Industria é invenciones (1906-10-27 00:00:00), página 2

Hay que abrir un pozo de 80 centímetros de diámetro ó más, que se profundiza más ó menos metros según hallamos agua permanente, ó tierra húmeda durante todo el año; si el terreno es seco, varía la instalación de la placa metálica. Si al abrir el pozo hemos encontrado agua, se inmersa en esta agua la plancha de hierro estanado. Si el fondo del pozo no tiene agua, pero es húmedo el terreno todo el año, se echa en el fondo del pozo dos ó tres metros cúbicos de cok pulverizado, y mejor aún, carbón de retorta triturado, con el objeto de aumentar la superficie de contacto con el terreno, y dentro de este carbón se mete la plancha de cobre ó hierro estanado; luego se apisona bien el carbón para aumentar el contacto y conductibilidad, y se cubre el todo con tierra que se apisona con agua. El carbón sin estarán no conviene porque casi desaparece, dando ejemplo de ello lo sucedido en el pierdeflúidos del colegio de los Jesuitas de esta ciudad, que se quedaron sin tierra.

Cuando se tiene á mano una sonda de las empleadas para investigaciones de alumbamientos de agua, y se sabe, por los que abren pozos en la comarca, que se encuentra agua á una profundidad máxima de 10 á 15 metros, se abre en el terreno un agujero de 0'25 de diámetro y se introduce en él un tubo de hierro de 0'20 de diámetro y de 5 á 7 metros de longitud que será como pierdeflúidos, como toma de tierra.

Los pierdeflúidos esféricos con puntas nos parecen de fantasía.

La «Westinghouse Electric Co. Limited», recomienda: «Primero, que se haga un hoyo de seis pies en cuadro, hasta que se haya alcanzado tierra permanentemente húmeda; segundo, que se cubra el fondo de este hoyo con dos pies de carbón de madera del tamaño de un guisante; tercero, sobre esta capa dice que se ponga una capa de cobre estanado n.º 16, de 25 pies cuadrados (2'322 metros cuadrados); cuarto, que se suelde muy bien el alambre de tierra, con preferencia de n.º 0 de cobre, al través de toda la superficie de la plancha de tierra; quinto, que se cubra ésta con dos pies de carbón de madera triturado; y sexto, que se tape el hoyo con tierra, usando de una corriente de agua para apisonarla».

Si el terreno no es húmedo, se colocarán en el fondo del pozo dos ó tres metros cúbicos de cok pulverizado ó carbón de retortas, bien triturado, y dentro de este montón la plancha metálica. Se apisona bien el carbón, y encima se tira tierra que se apisona con agua, y para que el terreno conduzca mejor la electricidad se coloca un tubo que tiene la extremidad inferior en el carbón y la superior sobre el terreno, por la cual y por medio de un embudo se va echando agua de vez en cuando para mantener húmedo el terreno que hay alrededor del carbón.

La toma de tierra no debe colocarse en la arena y grava seca, ni en el agua de licuación de la nieve ó hielo, porque son malos conductores. Tampoco debe colocarse en un depósito de agua de mampostería, cisterna ó canal de mampostería.

Como tipo de toma de tierra empleando tubos, merece citarse las de los pararrayos de la Torre Eiffel. Hay ocho, en grupos de dos para cada pila. Para las N. y O. son tubos de fundición de 20 centímetros de diámetro, descendiendo verticalmente hasta unos 12 metros debajo de la superficie del suelo. Para las pilas del E. y S. son grandes tubos de 50 centímetros de diámetro, que primero descenden verticalmente, y luego doblegándose en ángulo recto, sobre una longitud media de 18 metros y se hunden en los aluviones del Sena.

Cuando se emplea placa, tiene ésta uno ó dos metros cuadrados de superficie en ambas caras: la casa «Westinghouse Electric», aconseja que sea de 25 pies cuadrados, que es igual á 2'322 metros cuadrados. Si es de cobre puede ser de dos milímetros de grueso, pero si es de hierro galvanizado sube á tres milímetros. Cuanto mayor sea la superficie, mejor será su resultado.

La forma de esta placa y su empalme, tal como la describe el barón de Gaisberg, es muy práctica. Tiene la forma rectangular, con una escotadura ó entalladura y dos agujeros. El conductor ó cable entra por uno de los agujeros y sale por el otro, dando la vuelta á la plancha por la escotadura y vuelve á subir, donde da varias vueltas en esta parte al conductor, quedando la plancha ó placa bien unida al conductor. Para que esta unión sea aún más perfecta, se suelda la plancha con el conductor.

Generalmente, en los edificios en que hay pararrayos viven los mismos propietarios, de modo que éstos no sólo son víctimas de los perjuicios de un mal pararrayos por los desperfectos que ocasiona en el edificio, si que también por las desgracias que pueden ocurrir en la familia. Les interesa, pues, evitar este accidente, y lo lograrían con poco gasto estableciendo una Sociedad mutua de seguros de los Accidentes del Rayo, organizada para el reconocimiento de los pararrayos. No sólo debiera hacerse esta inspección al instalarlos, sino que también anualmente debiera inspeccionarse durante las épocas de sequía la resistencia que presenta la toma de tierra por medio de algunos de los aparatos que hay para este reconocimiento. En ninguno debe pasar de 10 ohmios.

G. J. de Guillén García

Aparato para mejorar los vinos y cervezas

Con el aparato que vamos á describir y que ha sido inventado por los Sres. Frans Oskar Nilsson y Johan Axel Jonson, de Estocolmo, se tratan los vinos, cervezas y demás líquidos análogos, por la acción de la fuerza centrifuga y por filtración combinadas, introduciendo el líquido en un aparato centrifugo, en el cual tiene que pasar primero á través de una garnición de arrastre incompleto que lo trabaja fuertemente, por efecto de la diferencia que hay entre la velocidad del tambor centrifugo y el del líquido; pasando después á sufrir la acción de la materia filtrante.

En la figura 29 representamos un corte vertical de este aparato, que está constituido por un tambor centrifugo 1, análogo al de las desnatadoras ordinarias, y movido de un modo apropiado cualquiera; la tapa exterior 2 que forma junta estanca, lleva un tubo de admisión central 3 provisto en su parte inferior de un plato 4 que sirve de tapa á la garnición interior del aparato; dicho plato ó tapa interior 4 forma generalmente cuerpo con el tubo 3 y presenta aberturas 5 por las cuales pasa el líquido que sale del aparato. Bajo la tapa 4 y en el centro del tambor 1, hay un cilindro 6 cuya pared interna presenta una serie de aletas 7 con preferencia radiales. A poca distancia de la boca inferior del tubo central 3, hay un casquete ó cono 8 que distribuye el líquido que llega, dirigiéndolo hacia las