Industria é invenciones (1911-01-14 00:00:00), página 2

La fuerza motriz de Brusio y su transporte á Lombardía

La Central eléctrica de Brusio, situada en Campocologno (Suiza), es, sin duda, la más importante instalación que existe en la actualidad en Europa, para la producción de energía eléctrica y su transporte á distancia. La energía eléctrica desarrollada en esta Central, se consume casi por entero en Italia.

Fig. 1 Conductos de presión en la Central de Brusio

La fuerza hidráulica que alimenta la Central, la proporciona el río Poschiavo que parte del extremo sur del lago Poschiavo y va á desembocar en el río Adda, cerca de Campocologno.

Como el agua de Poschiavo procede únicamente de la fusión de la nieve, resulta que durante el invierno la llegada de agua al lago es sumamente pequeña, por lo cual ha sido preciso para poder aprovechar la fuerza hidráulica de este lago, tolerar una cierta variación en su nivel. A este efecto, se ha establecido en la concesión que el nivel medio del lago se puede elevar de 1 metro y bajarlo de 7-40 metros, con lo cual se dispone de una reserva de agua de más de 15 millones de metros cúbicos. Para esto ha sido preciso establecer en Meschina una presa á la salida del lago y hacer partir el canal de salida del agua de un nivel inferior al nivel normal del lago. Este canal tiene un trayecto de 5 kilómetros en túnel hasta llegar á la cámara de agua situada en Monte Scala, desde la cual parten los conductos de presión que se dirigen en línea recta, pero con inclinaciones variables en las distintas secciones, á la Central situada cerca de Compocologno.

La energía eléctrica producida en la Central á la tensión de 17,000 voltios, se transporta por el interior de un segundo túnel, que atraviesa la frontera, hasta la estación de transformación de la «Società Lombarda», situada en Piattamala, en la cual se eleva la tensión hasta 50,000 voltios, para transportar la energía por una línea aérea de alta tensión hasta los centros de distribución de Lomazzo y de Castellanza, en donde después de reducida la tensión se distribuye la corriente para el consumo.

La cámara de agua queda situada á unos 440 metros sobre la Central, y los conductos de presión han de ser seis, aunque en la actualidad se han instalado únicamente cinco, y parten por pares de celdas dispuestas en la cámara de agua, y separadas de ella por una reja. La abertura de entrada de cada conducto de presión, puede cerrarse instantáneamente por medio de una válvula de bisagra para evitar las inundaciones que podrían producirse á consecuencia de rupturas en los conductos, u otras causas. Estos conductos tienen un diámetro de 850 mm. en la parte superior y 750 en la inferior, y están formados en la parte superior de tubos robionados y en la parte inferior de tubos de acero soldados, de un espesor máximo de 22 milímetros.

Los conductos de presión van á parar á una cámara de compuertas anexa á la Central y provista de diferentes compuertas y tubos de descarga.

La sala de máquinas de la Central de Brusio, tiene una longitud de 100 metros por 16 de ancho y 15 de alto, y está dispuesta para la instalación de doce grupos hidroeléctricos de 3,000 á 5,00 caballos, de los cuales hay actualmente instalados diez; comprende, además, cuatro grupos excitadores de 250 caballos cada uno.

Las turbinas son de dos tipos diferentes: turbinas Pelton con regulador servomotor hidráulico de acción rápida, y turbinas Girard con introducción parcial y regulador automático de acción lenta.

Las turbinas funcionan á 375 revoluciones por minuto y están acopladas por medio de manguiños elásticos á los alternadores trifásicos, construidos por la «Société d'Electricité Alchit». Estos alternadores son del tipo de polos alternos, inducido fijo y campo giratorio. Están construidos para una potencia normal de 3,000 kilovatios, á la tensión de 7,000 voltios y 50 períodos por segundo. En vista de las grandes variaciones de carga, ha sido necesario disponer estas máquinas de modo que pueda regularse la tensión variándola en 10 por 100 ó sea de 6,300 á 7,700 voltios.

Las cuatro excitadoras son máquinas Shunt, de una potencia de 150 kilovatios cada una, á 115 voltios y 439 revoluciones. Cada una de ellas es suficiente para la excitación simultánea de 4 alternadores que marchen con 25 por 100 de sobre carga y 0'7 como factor de potencia.

J. B. VAN BRUSSEL
(Continuará)