Industria é invenciones (1886-07-24 00:00:00), página 3

den á la profundidad de la superficie del filtro; las impurezas más pequeñas que contienen los líquidos que deben filtrarse, penetran más ó menos en las capas filtrantes, es decir, son más ó menos retenidas s.bre la superficie superior de éstas. Cuanto más compacta sea la superficie filtrante, más clarificante es su efecto; pero el efecto cuantitativo es también más reducido. Este último puede aumentarse por medio de la presión, pero debe tenerse en cuenta que corresponda siempre á la densidad de las superficies filtrantes; pues si aquella es excesiva, es decir, que no sea proporcional al espesor de las superficies filtrantes, el efecto útil del filtro disminuye y en este caso se produce la rotura de la materia filtrante ó bien sus poros sufren una deformación que deja pasar libremente el líquido sin purificarlo. Pielke fundó su sistema de filtración sobre los filtros de arena de grandes dimensiones en los cuales la clarificación del líquido tiene lugar en un colector de impurezas instalado sobre la parte superior de la materia filtrante. Partiendo de esta base, en los filtros de arena la primera agua que se filtra no se aproxima dejándose verter hasta que se ha formado una pequeña capa de sedimento.

Los filtros, sistema Piefke, están formados de capas delgadas de celulosa y amianto preparadas especialmente para este objeto, su efecto filtrante es muy grande; las cámaras de filtrar están dispuestas las unas sobre las otras; de este modo, en un espacio reducido, se obtiene una gran superficie filtrante. En estos filtros los cartones filtrantes se pueden limpiar y cambiar con suma facilidad. Piefke construye en combinación con los Sres. Arnold et Schimer de Berlín, que son los constructores de los filtros de que venimos ocupándonos, un mecanismo que sirve para limpiar el aparato sin necesidad de desmontarlo.

Dichos constructores construyen filtros de varias dimensiones: desde los más grandes para los depósitos de aguas, hasta los más pequeños para los usos domésticos siendo su forma y disposición la representada en las figuras 10, 11 12 y 13.

El cuerpo del filtro es de hierro fundido esmaltado, la tapa y el receptáculo de la materia filtrante son de bronce galvanizado. Dicho receptáculo contiene cinco cámaras filtrantes fijas á la tapa, fig. 10 por medio del tornillo SS que lleva una sola tuerca.

Los fondos de las cámaras del filtro, que contienen la materia filtrante, están formadas por planchas perforadas móviles y trenza de gasa fina. Como puede verse en la fig. 11 el filtro lleva roscada en su parte inferior una llave de tres pasos D, en uno de cuyos lados hay un empalme E que es por donde entra el líquido que deba filtrarse en el aparato; la comunicación entre éste y el depósito ó cañería del líquido se establece con una manguera que se sujetá á dicho empalme. En la parte inferior de la llave de tres pasos hay otro empalme que une con el tubo FF, en cuya parte superior hay un embudo que sirve para introducir la materia filtrante en forma de parte fibrosa en las cámaras filtrantes, la cual se extiende uniformemente sobre los fondos perforados. Dicho embudo también sirve para introducir los líquidos que deban filtrarse en los casos que no se dispone de depósitos ó cañerías para conducirlos, bastando simplemente derramar el líquido por el embudo. El líquido impuro penetra por el fondo del recipiente, pasa por las cámaras filtrantes y sale filtrado por el tubo A. El tornillo L debe destornillarse al principio que se llena el aparato para dejar escapar el aire. Para limpiar el filtro se destornillan las palomas de los tornillos K, se quita del cuerpo del filtro la tapa junto con el recipiente de filtración, el material filtrante se limpia perfectamente en un cubo ó en otra vasija á propósito con agua clara, haciéndose lo mismo con el recipiente. Si la operación quiere asegurarse á fin de destruir los micro organismos, será preferible limpiar el filtro con agua caliente ó bien con una disolución desinfectante.

En los casos en que deban filtrarse líquidos que contengan impurezas muy sutiles, el material filtrante se prensa en forma de discos y se coloca en el filtro. Para este objeto la tuerca del tornillo SS se destornilla y se quita la roldana que forma la gaza y se reemplaza por los discos comprimidos. En este caso el embudo no puede usarse.

Cuando el agua no pueda tomarse directamente de una cañería, por ejemplo en campaña, en los países cálidos, etc., etc., es muy útil el empleo de la bomba cuyo grabado y descripción acompañamos.

La fig. 13 representa una bomba de mano aspirante e impelente, en su parte superior lleva un sólido recipiente de aire; el cilindro, embolo, tornillos y válvulas son de bronce; todos los órganos interiores son galvanizados. Las válvulas pueden visitarse fácilmente. Las bridas para el pie y para la mano son de hierro dulce. Esta bomba descarga 40 litros por minuto y puede desarrollar una presión de más de 3 atmósferas.

S es el tubo de aspiración, D es un empalme que sirve para unir la bomba con el filtro por medio de una manguera. Con esta bomba se puede purificar toda clase de agua por impura que sea, bastando elevarla del depósito, pozo, río, etc., que la contenga y hacerla pasar á presión por el filtro. Esta bomba también puede emplearse para filtrar vinos, licores, aceites y otros líquidos, pudiéndose también aplicar para extinguir incendios, regadío y otros usos.

Cualquier persona puede limpiarlos, montarlos y desmontarlos con suma facilidad; los cartones filtrantes se pueden reemplazar por poco coste.

Estos filtros purifican una gran cantidad de agua en corto tiempo, siendo su uso recomendado por varios eminentes médicos extranjeros. El consejero Dr. Koch ha hecho últimamente pruebas comparativas en el Instituto higiénico de Berlín con todos los filtros conocidos hasta la fecha. Los experimentos se verificaron con vasos que contenían gelatina preparada para el cultivo de las bacterias. A algunos de dichos vasos se les añadió 6 gotas de agua sin filtrar y á los demás otras tantas de agua procedente del río Spree filtrada con el filtro Piefke. La primera contenía en cada milímetro cúbico una gran cantidad de micro-organismos, mientras que la segunda se mantenía perfectamente clara.

LOS MALOS CONTACTOS EN LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS (CONTINUACIÓN) (1)

Recuerdo perfectamente de dos casos ocurridos en dos distintas estaciones en los cuales se presentó cruce entre las dos bandas opuestas del único hilo que en ellas entraba, no consignando la falta más que en la mala comunicación á tierra, esto es, en el mal establecido contacto entre la tierra y la plancha de cobre, llamada generalmente plancha de tierra, en que termina el conductor que recorre dentro de la oficina telegráfica todas las comunicaciones á tierra. Como es natural, encontrando mucha resistencia á la corriente al pasar á la tierra, se deriva en gran parte, y pasando por la expresada plancha un conductor, la aguja Wheatstone y demás aparatos de la

(1) Véase el número 132 de INDUSTRIA & INVENCIÓNES.