Industria é invenciones (1909-11-27 00:00:00), página 1

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

España y Portugal, un año ............. 15 pesetas
Extranjero » ......................... 25 fd.
Número suelto .......................... 0'50 fd.

Los pagos de suscripciones y anuncios se harán por adelantado, libres de gastos por envío o giro. — No se admiten reclamaciones después de los tres meses de la publicación de cada número.

SUMARIO

Establecimiento de las grandes centrales de vapor. — Timadores en materia de Patentes. — Consejos para la fusión y colada del aluminio. — Efectos de la explotación obligatoria de las patentes en Inglaterra. — Triángulo de vías subterráneo (ilustrado, fig. 32). — El caballo mecanico en los trabajos agrícolas. — Nueva máquina de vapor de gran velocidad y alta presión. — REVISTA DE LA ELECTRICIDAD: Aparato automático para evitar el choque de los trenes. — Micrófono de bismuto. — Locomotora eléctrica con turbo-generador. — NOTICIAS VARIAS: Soldadura para el vidrio. — Un protector de los inventores. — Proyecto de un nuevo puente entre Brooklyn y Nueva York. — REGISTRO DE PATENTES: Pagos de annualidades. Patentes solicitadas. — REGISTRO DE MARCAS: Marcas solicitadas. — Dibujos de Marcas solicitadas.

Establecimiento de las grandes centrales de vapor
(Continuación de la pág. 190)

La naturaleza é instalación de las calderas es un punto importantísimo, no sólo para el buen funcionamiento de una gran central sino para la mayor economía en la explotación, y por lo tanto, mayores beneficios.

Desde luego, hoy día está ya generalmente adoptado el tipo de caldera acuatubular, cuyas condiciones y ventajas son tan relevantes que apenas ofrece duda su adopción.

Como decíamos anteriormente, en unas partes se instalan las calderas en grupos formando parte de una unidad electrogena, independientes unos de otros, y en otras se unen todas las calderas por medio de una tubería para alimentar indistintamente cualquiera de los grupos electrogenos.

Desde luego que los extremos son casi igualmente perjudiciales, porque el individualizar los servicios de cada grupo aislado, con sus máquinas y aparatos auxiliares, á más del mayor gasto de instalación presenta una serie de dificultades difíciles de resolver en varias ocasiones; en cambio, el destinar auxiliares generales para toda la instalación reporta un mayor gasto de sostenimiento, así como el reunir por una tubería todos los generadores de vapor exige una larga red, en parte inservible casi siempre, con numerosos defectos, por las muchas válvulas de paso necesarias y condensación en las partes muertas de la tubería y largo recorrido.

Armonizar ambos sistemas, según las necesidades y disposición especial de cada instalación, es lo más esencial y conveniente.

Otros puntos muy importantes que deben resolverse por el director de una gran central, son de carácter teórico-práctico, al funcionar toda la fábrica. Estos son, en primer lugar, la inspección de la económica producción del vapor, y para ello debe comprobar el tiro de la chimenea, la temperatura de los gases, la proporción del ácido carbónico y demás sustancias que contengan.

Los aparatos de alimentación de los hogares, son de grande importancia en todos los casos de la producción de vapor, pues aún que se afirma, y no sin razón, que el mejor aparato para cargar los hogares, es la pala manejada por un hábil fogonero, es indudable que un buen aparato de carga mecánica, es superior á aquella por la regularidad y constancia de su funcionamiento, cosa que jamás se conseguirá en absoluto con la primera.

Ya nos hemos ocupado en estas columnas de los cargadores automáticos y de sus notables ventajas, conceptos que pueden aplicarse perfectamente al caso que nos ocupa.

Además de las diversas causas que, en cada generador, considerado aisladamente, influyen sobre su rendimiento, hay que tener en cuenta el funcionamiento del conjunto de todos los generadores.

Con la conducción individual de los generadores, al agruparse en un sólo colector como el trabajo de cada unidad es siempre bastante desigual, el conjunto trabaja en condiciones no muy ventajosas.

Para comprobar la vaporización de cada generador, hay aparatos de medida á propósito, pero desgraciadamente son muy poco conocidos y menos usados. Estos aparatos deberían estar á la vista de todos los fogoneros, y del Director, para que aquellos puedan regular mejor la producción y presión del vapor en sus respectivos generadores y este tenga conocimiento de la manera como cada uno de aquellos cumple con su obligación.

Además de los manómetros, niveles de agua é indicadores de vaporización colocados en cada generador, deben colocarse:

Manómetros indicadores del tiro.
Manómetros colocados en los conductos de alimentación de los generadores.
Termómetros indicadores de la temperatura del agua de alimentación.
Termómetros que marquen la temperatura del vapor recalentado.
Termómetros para conocer la temperatura de los gases á la salida de los economizadores.
Pirómetros para indicar la temperatura de los hogares, etc.

Conviene añadir á estos aparatos, otros de comprobación, como:
Los contadores de agua.
Las básculas automáticas para pesar el combustible, y
El dosificador registrador, que mide á intervalos iguales la proporción de ácido carbónico de los gases de la combustión.

(Conclusión)