Industria é invenciones (1886-09-25 00:00:00), página 4

dio de tirantes. En el interior hay un número de elementos alternados que reúnen la gran ventaja de poderse cambiar en caso de inutilizarse.

La gran aceptación que tenían las calderas de circulación libre y continua ha obligado á los Sres. Walther á construir un tipo de calderas que diera los mejores resultados y que al mismo tiempo estuviera exento de los defectos de que adolecen las calderas horizontales que presentan grandes masas de agua. El problema está resuelto de un modo satisfactorio, construyendo las cámaras para el agua de palastro é instalando convenientemente en ellas un número de tubos, cuya disposición está representada en las figs. 49 y 50. Cada dos tubos de la parte del frente forman un elemento alternado con los tubos de la caldera. El modo como está dispuesto el depósito sobre la parte superior de los tubos de la caldera, permite utilizar todo el efecto calorífico de los gases de la combustión.

El depósito superior y el colector de impurezas, comunican con los tubos de las calderas por medio de empalmes. Con esta disposición la caldera tiene la ventaja de una circulación continua con un depósito horizontal, y completa seguridad como en las calderas multitubulares sencillas. Todas las piezas de la caldera pueden cambiarse con suma facilidad.

Por fin, diremos, que han introducido en este tipo de calderas todas aquellas reformas compatibles con los sistemas multitubulares; las ventajas de los otro s dos sistemas se han reunido en uno, evitando sus defectos.

Todas las juntas de la caldera son perfectamente estancas, siendo el desgaste y reparaciones de muy poca consideración.

La separación de las impurezas que contiene el agua se efectúa en todos los sistemas de calderas multitubulares de un modo análogo. El agua de alimentación penetra en el depósito superior, se calienta rápidamente desprendiéndose de las sales que lleva mezcladas. Estas pueden recogerse en filtros, ó con otra disposición conveniente que debe limpiarse con frecuencia.

Aparato desincrustador para separar las impurezas del agua de alimentación.

El aparato ideado por los Sres. Walther y C.ª para separar las sales y otras impurezas del agua de alimentación de la caldera, dá excelentes resultados. Forman como un filtro por el que pasa el agua y se coloca en la parte exterior de la caldera, pudiéndose cerrar ó abrir para alimentar en cualquier momento. La figura 51 representa uno de estos aparatos, que puede instalarse en toda clase de calderas.

Los tres sistemas de calderas que hemos descrito pueden caldearse por todos los modos usuales, pues cualquiera que sea el método que se adopte para regular el fuego, se aprovecha perfectamente todo el efecto útil de la combustión.

Por la descripción que antecede, puede verse que las calderas multitubulares reúnen todas las ventajas de las de grandes cuerpos cilíndricos y al mismo tiempo están exentas de los defectos de que adolecen la mayor parte de los otros sistemas multitubulares.

Por último, sólo nos falta mencionar, que las calderas multitubulares tienen la gran ventaja de ser inexplosibles; esto sólo debe darles la preferencia sobre todas las de hervidores y de grandes cuerpos cilíndricos, tanto bajo el punto de vista humanitario como para evitar las grandes pérdidas materiales que ocasionan las continuas explosiones de los antiguos sistemas.

Aparato sistema Ehler, para separar el agua condensada del vapor.

El agua que lleva el vapor al salir de la caldera ó bien la que produce su paso por los conductos, es muy perjudicial para el buen funcionamiento de las máquinas ya sea por el gasto de combustible que produce ó bien por los derames, roturas, choques y principalmente por las averías que ocasiona en las tuberías, cilindros, émbolos, etc.

La mayor parte de los purgadores automáticos de agua condensada exigen que el tubo de vapor esté inclinado para que el agua corra hacia el punto más bajo donde está colocado el purgador.

Cuando se trata de una instalación antigua no es siempre fácil el dar al conducto de vapor la inclinación necesaria. Para suprimir este inconveniente, el Sr. Ehler ha ideado el aparato que reproducimos más arriba, para eliminar el agua condensada en los conductos horizontales.

Los purgadores sistema Ehlers son los mejores que se conocen, aventajando á todos los otros aparatos destinados á este objeto; ocupan muy poco espacio, no necesitan ninguna atención y producen el vapor completamente seco.

En la figura 52 puede verse la disposición del aparato y su modo de funcionar es el siguiente:

El vapor penetra en el purgador por el orificio D en el sentido que indica la flecha; pasa por el primer embudo chocando contra el cono instalado á poca distancia del mismo, y se desprende de una parte del agua que lleva en suspensión.

Otra parte del agua se desprende al pasar el vapor entre el cono y el reborde interior del embudo, el vapor llena luego el espacio vacío del cono y penetra en el segundo embudo donde vuelve á tener lugar la operación precedente.

El agua condensada que se desprende del vapor se escapa de los embudos y conos por los conductos verticales que empalman con el cuerpo del aparato y se recoje en un tubo colector que la vuelve á conducir á la caldera. Las diferentes direcciones que debe tomar el vapor al pasar por el aparato le obligan á desprenderse del agua que lleva en suspensión.

Los embudos segundo y tercero llevan en la parte exterior un reborde que sirve para evitar que el agua desprendida se vuelva á mezclar con el vapor.

Los aparatos sistema Ehler se adaptan muy bien á las calderas marítimas; además evitan la pequeña lluvia que se forma sobre la cubierta de los vapores cuando se abren las válvulas de seguridad.

El aparato puede instalarse en la caldera vertical ó horizontalmente. En el primer caso los vértices de los conos deben ir hacia abajo para que el agua condensada no se quede en ellos.

El aparato debe colocarse entre la caldera y la toma de vapor.

El tubo de escape del agua debe instalarse en el punto más bajo de la caldera.

Si se instala el aparato en una cañería de vapor, el tubo de descarga debe evacuar en un purgador ó recipiente colector de agua condensada.