Industria é invenciones (1905-02-11 00:00:00), página 11

Informe
acerca del empleo de aparatos registradores en las fábricas de electricidad
(Conclusión, continuación de la pág. 49)

Tampoco puede elogiarse cuanto indica la Real orden en su referida regla 4.a, tanto acerca de la clase de aparatos registradores, como respecto de la manera de evaluar con ellos la producción de electricidad y de las condiciones con que han de cumplir los tales aparatos.

Se reducen, en efecto, estas últimas á exigir que los registradores tengan una escala fija de lectura directa, para poder comprobar el trazado de la curva y que los cilindros den una vuelta cada veinticuatro horas, á fin de que represente cada diagrama exactamente y con la debida claridad la producción de un día.

Nada se dice de lo más esencial: no se marcan límites á la velocidad con que debe pasar el papel ante las plumas o estilos inscriptores, variable según los casos, para que la curva no resulte algunas veces una masa confusa de líneas yuxtapuestas; ni se señala la escala en que han de aparecer las ordenadas de amperios, voltios ó vatios, ni la necesidad de que las curvas no sean líneas de gran grueso, ni otras prescripciones que tiendan á obtener diagramas claros, lo menos erróneos posible y fácilmente calculables, todas ellas, seguramente, más importantes que la contraproducente de obligar al cilindro á dar una vuelta por día.

Es contraproducente tal condición, porque cuanto menos frecuente sea la obligación que tengan en las Centrales de tocar á los registradores, menos causas habrá de errores fortuitos ó intencionados, y lo mismo, y aun mejor, para los cálculos, parece que es obtener en una tira de papel un diagrama de quince días seguidos, por ejemplo, que los quince diferentes en que aquél puede descomponerse, cortándole en otros tantos trozos iguales.

Y, desde luego, tampoco esas condiciones impuestas son suficientes, porque, atendiéndose estrictamente á ellas, pudiera haber fabricante que montara en un aparato registrador un cilindro de uno ó dos centímetros de radio, sobre cuyo papel trazase la pluma su curva, tocando casi al eje de los tiempos, y en cada día, como le estaba mandado, presentaría un curiosísimo diagrama formado por un indescifrable borrón.

La misma regla 4.a determina que los registradores deberán ser voltímetros, ó en defecto de éstos, amperímetros, si la distribución de la energía eléctrica se efectúa á tensión constante, estimándose en este caso, como tensión normal de trabajo la tensión máxima á que pueda trabajar el generador; ó, en otros términos, que no se debe tomar como tensión normal de trabajo la que es, sino otra arbitraria, que puede ser mucho mayor, y se determinará por el valor que alcance cuando el flujo inductor llegue á su máximo y el generador marche con la mayor velocidad consentida por la instalación, valga lo que valiera la intensidad de la corriente producida. Hay que convenir en que tan caprichosa manera de substituir una tensión real y fácil de medir, por otra que no ha de usarse, injustamente perjudicial para las fábricas y más difícil de determinar, puesto que para ello ha de perturbarse la marcha de las máquinas, no tiene defensa posible, ni merece grandes elogios, ni más extenso comentario.

Adviértase, además, en la citada regla, que se cree posible averiguar cuál es la producción de una fábrica de electricidad sin más que medir separadamente la intensidad y la tensión de las corrientes utilizadas, sean éstas de una ú otra clase, porque para nada se