Industria é invenciones (1903-01-03 00:00:00), página 32

las economías que deben exigirse de estos aparatos. No es nuestro ánimo entrar en la descripción de cada uno de los hogares fumívoros que se han inventado y de cada uno de los recalentadores ó transformadores de vapor que se han puesto en práctica, pero no es posible tampoco dejar pasar sin dar á conocer un hogar fumívoro y un transformador de vapor que se construye en nuestro mismo país, y de los cuales se han hecho ya numerosas instalaciones, dando positivamente los resultados económicos preconizados. Nos referimos al fumívoro de circulación y al transformador de vapor que construye en Sabadell la Sociedad «El Vapor», M. Folguera, Sociedad en Comandita; ambos aparatos han sido objeto de patente de invención en España y en el extranjero, y se explotan no sólo en nuestro país, si que también en algunas otras naciones.

El fumívoro ha sido inventado por D. Fernando Casablanca y D. Juan Vergés, de Sabadell, y tras pasado después á la Sociedad «El Vapor».

En la fig. 7 se representa su aplicación á una caldera de hervidores múltiples.

Consiste esencialmente en un ventilador b que aspira una parte de los gases de la combustión antes de pasar á la chimenea, les hace recorrer conductos a de disposición especial para que abandonen las cenizas y demás materias sólidas que arrastran y después de añadirles la cantidad de aire natural conveniente, les inyecta sin violencia en el hogar por el tubo e en la proporción que para cada momento se necesita. El procedimiento es tan sencillo y elemental como ingenioso y económico. Completa los efectos del fumívoro una entrada de aire natural d, el que pasa á una cámara e dispuesta detrás del cenicero, y sale por detrás del altar para mezclarse con los productos de la combustión.

El fumívoro de circulación presenta la grandísima ventaja de que se puede aplicar al hogar de cualquier caldera, sin alterar en lo más mínimo su disposición, y hasta se puede decir casi sin interrumpir su funcionamiento; además, quema por completo los humos negros y los gases combustibles, que de otro modo escaparían por la chimenea, produciendo un importante rendimiento económico, según las pruebas que se han ejecutado en varias instalaciones de Sabadell y de otros puntos.

Con el fumívoro de circulación se puede gastar cual-

Fig. 7. Corte de una caldera con hogar fumívoro

quier clase de carbón, menudo y granulado, lo cual tiene una grandísima importancia para la industria española, pues permite emplear carbones del país, que son generalmente de precio más reducido que los extranjeros. Presenta, además, la grandísima ventaja de que el fumívoro de circulación se puede poner en funcionamiento ó se puede parar, sin que se altere la marcha de la caldera á la cual se ha aplicado, de modo que esta puede funcionar con ó sin fumívoro, según convenga á las necesidades del momento.

El otro aparato que completa la economía que se puede obtener en combustibles, es el transformador de vapor sistema Maiche, adoptado para su construcción en España, por la Sociedad «El Vapor», por haberlo considerado como el mejor de los sistemas, después de haber estudiado todos cuantos se han presentado en la industria.

Es sabido que es muy difícil obtener de una manera práctica y económica el vapor recalentado, y la mayor-

ría de los aparatos mejor combinados, dan por resultado que, una pequeña parte del vapor alcanza una temperatura excesivamente elevada, mientras que la mayor parte no sufre alteración. Además, la necesidad de una calefacción muy elevada para obtener á la salida una temperatura media, obliga á calentar los aparatos á temperaturas, de las que resulta su alteración y destrucción rápida.

En efecto: el vapor que circula por el aparato, no está en su totalidad en contacto con las superficies de calefacción, pues el que pasa por el centro de los tubos no se halla á la misma temperatura que el que se encuentra en contacto directo con las paredes, y el aumento de temperatura de todo el vapor, sólo se obtiene por la mezcla del que se ha calentado en exceso con el que apenas se ha calentado. Como consecuencia, los tubos se enrojecen y se oxidan exteriormente, mientras que el vapor que se halla en contacto con las paredes, se descompone en oxígeno, que ataca el interior de los tubos, y en hidrógeno que desarrolla en la máquina un trabajo casi nulo.

En el transformador de vapor Maiche, al contrario: el vapor adquiere con facilidad la misma temperatura en toda la masa, sin pérdida de carga y muy económicamente. La temperatura del aparato no llega nunca á un grado capaz de quemar el metal, y el vapor ad-