Industria é invenciones (1908-02-22 00:00:00), página 2

Transporte de energía eléctrica por corriente continua á 60,000 voltios entre Moutiers y Lyon

Los progresos realizados estos últimos años, en el empleo y aplicación de las corrientes alternativas de tensiones cada vez mayores, son considerables; y esto ha hecho que casi todos los transportes de energía eléctrica se hayan realizado por corrientes polifásicas,

porciona el río Isère; el agua llega por un conducto de presión á la central generadora, situada en Plombière cerca de Moutiers (Saboya) en la cual se utiliza un salto medio de 65'50 m. Las unidades generadoras, que son cuatro, están accionadas cada una de ellas por una turbina centrífuga de reacción y eje horizontal sistema Piccard Pictet, de Ginebra.

Estas turbinas funcionan á una velocidad de 300 vueltas por minuto y desarrollan una potencia de 1,180 poncelets cada una. Según el principio que se adopta ordinariamente para el sistema serie, se regula el funcionamiento del conjunto, haciendo variar la velo-

Fig. 18. Transporte de energía eléctrica de Moutiers á Lyon. Estación generadora de Moutiers

relegando al olvido los ensayos anteriores de transporte de corriente eléctrica por corriente continua.

Sin embargo, los defensores de la corriente continua no se han desanimado, y mientras que la práctica parece haber probado que en las condiciones actuales de desarrollo de la ciencia eléctrica las tensiones de 60,000 á 70,000 voltios constituyen un límite más allá del cual los transportes por corriente alternativa no tienen ya la eficacia ni la garantía de seguridad necesaria, parece en cambio que el sistema de transporte por corriente continua presentará mayores ventajas, puesto que con él no está limitada la utilización de las tensiones elevadas á 70,000 ó digamos á 100,000 voltios; además, como se pose el medio de reducir á la mitad el potencial con relación á tierra, comunicando con tierra el punto medio de la serie de las máquinas generadoras, los partidarios de este sistema estiman que para el transporte de energía eléctrica se puede contar con el sistema serie, con tensiones prácticamente utilizables de \(2 \times 75,000\) ó \(2 \times 100,000\) voltios, y hasta más.

La instalación de transporte de energía eléctrica desde Moutiers á Lyon, que se inauguró el año pasado y cuyo funcionamiento es absolutamente satisfactorio, es la más reciente e importante de las aplicaciones del sistema de corriente continua en serie, y puede dar una idea muy exacta del estado actual de la técnica de la corriente continua á alta tensión.

Este transporte de energía sirve únicamente para alimentar la ciudad de Lyon. La fuerza motriz la proporciona el río Isère; el agua llega por un conducto de presión á la central generadora, situada en Plombière cerca de Moutiers (Saboya) en la cual se utiliza un salto medio de 65'50 m. Las unidades generadoras, que son cuatro, están accionadas cada una de ellas por una turbina centrífuga de reacción y eje horizontal sistema Piccard Pictet, de Ginebra.

Estas turbinas funcionan á una velocidad de 300 vueltas por minuto y desarrollan una potencia de 1,180 poncelets cada una. Según el principio que se adopta ordinariamente para el sistema serie, se regula el funcionamiento del conjunto, haciendo variar la velocidad de las turbinas, de modo que sea proporcionar á la tensión que se ha de obtener; con este objeto las turbinas están maniobradas por servomotores accionados por aceite á presión y maniobrados por un regulador eléctrico único.

La potencia de 4,700 Kw. disponible, transformada en energía eléctrica en forma de corriente continua á alta tensión, se transmite á Lyon por una línea aérea de 180 Km. de longitud y allí se transforma en dos estaciones receptoras, una la de Vaulx-en-Velin á la entrada de la ciudad, y la otra más al centro, (rue d'Alsace); esta última está en comunicación con la precedente por una línea subterránea de 4 Km.

Para efectuar este transporte de energía con la mayor economía posible, y en previsión de que aumente el consumo, se ha admitido desde el principio una tensión de 60,000 voltios, valor que se podrá duplicar cuando sea necesario porque el punto medio de la serie de las generatrices, está en comunicación con tierra.

Como la potencia disponible en los bornes de las generatrices, después de deducidas las pérdidas de transformación llega á 4,320 Kw., la intensidad constante del circuito resulta que debería ser de 86'4 amperios á 50,000 voltios y á 72 amperios á 60,000 voltios; se ha fijado el valor de 75 amperios, al cual corresponde la tensión total actual de 57,600 voltios.

La línea aérea de transmisión se compone de dos alambres de cobre de 9 mm. de diámetro, montados