresión súbita de la carga. Hay, además, lámparas indicadoras que señalan si los interruptores están abiertos ó cerrados.

Los alternadores están dispuestos en dos grupos independientes de seis alternadores cada uno, que pueden funcionar, ya sea aisladamente ya acoplados entre sí. Además, tres de los alternadores de uno de los grupos, pueden conectarse con un circuito especial para proporcionar corriente al valle de Brusio y para el ferrocarril eléctrico de la Bernina.

El cuadro de distribución de las excitatries se ha dispuesto en el centro de la sala de máquinas; está constituido por cuatro placas de mármol, una para cada máquina, sobre las que van montadas los diferentes aparatos. Delante de este cuadro se halla la columna central de distribución, ya citada, y desde la cual se puede regular el funcionamiento de toda la central.

J. B. VAN BRUSSEL
(Continuará)