Industria é invenciones (1910-04-02 00:00:00), página 3

Línea de transporte de energía eléctrica á 72,000 voltios

La «Grand Rapids-Muskegon Power Co.», posee una línea de transporte de energía eléctrica á 72,000 voltios, en la que M. Greenman ha efectuado notables observaciones cuyos resultados, publicados en algunas revistas técnicas, merecen ser conocidos por cuantos se dediquen á este ramo de la Ciencia aplicada.

La línea aérea tiene una longitud total de 148 kilómetros y á los 64 kilómetros de la fábrica hay una subestación desde la que se bifurca la línea en dos de 42 kilómetros cada una.

Para evitar todos los peligros la línea está instalada sobre una fosa ó zanja de 20 metros de ancho y protegida en varios trozos por una empalizada, constituyendo un camino practicable para los empleados, pero cerrado para los demás.

Los postes son, casi todos, de madera, de alturas variables y llevan travesaños, en su parte alta, donde van fijados los aisladores; son de 36 centímetros de diámetro.

Los interruptores de alta tensión están colocados en una caja rectangular de madera llena de aceite, y ésta, á su vez está recubierta por otra de hierro.

Durante el primer año de su funcionamiento, los desperfectos más importantes de la línea fueron debidos solamente á la ruptura de algunos aisladores á tiros y á pedradas.

En los tres años que lleva instalada la mencionada línea, las averías más importantes han sido debidas á descargas atmosféricas, pero sus resultados han sido análogos que si se tratara de una tensión de 20,000 voltios.

Dos interrupciones totales tuvieron por causa la ruptura de los aisladores, producida por el rayo, otras dos fueron debidas á haber arrojado sobre el alambre conductor otros alambres que establecieron el contacto con tierra, otra por la ruptura de la barra del aislador; por esta causa, el hilo, al caer sobre la traviésa de madera, le prendió fuego.

A consecuencia de esta última interrupción se observó que las descargas estáticas, á la larga, llegaban á la carbonización de la madera, por cuya causa, las traviesas de aquella sustancia fueron substituidas por tubos de acero.

Los aisladores funcionaron bien en las líneas secundarias, á pesar de que en algunas de ellas estaban en malas condiciones y cubiertos de polvo de cal. Las descargas á tierra han sido poco frecuentes y sólo cuando la atmósfera estaba húmeda.

Sobre los mismos postes de la línea de alta tensión, se instaló una línea telefónica que funcionó perfectamente, sirviendo, al mismo tiempo, para conocer los puntos defectuosos, pues el teléfono acusaba la pérdidas de corriente de la línea de transporte.

La pérdida que se experimentó entre la energía transmitida á la línea y la que registraban los contadores de los consumidores fue solamente de un 23% por 100, cantidad muy pequeña, si se tiene en cuenta las muchas causas inevitables y conocidas que contribuyen á ello.

De todo esto, se deduce que la transmisión de la energía eléctrica á elevadísimas tensiones no presenta los inconvenientes que muchos suponían y, por lo tanto, su generalización será un hecho en muchas partes.

Fabricación y utilización del sulfuro de zinc

Los ingenieros Piperaut y Vila, han encontrado un procedimiento para la obtención del sulfuro de zinc, sin que presente los inconvenientes de tener un tinte amarillento y de ennegrecerse bajo la acción del sol.

La preparación consiste en disolver los óxidos metálicos, procedentes de la torrefacción de los minerales, en una lejía alcalino-cáustica; se añade á esta lejía, á la temperatura de ebullición, azufre pulverizado que pasa al estado de sulfuro alcalino, el cual reacciona sobre los metales en disolución y forma sulfuros metálicos. Por una primera adición de azufre se precipitan desde luego las impurezas (plomo, etc.), y por una segunda adición se obtiene el sulfuro de zinc que se deshidrata en un horno de mufla al abrirse del aire y á la temperatura del rojo. Además de su sencillez tiene este procedimiento la ventaja de no emplear para la precipitación el hidrógeno sulfurado, tan peligroso para los obreros.

El sulfuro de zinc deshidratado es un polvo blanco muy fino, untuoso al tacto, de una densidad de cuatro aproximadamente, y se mezcla muy bien con el aceite.

Los ensayos efectuados con este producto han demostrado que su desecación es idéntica á la del albayalde y el óxido de zinc cuando se añade un poco de materia desecante (por ejemplo, resina de manganeso). El poder cubriente ha sido objeto de un estudio minucioso, tanto en el laboratorio cuanto en los muros de muchos establecimientos públicos en París. Se ha observado que el sulfuro de zinc cubre superficies verdes y rojas, previamente pintadas en los muros, mejor que el óxido de zinc, que á su vez cubre mejor que el albayalde.

En el laboratorio se ha observado que una parte en peso de sulfuro de zinc equivale, como poder cubriente, á 1/5 parte de óxido y dos partes de albayalde.

REVISTA DE LA ELECTRICIDAD

Regulación del funcionamiento de estaciones particulares de telegrafía sin hilos. — Congreso internacional de radiología y electricidad. — Ampliación de una Central eléctrica — Las Compañías de electricidad de Madrid.

REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTACIONES PARTICULARES DE TELEGRAFÍA SIN HILOS. — La posibilidad de que una estación radiotelegráfica particular intercepte mensajes dirigidos por otra oficial, ha puesto sobre el tapete la legislación sobre este asunto y en el Departamento de Marina de los Estados Unidos, Mr. Robers, miembro del Comité de Asuntos Navales en la Cámara, sostiene la proposición de restringir á los aficionados el uso de los aparatos de telegrafía inalámbrica.

Según parece, se ha acordado que los telegrafistas aficionados, sólo puedan operar en ciertas horas del