Industria é invenciones (1903-08-15 00:00:00), página 12

Si el Jefe del Registro tuviera motivos para oponerse á la inscripción de los referidos dependientes, los pondrá en conocimiento del Agente, y si éste insistiere en su petición de que el dependiente sea inscrito, entonces el Jefe pondrá los hechos en conocimiento del Director general de Agricultura, quien resolverá en definitiva.

Art. 74. Los Agentes de propiedad industrial podrán, si lo estiman conveniente á sus intereses, constituirse en Corporación y solicitar, conforme á las leyes, su declaración de carácter oficial. En este caso, y como tal, se requerirá su informe, cuando el Gobierno lo estime procedente, en las reformas y asuntos relativos á la propiedad industrial.

(Continuará).

Este modo de instalar lámparas de arco está muy extendido en los Estados Unidos; el aparato más importante de las instalaciones es el transformador, cuya construcción varía según su potencia y el sistema de enfriamiento: ordinariamente los transformadores de poca potencia tienen la bobina primaria fija y la secundaria móvil, suspendida de un contrapeso. Los transformadores empleados en esta central son de enfriamiento por el aire y tienen las bobinas secundarias, que son fijas, situadas en los extremos superior e inferior del transformador; mientras que las primarias, que son móviles, están situadas en el centro, suspendidas de modo que puedan aproximarse o separarse de las secundarias, según convenga, y con un contrapeso

Fig. 16. Instalación de los transformadores y cuadros de distribución

La Exposición de Saint Louis

ESTACIÓN CENTRAL PROVISIONAL
(Continuación de la pág. 56)

Los transformadores, que están representados en la figura 16, sirven para alimentar las lámparas de arco instaladas en el recinto de la Exposición. Este sistema difiere completamente del que se acostumbra a seguir en Europa y merece algunas explicaciones.

Las lámparas de arco están dispuestas en serie por grupos de 30 lámparas, actualmente hay 120 lámparas instaladas, y los transformadores mantienen en el circuito una corriente constante bajo una tensión variable. Las lámparas de arco son de corriente alternativa, sistema diferencial y de gran duración y trabajar á 6'6 amperios y 72 voltios. Están provistas de un mecanismo especial para suprimir del circuito la lámpara que se apague ó cuyos carbones sufran alguna avería, y los núcleos de las bobinas están montados sobre resortes de bronce fosforoso para absorber las vibraciones que podrían producirse.

suplementario para contrarrestar la fuerza repulsiva entre las bobinas primarias y secundarias. La intensidad de la corriente puede aumentarse aumentando el contrapeso, y por el contrario, para disminuirla se disminuye el contrapeso, pudiéndose regular de este modo la corriente con un error de una décima de amperio aun cuando la carga varíe desde un tercio hasta plena carga.

El rendimiento de estos transformadores varía, según su potencia, desde 94'6 á 96 por 100, y el factor de potencia de 0'76 á 0'78. Estos transformadores pueden trabajar á 2,200 voltios ó á 1,100 voltios en el circuito primario, según convenga, pero se han construido transformadores de este tipo hasta para 10,000 voltios.

Cada transformador tiene un pequeño cuadro de distribución provisto de los interruptores necesarios para poder establecer las diferentes conexiones. En estos interruptores se establece el contacto por la introducción de una barra cilíndrica de cobre de 250 mm. de longitud en un tubo de latón; para poder verificar todas las conexiones, se necesitan doce de estas barras. No hay duda de que este sistema es muy incómodo y es además de esto peligroso porque puede suceder,