Industria é invenciones (1899-11-11 00:00:00), página 4

C, C', C'' indican el conducto de gas cuya parte media C' es de mayor sección que la de los extremos. Esta parte ensanchada está abierta por su base, cerrándose la boca con un tapón roscado D, que ajusta herméticamente; mientras que en la parte superior presenta un tubo corto E, cuyos bordes interiores es-

regula la corriente ó la presión del gas es un fluido, con lo cual se evita el roce, pudiéndose regular la presión del gas con la mayor exactitud á beneficio de la extremidad derrada del tubo E.

S. F. R.

Fig. 43. Regulador de presión para gas, visto en sección vertical.

tán cortados de modo que formen dientes triangulares ó puntiagudos.

El camino que sigue el gas á su paso por el regulador no es rectilíneo, sino que el fluido marcha en dirección de la flecha.

El aparato lleva fijos en su parte superior dos cilindros concéntricos A y B, quedando entre ambos un espacio anular que se llena de un líquido cualquiera, glicerina, por ejemplo.

En el espacio que queda entre los cilindros A y B se introduce la campana G provista de una varilla J, cuyo extremo inferior pasa por el centro del tubo E y se fija á rosca al centro de la cubeta F llena de mercurio, la que se levanta á cada movimiento de la varilla J producido por las fluctuaciones de la campana G.

El aparato funciona como sigue:

Para ponerlo en marcha, lo primero que hay que hacer es colocar la campana G introduciéndola entre los cilindros A y B. Luego se fija la cubeta F al extremo inferior roscado de la varilla J que sobresale del tubo E, y finalmente se cierra la abertura inferior con el tapón D.

El conjunto puede cubrirse con una tapa superior de protección L. El depósito A lleva una abertura M para la introducción del líquido, y el conducto C' lleva una abertura N de purga, para dar salida al agua que pueda acumularse en este punto.

En los aparatos de esta clase empleados hasta hoy día, la válvula se cierra por yuxtaposición de los órganos mecánicos en contacto directo, mientras que en el nuevo aparato de que nos ocupamos el agente que

REGLAMENTO PROVISIONAL
de la Escuela de Ingenieros industriales de Bilbao
(Continuación de la pág. 152)
Del régimen de la Enseñanza y de los derechos de los Alumnos

Art. 53. Antes de comenzar el curso se publicará en la tablilla de órdenes el cuadro que exprese la distribución de horas y días entre las diversas materias y los Profesores que de ellas estén encargados.

Art. 54. Para cursar el primer año basta haber sido aprobado en los exámenes de ingreso.
Para cursar el segundo, tercero, cuarto año, es suficiente y preciso haber cursado y ganado el anterior.
Para ganar un año se necesita y basta:
1.º Haber sido examinado y aprobado en todas las materias correspondientes.
2.º Haber hecho las prácticas respectivas de un modo satisfactorio.
Para examinarse de una materia es necesario y suficiente haber cursado una vez el año á que corresponda, sin tener anotadas durante él más de cinco faltas de orden ni más de un 15 por 100 de asistencia del número de días de lección en cada asignatura.

Art. 55. El alumno que después de haber repetido un año en la Escuela fuera nuevamente desaprobado, bien por haber pasado del número de faltas que se toleren, bien por no haberse presentado á los exámenes ó por haber sido desaprobado, no podrá continuar su carrera como alumno oficial.