Industria é invenciones (1905-03-04 00:00:00), página 10

La refrigeración de las salas de espectáculos

Si la calefacción metódica de los edificios ha entrado ya en la práctica, no ha sucedido lo mismo con la refrigeración, que, sin embargo, parece que es a priori una comodidad tan necesaria como la de la calefacción. Y si esta observación es exacta para los edificios particulares, con mucho mayor motivo puede aplicarse á los teatros, en los que en todas las estaciones se siente un calor excesivo, del que todo el mundo se queja aún en invierno.

En Colonia se ha construido recientemente un nuevo teatro, y los directores de esa construcción no han vacilado en romper con la rutina y reemplazar la refrigeración de la sala por ventilación, por una instalación frigorífica completa. La calefacción de la sala se hace por la parte alta, al revés de lo que se practica ordinariamente; la corriente de aire caliente penetra por orificios practicados en el techo, y es aspirada por otros orificios que están practicados en el suelo, por debajo de las butacas. De esta manera se obtiene la ventaja de aspirar fuera de la sala el polvo de toda clase, que es más denso que el aire, y por el otro sistema queda en suspensión en la atmósfera.

Hasta ahora en los demás teatros se había asociado á la instalación de la calefacción la refrigeración del aire por vaporización de agua. Este sistema, ya conocido, está basado en la propiedad del aire de saturarse de vapor de agua; para vaporizar el agua se necesita una cierta cantidad de calor, y este calor lo proporciona el aire mismo. Las diferentes maneras de llevar á la práctica este sistema varían poco; por regla general se reduce el agua á gotitas muy finas, y en este estado se mezcla con el aire. Muchos son los inconvenientes de este sistema; la entrada de aire fresco ha de tener lugar precisamente por la parte inferior de la sala, pues de lo contrario podría darse el caso de que cayesen gotitas de agua en forma de niebla sobre los espectadores. Por otra parte, el descenso de temperatura que puede obtenerse es muy pequeño, puesto que en cuanto el aire está saturado, es ya imposible enfriarlo más. Por lo tanto, para asegurar con este sistema una refrigeración suficiente, se necesita poner en movimiento cantidades de aire extraordinarias. En Francfort, en donde se emplea este sistema, los ventiladores proporcionan por hora y por persona un volumen de 130 metros cúbicos de aire en verano y de 30 á 40 en invierno.

Se ha calculado que si la temperatura en un teatro no debe pasar de 20° C., el aire debe ser enfriado á 17,5° antes de introducirlo en la sala de espectáculos.

El gran volumen de aire necesario exige el empleo de canalizaciones especiales; de manera que es muy difícil combinar una instalación de esta clase con la instalación de calefacción. En cambio en el teatro de Colonia, cuya instalación frigorífica representan nuestras figuras 15 y 16, se han limitado á aumentar un poco el diámetro de los conductos de aire empleados, de modo que permite circular 60 m. cúbicos de aire por hora y por persona en las galerías, y 40 en la orquesta y en la platea. Con una instalación de enfriamiento por la circulación del agua de un pozo por un