Industria é invenciones (1903-05-23 00:00:00), página 10

Reglamento Provisional sobre instalaciones eléctricas aplicadas á las industrias minera y metalúrgica

(Continuación de la página 198)

F.—Oficinas generatrices de la energía eléctrica.—Transformadores.—Oficinas consumidoras de dicha energía.

Art. 43. El esqueleto ó armazón férreo de los dinamos y transformadores y los soportes de todo aparato eléctrico estarán, ó cuidadosamente comunicados con tierra, ó perfectamente aislados de ella, en relación con la tensión de la corriente que por ellos pase.

Si se comunican con tierra las máquinas de alta tensión, transformadores y demás aparatos, se enlazarán entre sí todas las piezas metálicas que puedan ser tocadas, á excepción del circuito conductor.

Si se las aísla de tierra, se impedirá el acceso á ellas por medio de una balaustrada, ó bien rodeándolas de un piso de madera puesto sobre aisladores.

Si se acoplan máquinas aisladas de alta tensión con otras que no lo estén, habrá que comunicar con tierra á las máquinas no aisladas.

Se considera que forma parte de las máquinas de alta tensión aisladas su circuito de excitación.

Art. 44. Los transformadores se colocarán en locales a propósito, inaccesibles al público, en sitios bien ventilados y en los que no haya posibilidad de incendio.

Art. 45. Cuando la energía eléctrica se aplique al movimiento de máquinas de extracción que se utilicen también para la entrada y salida del personal, será preciso disponer la instalación de modo que quede parada automáticamente la máquina en muy corto espacio de tiempo por la acción de un freno de seguridad, si ocurrese la interrupción brusca de la corriente eléctrica.

Art. 46. Las máquinas destinadas al servicio antedicho estarán dotadas de dos frenos independientes; uno de ellos será el de maniobras, y le manejará el maquinista con su pie; el otro será el de seguridad, que producirá automáticamente el enfrenamiento completo cuando cese bruscamente la corriente, según queda dicho en el artículo anterior ó cuando la jaula rebase el punto límite de su ascensión, si la extracción se efectúa con esta clase de aparatos. En este último caso, ó sea cuando la jaula haya excedido ese límite, la máquina motriz se pondrá fuera de circuito por virtud del movimiento automático de un interruptor especial.

Art. 47. Los circuitos de los motores deberán soportar sin calentamiento anormal la corriente necesaria para aumentar el par motor todo cuanto exijan los diversos servicios y maniobras que hayan de efectuarse. Se considerará anormal todo calentamiento que haga subir la temperatura á 65°.

Art. 48. Los reostatos de arranque y modificación de velocidad, y en general todos los aparatos de maniobras, deberán disponerse de modo que, tanto en los alambres de que están formados como en los contactos que ofrezcan, no se eleve su temperatura á más de 70° y se puedan enfriar con gran rapidez.

El voltímetro y el amperímetro estarán colocados de modo que sus indicaciones sean perfectamente legibles por el maquinista,

(Continuará).

Congreso internacional de Electricidad en la Exposición de Saint Louis

La Dirección de la Exposición Universal de Saint Louis en 1904 ha decidido celebrar una serie de congresos internacionales durante el tiempo que estará abierta la Exposición. A este objeto se ha creado un departamento especial: departamento de Congresos, el cual ha organizado los diversos comités, y después de varias sesiones ha trazado el plan completo y ha dispuesto la organización de estos congresos. En conjunto se comprenderán bajo el nombre de Congreso de Artes y Ciencias que tendrá lugar del 12 al 23 de Septiembre de 1904, y abarcará en sus subdivisiónes todos los estudios de la humanidad. Se dividirá en 25 secciones con 130 subdivisiones, y se darán 32 conferencias oficiales. La ciencia e industria eléctricas están comprendidas en la sección 19, Technological Sciences, y se ha señalado para el Congreso Internacional de Electricidad la semana del 12 al 19 de Septiembre. La presidencia de la comisión organizadora de este Congreso está formada por los Sres. Dr. Simon Newcomb, ex profesor de matemáticas de U. S. Navy Washington D. C., Presidente; Prof. Hugo Münsterberg, de la Universidad de Harvard, Vicepresidente 1.º, y prof. W. Albion Small de la Universidad de Chicago, vicepresidente 2.º.

La Dirección de la Exposición ha concedido la cantidad de 200,000 dollars para los gastos de este Congreso, incluso para la publicación de las Memorias. Es digno de notarse el hecho de que todos los que tomen parte en este Congreso y contribuyan de algún modo á los trabajos propuestos, recibirán una retribución por sus conferencias y una indemnización por gastos de viaje.

F. W.

BIBLIOGRAFÍA

Agrimensura.—Obra de utilidad práctica para los Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y estudiantes de dichas carreras.

La Revista de Construcciones y Agrimensura, de la Habana, ha reunido en el presente volumen muchos artículos publicados ya en la Revista, añadiendo otros todavía inéditos.

Ilustran la obra buenos grabados intercalados en el texto y se ocupan de las materias siguientes:

Unidades lineales y superficiales usadas en Topografía y Agrimensura.—Cálculo de las áreas por coordenadas rectangulares.—Algo sobre nivelación.—El Taquímetro y la Estadia.—Modo de cerrar una figura cuando el desvío es insignificante.—Sistema de medir en Pennsylvania ó de Gibson.—Centrales.—Los Taquímetros Wagner-Fennel.—Nuevo Taquímetro Auto-reductor.—El Cleps.—Proyectos de poblaciones.—Declinación de la Aguja magnética.—Cartilla Topográfica.—Relación de los principales fabricantes de instrumentos de Agrimensura y Topografía.—Comerciantes que venden instrumentos de Agrimensura y Topografía de los países de habla castellana.

Puede pedirse la obra á la casa Perlando, Páez y C., de Madrid.