Industria é invenciones (1906-09-22 00:00:00), página 3

La presión en las cañerías principales se mantiene á 22 Kgs. y una válvula de descarga impide rebasar dicha presión la cual se regula con un motor eléctrico que obra sobre una válvula de paso. El funcionamiento de las demás válvulas de las bombas se hace también eléctricamente, á cuyo fin se emplean motores que el maquinista encargado de las máquinas hace maniobrar desde su plataforma, lo mismo que las demás partes de la instalación, cuyo funcionamiento dirige, sin moverse de su sitio, por medio de aparatos eléctricos.

La puesta en marcha de los motores se hace por medio del aire comprimido. Todas las máquinas están revestidas de latón, precaución indispensable en las instalaciones que trabajan con largas intermitencias: todas las partes móviles, soportes de los ejes, vástago, etc., pueden graduarse de modo que resultan compensadas las deformaciones ocasionadas por el roce.

Se comprende que en una instalación de esta clase la elección de los aparatos es de importancia capital; las máquinas deben ofrecer una seguridad absoluta, las bielas, vástagos y piezas de conexión de acero forjado, lo mismo que los piñones; los engranajes son de acero fundido, tallados á máquina con el mayor cuidado.

Digamos ahora dos palabras acerca de la red que alimenta las máquinas de que acabamos de ocuparnos. El considerable desarrollo de esa red lo hemos indicado ya desde el principio. Las canalizaciones están formadas por tubos cuyo diámetro exterior es de unos 55 cm. y unos 45 de diámetro interior, son de fundición con cubiertas ó calces terminales y consolas de refuerzo, las cuales no existen sin embargo en los tubos curvos. Los tubos rectos miden 3'65 m. de longitud, y se unen en los puntos de desvío ó en donde se presenta algún obstáculo, por medio de tubos acodados, de curvatura regular de 2'4 á 2'8 m. de radio y de longitud variable según los casos. Las juntas son anchas y abarcan siempre toda la extensión de la cubierta protectora, hallándose guarnecida de lona embreada.

Los cruces y empalmes que sirven para efectuar las uniones entre tubos laterales ó cruzados tienen el diámetro correspondiente al de los tubos á que se aplican, pero sus paredes son aún más gruesas.

Las bocas de agua están distribuidas de 100 en 100 metros y actualmente hay instaladas unas 200. Cada una está provista de dos tubos de descarga á los que se aplica un aparato distribuidor del tipo Siamés, de tres pasos, es decir que con esta disposición se puede obtener de cada boca seis chorros de agua. Sus tubos ó boquillas de unión tienen 10'2 cms. y los tubos de distribución 8'9 cms. Los primeros tienen cada uno una válvula independiente, la válvula del tubo principal de toma mide 20'5 cms. Todas las partes activas son de bronce; el cuerpo es de semiacero; la parte superior puede quitarse para par acceso á las partes activas que son desmontables. Los cuerpos de las válvulas de los tubos de distribución son también de semiacero, están formadas por un doble disco con tornillos interiores de bronce; los asientos de las válvulas son de bronce.

Dos son las clases ó sistemas de uniones empleadas,

Fig. 18. Bomba y motor de gas, en alzado

gos, etc., pueden graduarse de modo que resultan compensadas las deformaciones ocasionadas por el roce.

Se comprende que en una instalación de esta clase la elección de los aparatos es de importancia capital; las máquinas deben ofrecer una seguridad absoluta, las bielas, vástagos y piezas de conexión de acero forjado, lo mismo que los piñones; los engranajes son de acero fundido, tallados á máquina con el mayor cuidado.

Digamos ahora dos palabras acerca de la red que alimenta las máquinas de que acabamos de ocuparnos. El considerable desarrollo de esa red lo hemos indicado ya desde el principio. Las canalizaciones están formadas por tubos cuyo diámetro exterior es de unos 55 cm. y unos 45 de diámetro interior, son de fundición con cubiertas ó calces terminales y consolas de refuerzo, las cuales no existen sin embargo en los tubos curvos. Los tubos rectos miden 3'65 m. de longitud, y se unen en los puntos de desvío ó en donde se presenta algún obstáculo, por medio de tubos acodados, de curvatura regular de 2'4 á 2'8 m. de radio y de longitud variable según los casos. Las juntas son anchas y abarcan siempre toda la extensión de la cubierta protectora, hallándose guarnecida de lona embreada.

Los cruces y empalmes que sirven para efectuar las uniones entre tubos laterales ó cruzados tienen el diámetro correspondiente al de los tubos á que se aplican, pero sus paredes son aún más gruesas.

Las bocas de agua están distribuidas de 100 en 100 metros y actualmente hay instaladas unas 200. Cada una está provista de dos tubos de descarga á los que la primera, del tipo grande, con caja de estopa y guarnición de lino; la segunda, menos usada, consiste en un manguito de paredes gruesas que sujeta los extremos de los tubos que se han de unir mediante interposición de anillos de plomo.

Todas estas juntas, así como las cañerías, después de instaladas se han sometido á una presión de prueba de 28 Kgs. por centímetro cuadrado.

Ya hemos dicho cómo se mantiene constante la presión á 4-5 Kgs. en las cañerías de agua potable; gracias á esta disposición el servicio está siempre á punto de funcionar y puede utilizarse para extinguir incendios de edificios de mediana altura. La conexión entre la red de incendios y la red pública se establece mediante un canal de 30 cms. provisto de una válvula reguladora que permite el paso del agua en una dirección, pero no el retorno del líquido.

Finalmente, varias estaciones de aviso, con aparato telefónico, completan la instalación, que constituye desde ahora, como las pruebas y los recientes siniestros han podido demostrarlo, un modelo en su género.

EMILIO GUARINI.

La energía interna de los elementos químicos

El conocido profesor inglés Soddy dió una conferencia sobre la energía interna de los elementos ante la «Institution of Electrical Engineers», de Glasgow, de la