Industria é invenciones (1899-06-03 00:00:00), página 3

metros: Körting hermanos (Hannover) y Neuhaus (Berlín).

Un pulsómetro del primer constructor vimos ser el encargado en la gran bodega de Chauvin, de Cette, del trasvasado y mezcla de los vinos, y en la Exposición de Amberes de 1885, y en la última Exposición de Berlin un pulsómetro del segundo constructor era el encargado de alimentar las cascadas, surtidores y juegos de agua que ornaban los jardines de la misma.

Describiremos de preferencia el pulsómetro Körting por la razón de que esta casa constructora tiene sucursal en nuestra ciudad.

agua al borde inferior de la cámara, el vapor se mezcla con tanta rapidez con ella, que su presión baja un poco. Al mismo tiempo, cierta cantidad de agua entra en la cámara de aspiración por el tubito de inyección, lo que produce una condensación enérgica del vapor, y queda así formado el vacío en la cámara de aspiración, llenándose ésta de agua del depósito. Al producirse en la cámara de aspiración correspondiente la pequeña disminución de presión de que acabamos de hablar, la lengüeta viene á apoyarse contra la entrada de esta cámara, abriéndose entonces para el vapor la otra cámara, habiéndose entre tanto llenado ésta de agua.

Fig. 41. Vista en corte, de un pulsómetro Körting

Pulsómetro Körting.—Este pulsómetro del cual presentamos dos cortes, figuras 40 y 41, se compone de dos cámaras de fundición en forma de pera, cuyo menor diámetro corresponde á la parte superior, y cuyas entradas se abren y se cierran por medio de una lengüeta común.

La parte inferior de cada cámara va provista de una válvula y termina en el tubo común de aspiración S. Encima de dichas válvulas de aspiración se encuentra la cámara que contiene las dos válvulas de impulsión, terminando con el tubo de elevación D.

Cada una de las dos cámaras del pulsómetro va además provista en su parte superior de una válvula respiradora, y en su parte inferior hay un tubo de inyección, yendo de la cámara de impulsión á la de aspiración, cuyo tubo sirve para inyectar agua fría en esta última. El vapor entra por la válvula R, pasa á lo largo de la lengüeta C, y se introduce en una de las dos cámaras de aspiración, mientras que la otra queda cerrada, por quedar la lengüeta apoyada contra sus paredes.

La presión del vapor hace subir el agua por la válvula de impulsión y el tubo de subida. Al llegar el

El juego descrito va repitiéndose simultáneamente y continuamente, y, según se ha visto por la descripción, no existe en efecto mecanismo alguno en un pulsómetro; es, pues, un aparato de gran comodidad de emplazamiento, y con la gran ventaja de suprimir las transmisiones, pero se necesita disponer de vapor.

Ya hemos dicho que «Neuhaus», de Berlin, construye también pulsómetros, pero para no ser pesados en descripciones sólo diremos de estos que son también del sistema de dos cámaras, que son muy bien estudiados y que están bien construidos; por consiguiente, que son también muy recomendables.

(Continuará).

NUEVO PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN del gas de agua

En una revista técnica de Suecia, Mr. Carlo Dellvik, ha publicado y descrito un nuevo procedimiento de fabricación del gas de agua.

En dicho artículo el autor considera tres clases de gas combustible: