Industria é invenciones (1911-01-21 00:00:00), página 1

PRECIOS DE SUSCRIPCION

España y Portugal, un año ............. 15 pesetas
Extranjero .................................. 25 id.
Número suelto ................................. 0'50 id.

Los pagos de suscripciones y anuncios se hará: por adelantado libres de gastos por envío ó giro. - No se admiten reclamaciones después de los tres meses de la publicación de cada número.

SUMARIO

Obturadores compound para los tubos de calderas inexplosibles. — La balistita. — La fuerza motriz de Brusio y su transporte á Lombardía (Ilustrado, figs. 2 y 3), por J. B. Van Brussel. — Obtención del hidrógeno para llenar los globos. — BIBLIOGRAFÍA. — REVISTA DE LA ELECTRICIDAD: Transporte de electricidad á 135,000 voltios. — Acción nociva de la corriente eléctrica sobre el cemento armado. — NOTICIAS VARIAS: Prolongado funcionamiento de una turbina de vapor. — El aeroplano mayor del mundo. — Balanza de gradínima sensibilidad. — REGISTRO DE PATENTES: Patentes solicitadas.

Obturadores compound para los tubos de calderas inexplosibles

Las calderas acuatubulares, llamadas también inexplosibles por los pequeños efectos que su explosión ocasiona, pueden, no obstante, al sufrir una avería en sus tubos, causar el paro inmediato, por vaciarse el agua que contienen. Para evitar este inconveniente se han inventado unos obturadores que, tapando el tubo, sólo permiten que la caldera siga funcionando durante algún tiempo hasta que pueda repararse la avería.

De los varios tipos de obturadores que hasta el presente se conocen, vamos á describir el inventado por Mr. Ravier, llamado compound, que ha sido ya experimentado repetidamente en la práctica, dando excelentes resultados, pudiéndose citar, como buena prueba de ello, casos como el del torpedero 134 de la defensa del puerto francés de Tolón, el que, habiéndose roto un tubo de la caldera sistema «Du Temple» que llevaba, funcionaron los dos obturadores compound de que iba provisto, siendo tan perfecto su ajuste, que el buque continuó navegando sin la menor dificultad el día del suceso, y al siguiente pudo volver á hacerse á la mar sin reparar el tubo roto.

Una breve consideración nos dará la idea de estos interesantes accesorios. Si suponemos una caldera cuyos tubos están colocados casi horizontalmente y ponemos delante de cada uno de aquéllos un cuerpo semiesférico, provisto de una varilla que entra en el tubo, impidiendo, por medio de otra, situada delante de cada fila de tubos, que caigan los obturadores, claro es que en el caso de que se rompa un tubo la corriente de vapor y agua que en él entrará instantáneamente por sus dos extremos, arrastrará los obturadores y los apretará fuertemente contra ellos, quedando el tubo cerrado y permitiendo que la caldera pueda seguir funcionando.

Para evitar un gran escape de vapor de agua en una caldera de estas condiciones, no hace falta que el ajuste del obturador sea perfectísimo, pero si aquélla ha de continuar en marcha, es preciso que el cierre sea hermético, lo que no puede obtenerse nunca con el rudimentario modelo que acabamos de suponer, deficiencia debida á las rebabas de los extremos de los tubos y á los depósitos de sustancias calcáreas que impiden el buen ajuste del obturador.

Para orillar estas dificultades, se construyen los obturadores compound que en principio consisten en un núcleo duro de hierro, acero, fundición ó bronce, envuelto en una capa de otro metal blando como el plomo el que, adaptándose en virtud de la acción del calor que lo ablanda y de la presión que lo hace chocar energíicamente contra el borde de los extremos del tubo, se encaja de una manera hermética y lo deja cerrado por completo, no obstante las pequeñas irregularidades que pueda tener, pero que, de otro modo, hubieran bastado para permitir el escape del vapor.

Una de las grandes ventajas de estos obturadores es que, debido á su cubierta de plomo, se pueden retirar á mano fácilmente al substituir el tubo, pero, en cambio, en un principio hacían temer dos graves inconvenientes. En efecto, si llegaban á funcionar sin ser necesario, obturando el extremo de un tubo, claro es que en él quedaba interrumpida la circulación, lo que constituía un inminente peligro, y, por otra parte, la existencia de estas piezas en el interior de la caldera, podía facilitar la incrustación de sustancias salinas, las que, á su vez, impedirían el buen funcionamiento de los obturadores.

Ambas dificultades no se han presentado por fortuna en la práctica. El obturador no puede funcionar sin la rotura del tubo porque las corrientes que se producen en el interior de una caldera, corresponden á la presión de algunos metros de agua, en tanto que la violenta salida de ésta, al escaparse por un tubo roto, tiene una carga de 5 á 6 kilogramos como mínimo por centímetro cuadrado, pudiendo, por consiguiente, calcularse el peso del obturador de manera que quede en absoluto asegurada su inmovilidad en todos los casos menos en el de rotura.

Respecto al segundo inconveniente, la práctica ha venido ha demostrar que lo mismo en calderas cuya reparación de escapes en el condensador ha hecho preciso emplear el agua del mar, que en las alimentadas con agua dulce, los obturadores han funcionado siempre á su tiempo sin la menor dificultad.

En el departamento de Marina de Francia se siguieron con gran atención los estudios de Mr. Ravier, haciendo los primeros experimentos de su invento con aparatos de demostración, en los que se figuraba la rotura de un tubo abriendo una espita situada en el mismo, colocando, en vista de los buenos resultados de estas experiencias, obturadores en calderas fijas, de cuyas pruebas salieron también triunfantes, y más tarde, en 1899, se instalaron en varios remolcadores y torpederos, usándose desde entonces con excelente éxito, evitando de este modo tan sencillo, práctico e ingenioso, una inmensa parte de los riesgos de una explosión en las calderas acuatubulares.