Industria é invenciones (1909-01-16 00:00:00), página 4

cuenta simultáneamente á la Delegación de Hacienda de la provincia respectiva.

Art. 5.º Si el primer concesionario de un salto de agua cediera sus derechos á otra persona ó entidad, ésta será á partir de la fecha de cesión, la obligada al pago del canon temporal.

Art. 6.º El canon se pagará por trimestres vencidos. El concesionario que dejase de pagar cuatro trimestres perderá todos sus derechos, declarándose caducada la concesión por el Ministerio de Fomento, á propuesta del de Hacienda, ó por el Gobierno civil de la provincia, á propuesta de la Delegación de Hacienda de la misma, según proceda.

Art. 7.º Si al terminarse las obras proyectadas para hacer efectiva una concesión, y empezar, por tanto, la aplicación práctica de ésta, hubiera dejado de percibir el Tesoro alguna cuota del canon temporal, la hará efectiva inmediatamente la empresa que explote el salto.

Art. 8.º El ministro de Hacienda dictará las disposiciones necesarias para la debida aplicación de la presente ley.

Resultado de algunas instalaciones de turbinas de vapor accionando directamente una dinamo

El Boletín Industrial, de Madrid, publica unos datos prácticos sobre el empleo de turbinas de vapor acopladas directamente á dinamos generadoras, que el ingeniero Müller-Köhler obtuvo dirigiéndose á 200 fábricas que utilizan turbodinamos.

Según la potencia, M. Müller las ha clasificado en cinco grupos:

1.º Inferiores á 290 kilovatios.
2.º Desde 300 hasta 590 »
3.º » 600 » 900 »
4.º » 1,000 » 2,400 »
5.º Superiores á estas últimas.

El primer grupo comprende 13 turbodinamos sistema Parsons, construidas por Brown Boveri, de las cuales 7 son de corriente continua y cuya velocidad varía de 2,500 á 3,500 revoluciones. La presión del vapor es, en general, de 8 kilogramos. Ocho trabajan con vapor recalentado de 65 á 130 grados. La mitad de las instalaciones de condensación son de superficie. El consumo medio de vapor ha sido de 11'5 kilogramos para el vapor recalentado y 12'3 para el vapor saturado, por kilovatio-hora; en un caso el consumo de vapor ha descendido á 8'8 kilogramos por kilovatio-hora. El consumo anual de aceite es de 65 á 200 kilogramos para la turbina sola y de 350 á 450 para el grupo turbina y dinamo. En general no se producen sobrecargas superiores al 30 por 100. Según las respuestas dadas, á pesar de prestar servicio constante noche y día, los accidentes son muy raros.

Para el tipo de 100 kilovatios los gastos de instalación, condensación no comprendida, han sido de 300 francos por kilovatio y de 400 francos comprendiendo la condensación. Para el tipo de 200 kilovatios los gastos de instalación son 165 á 210 francos por kilovatio, sin condensación y 260 á 300 francos con condensación.

Segundo grupo, de 300 á 590 kilovatios. Han respondido á 22 instalaciones: 6 de corriente continua, 14 trifásica, 2 monofásica.

Los tipos son: 19 Parsons, 2 Zoelly, 1 A. E. G. La velocidad angular es, á excepción de alguna, 3,000 revoluciones. Más de la mitad trabajan con vapor recalentado de 41 á 150'; las demás con vapor saturado. Dos turbinas reciben vapor de escape de una máquina de pistón á la presión de 0'2 kilogramos; en las demás la presión varía de 7'5 á 13 kilogramos. En 12 instalaciones se emplea condensación por superficie, en 9 bomba de aire y en una, por razones especiales, escape. El consumo de vapor por kilovatio es para las potencias de 300 á 385 kilovatios de 10 á 11'2 kilogramos recalentado y 11'1 á 11'3 kilogramos para el vapor saturado. Para el tipo de 400 á 550 kilovatios el consumo garantizado es de 8'9 á 10 kilogramos y de 10'3 á 12'5 kilogramos, el cual no se ha alcanzado en ninguna prueba de recepción. En un caso, con vapor recalentado se ha comprobado un consumo de 8'5 kilogramos por kilovatio-hora. Las dos turbinas trabajando con vapor de escape consumen respectivamente 17'8 y 17'4 kilogramos. La turbina trabajando al escape, con recalentamiento de 50', consume á plena carga 51 kilogramos de vapor por kilovatio-hora.

Los gastos anuales de grasa por turbina son 75 á 510 francos y el de algodones 6'25 á 130 francos.

Sobrecargas de 6 á 10 por 100 son frecuentes: una de estas turbinas ha funcionado durante un mes, sin interrupción, con 740 kilovatios (una sobrecarga de 34 por 100). Aunque la mayor parte de las de este grupo llevan en servicio más de cinco años, no se han observado desarrrollos importantes. Tres turbinas solamente han sufrido desperfectos de poca importancia en las paletas, habiendo sido los dos mayores uno que inmovilizó la turbina 24 y otro 62 horas. Los gastos mayores de reparación han sido 650 francos para una válvula de admisión.

En ocho casos han experimentado alguna avería las dinamos, especialmente el colector y las escobillas. Se ha dado el caso de una turbina que se embaló, á causa de un defecto en la válvula principal; á consecuencia de ello estalló la parte rotativa del generador; la turbina no tuvo desperfecto.

Los gastos de instalación varían en este grupo, de 150 á 250 francos por kilovatio, comprendiendo la dinamo y la excitadora, pero no la condensación; ésta varía de 155 á 320 francos. Lasturbinas que funcionan con vapor de escape cuestan de 200 á 250 francos por kilovatio.

(Concluirá).

BIBLIOGRAFÍA

Almanaque del «Diario del Comercio» para 1909

Nuestro colega el Diario del Comercio ha publicado este almanaque que contiene gran número de datos sumamente interesantes para cuantos se dedican al comercio ó a negocios financieros.

El hombre de bien. Almanaque para el año 1909

Este es el título de un almanaque para el corriente año que ha publicado la librería Salesiana de Sarriá, para regalar á los subscriptores de las «Lecturas Católicas». Forma un tomito muy bien escrito que contiene, además del calendario para este año, artículos de amena lectura.