Industria é invenciones (1903-01-03 00:00:00), página 24

que está establecido el observatorio, y por lo tanto, los pronósticos de inundaciones se acercarán algo á la verdad.

En Francia hay varios de estos observatorios, los cuales han dado buenos resultados. ¿Por qué no se crean en nuestro país? ¿Cuántos desastres no se hubieran evitado si las Diputaciones y el Gobierno se hubieran ocupado más en este asunto! Con el dinero que cuesta reparar estos desastres ¡cuántos observatorios no hubieran podido crearse! ¡Cuántos montes no hubieran podido repoblarse!

G. J. DE GUILLÉN GARCÍA.

APARATO AUTOMÁTICO «LUX» para la producción del gas acetileno

Llamamos la atención de nuestros lectores acerca del nuevo generador de gas acetileno, inventado por M. O. Payan y patenteado en todos los países de la Unión, cuyo sistema difiere en su parte principalísima de los actualmente más en boga resultando muy práctico, sencillo y ventajoso.

Debemos su conocimiento al Agente general para su explotación en España, D. A. Rosich Barse, que lo tiene expuesto en la acreditada lampistería de D. Francisco A. Canals, calle del Obispo, 8.

Este aparato, cuyo funcionamiento es sencillísimo, puede ser confiado á la persona más inexperta, sin peligro alguno, y presenta todas las garantías de seguridad contra las explosiones espontáneas y en el caso de exceso de producción, como podrá apreciarse por la descripción que sigue.

El nuevo generador de gas acetileno que representamos en la fig. 1, se compone de un gasógeno A, de un gasómetro B y de un purificador C. El gasógeno comprende un recipiente para agua, encima del cual hay un tubo E que termina en su parte alta en embudo, por el cual cae en el agua el carburo de calcio procedente de un repartidor H, compuesto de una serie de vasos F, destinados á recibir, cada uno, la provisión de carburo necesaria para llenar de gas la campana del gasómetro; estos vasos se abren por su parte inferior G.

El recipiente A está dispuesto de modo que impide que el gas producido pueda escapar por el tubo E.

Este aparato se construye también sin el distribuidor, bastando para su funcionamiento echar el carburo con la mano cada vez que lo requiere el consumo.

El modo de funcionar es el siguiente:

Fig. 1. Aparato automático «Lux» para gas acetileno

Se llena de agua el cubo del gasómetro B hasta unos 20 centímetros del borde superior. Se introduce agua en el gasógeno A por la abertura D hasta el nivel del ángulo donde empieza la parte cónica del gasógeno, y se tapa con el tapón roscado. Hecha esta operación, el agua llega muy por encima del orificio inferior del tubo E. Se abre la espita N, que pone en comunicación el gasógeno con el gasómetro, y luego se echa en el tubo E la cantidad de carburo necesaria para elevar la campana del gasómetro á su altura máxima, hecho lo cual, se llenan del mismo los vasos del repartidor H, excepto el que se halla colocado sobre el tubo E. Se abre luego la espita que se encuentra debajo del purificador C que pone en comunicación el aparato con las cañerías del alumbrado y puede desde luego utilizarse el gas. Cuando el gas contenido en la campana del gasómetro se ha reducido á la cuarta parte, la palanca X, que está fijada en la parte alta de la campana, aprieta un gatillo que se halla adherido al borde del cubo del gasómetro y que por un sistema de transmisión especial imprime un ligero movimiento de rotación al repartidor que impulsa uno de los vasos llenos de carburo á colocarse encima del embudo del tubo E. En este momento