Industria é invenciones (1903-08-01 00:00:00), página 12

La Exposición de Saint Louis

ESTACIÓN CENTRAL PROVISIONAL
Para proporcionar la energía eléctrica necesaria antes de la apertura de la Exposición y especialmente para las iluminaciones que tuvieron lugar del 30 de Abril al 2 de Mayo de este año con motivo de las ceremonias de dedicación, se ha erigido, en terrenos de la Exposición de Saint Louis, una central provisional. El edificio es de madera, está situado á una pequeña distancia al Norte del edificio de calderas, y sus dimensiones son 10 × 50 metros. Las dos terceras partes de este espacio están ocupadas por las calderas y el resto sirve de cuarto de máquinas.

En esta central hay instaladas las siguientes máquinas y aparatos:

Una caldera marina de 700 caballos, proporcionada por la Dusseldorf-Rattinger-Röhrenkesselfabrik, antes Dürr y C.º, de Ratingen, Düsseldorf.

Una caldera multitubular de 500 caballos, sistema Morrin-Climax, de la Clonbronn Steam Boiler y C.º, de Brooklin, representada en la fig. 12.

Un recalentador y purificador del agua de alimentación, sistema Sorge-Cochrane, de la Harrison Safeti Boiler Works, de Filadelfia.

Dos bombas de alimentación á vapor, para proporcionar 385 litros de agua por minuto, venciendo la presión de 11,5 atmósferas de las calderas de la National Steam Pump y C.º, de Uper Sandusky (Estados Unidos).

Una máquina de vapor de 300 caballos, tandem Compound, que funciona á 225 vueltas por minuto y con regulador de fuerza centrifuga en el volante, ha sido proporcionada por la Buffalo Forge y C.º, de Bufalo. Esta maquina de vapor está acoplada directamente á una generatriz de corriente alternativa bifásica de 200 kilovatios, 60 periodos por segundo y 2.200 voltios, construida por la Stanley Electric Manuf. y C.º, de Pittsfield. La fig. 13 es una vista de la instalación de la máquina de vapor acoplada á la generatriz.

Una máquina de vapor de un cilindro, de 240 caballos, análoga á la anterior, construida por la Skinner Engine y C.º, de Erie (Pensilvania), y acoplada á una generatriz monofásica de 150 kilovatios, de la misma frecuencia y voltaje que la primera, proporcionada por la Warren Electric y C.º, de Sandusky.

Un grupo de excitación, constituido por un motor para corriente alternativa monofásica, de 5 caballos, acoplado directamente á una dinamo de corriente continua, de 4,5 kilovatios. Este grupo ha sido construido por la Wagner Electric y C.º, de Saint Louis.

Una dinamo de corriente continua de la Northern Electric y C.º, de Madison, de 4 kilovatios y 60 voltios. Esta máquina sirve para la excitación de la generatriz de Stanley y es accionada por la misma generatriz por medio de una correa.

Tres transformadores monofásicos, para 100 lámparas de arco de 6,5 amperios cada una, construidos por la General Electric y C.º, de Schenectady.

Indicadas ya las máquinas que forman parte de esta central, pasaremos á describir las más interesantes, ó que ofrezcan algún carácter digno de especial mención.

La caldera Morrin-Climax fig. 12, es del tipo multitubular vertical; los tubos están arrollados en espiral alrededor de un cilindro vertical situado en el centro de la caldera y cuya parte superior sirve de depósito de vapor seco. La forma exterior de la caldera es la de un cilindro vertical con cuatro puertas para la carga del combustible en la parte inferior situadas en los cuatro extremos de dos diámetros perpendiculares. Esta disposición tiene en la práctica el gran inconveniente de que el combustible se encuentra muy repartido y de que el fagonero tiene que dar la vuelta á la caldera cada vez para vigilar los fuegos y además el transporte de carbón á la caldera presenta también algunas dificultades.

La llama toca directamente los tubos inferiores y la parte inferior del cilindro central y los gases de la combustión pasan por entre los tubos inferiores y se dirigen á la chimenea, que sale del centro de la parte superior de la caldera. Si esta construcción no es improbable en teoría, es en cambio interesante por su sencillez y por la facilidad del montaje. Como se ve claramente en la figura, la envolvente exterior de la caldera está formada por planchas de acero, reunidas

Fig. 12. Caldera de vapor Morrin-Chimax