Industria é invenciones (1886-07-31 00:00:00), página 6

confluencia de los ríos Ter y Oñá, siendo atravesada por este último. Dista 718 kilómetros de la capital del reino por la carretera de Madrid á Francia por la Junquera, y por la línea férrea de Tarragona, Barcelona y Francia está á unos 100 kilómetros de Barcelona y 66 de la frontera francesa.

Por medio de un canal de unos 7 kilómetros de longitud se desvía un caudal de aguas del río Ter, que después de hacer funcionar varias fábricas penetra en la ciudad en donde comunica también el movimiento á varios establecimientos, entre los que se cuenta uno destinado á molinería, clasificación de harinas y operaciones anexas, perteneciente al Municipio, yendo por fin á parar al río Oñá para unirse luego al Ter, del cual se desvió.

La circunstancia, que dejamos apuntada, de disponer el Municipio de una fuerza hidráulica, valuada en 80 caballos, por una parte, y por otra la de estar próximo á esperar el plazo del contrato hecho con la Compañía del gas, hacen que se encuentre aquella ciudad en las mejores condiciones para obtener un alumbrado abundante y económico, recurriendo á los medios que, en virtud de los descubrimientos modernos, puede proporcionar la electricidad.

Hace poco más de un año se instalaron, por vía de ensayo, 5 focos de arco voltaico, sistema Gramme, alimentados por una dinamo del mismo nombre y movida ésta por una de las turbinas que desde mucho tiempo estaba funcionando para otros usos. Como la fuerza, que hasta el presente se había utilizado para la molienda, era insuficiente para dar al alumbrado la extensión debida, se ha montado una turbina nueva de 45 caballos, la cual durante el día alimenta los molinos con sus accesorios, y durante la noche los aparatos para el alumbrado, á cuyo efecto se ha establecido en el mismo edificio la estación central de electricidad.

El árbol de la turbina sube verticalmente hasta el primer piso, y por medio de engranajes cónicos puede trasmitir el movimiento, ya á los molinos, ya á otro árbol horizontal que va á parar á la sala de las dinamos. En esta sala hay la máquina Gramme que funciona desde el año anterior y dos máquinas de corrientes alternativas, de las cuales sólo una está en marcha, sirviendo la otra de recambio para el caso de alguna avería. En estas máquinas el inductor es el que gira estando fijo el inducido, como sucede en la generalidad de las de corrientes alternativas. El inducido está formado por ocho carretes longitudinales colocados paralelamente al eje de la máquina, uno de los cuales está destinado á producir la corriente de imantación y los siete restantes á la corriente general. El inductor consta de ocho electroimanes montados alrededor de un eje que gira á la velocidad de 830 revoluciones por minuto; en uno de los extremos del eje va la polea que recibe el movimiento del árbol principal por medio de una correa y otra polea de hierro de gran diámetro, montada de manera que por un sencillo mecanismo pueda permanecer fija ó quedar loca sobre dicho árbol sin parar el movimiento de este. La corriente de imantación, que en marcha normal mide unos 15 amperes y 70 volts, pasa por un reostato para introducir á mano más ó menos resistencia en su circuito, y por un aparato llamado compensador, que consta de un anillo de alambre de hierro recubierto por dos circuitos de alambre de cobre, en uno de los cuales pasa la corriente excitadora y en el otro la principal ó primaria, siendo su objeto que las variaciones de la última influyan sobre la primera, para que sea constante el potencial en los bornes de la máqui-
na aunque se enciendan ó apaguen mayor ó menor número de lámparas.

La corriente principal se toma en los bornes de la máquina y va á parar á cuatro transformadores, sistema Zipernowsky-Deri, distribuidos en diversos puntos de la ciudad; esta corriente es de unos 16 amperes y 1,260 volts; los transformadores están colocados en derivación, que es uno de los caracteres que distinguen al sistema. Estos aparatos tienen por objeto, como es sabido, transformar las corrientes alternativas de alto potencial en otras, asimismo alternativas, de potencial inferior, es decir, la operación inversa de la bobina Rumkoff, en cuyo principio están fundados esencialmente. De estos transformadores parten las corrientes secundarias que alimentan las lámparas, todas las cuales están montadas en derivación, pudiendo variarse el número de las encendidas sin que sufran alteración notable las demás.

En la sala de máquinas, además de los aparatos mencionados, hay los respectivos conmutadores, amperómetros, voltímetros, un advertidor, aparato destinado á poner en marcha dos timbres distintos, ó bien dos lámparas cuando la fuerza electro-motriz sube ó baja de su valor normal. Hay, además, dos pequeños transformadores que alimentan algunas lámparas destinadas á iluminar los aparatos, y al mismo tiempo, servir de guía para la marcha general del alumbrado.

Las líneas son todas aéreas: las del circuito primario están sostenidas por postes colocados en los puntos más altos que ha sido posible, con el fin de evitar percances. Las secundarias están sostenidas generalmente por aisladores clavados en los muros de las casas, pasando á la altura de los segundos pisos y por distinto lado de la calle los hilos de un mismo circuito.

Distribuidas en las diversas calles y plazas de la ciudad están funcionando 190 lámparas de incandescencia, sistema Edison, de 100 volts y 0'8 amperes, siendo su intensidad de 25 bujías. Están sostenidas por unos brazos curvos de fundición que van empotrados en los muros, ó bien lados de dos en dos en columnas, formando una cruz. Las lámparas están protegidas por un globo de cristal, y llevan superiormente unos reflectores convexos. Hay, además, cuatro lámparas de arco, las cuales toman la corriente de la parte media del transformador, pues su potencial es sólo de 50 volts.

Además, en los talleres de fundición y construcción de máquinas que posee la casa instaladora vimos montada una dinamo Gnom de corriente continua, auto-regulatriz y con tres electro-imanes verticales, destinada á la iluminación de dichos talleres y que durante las fiestas de la inauguración debía alimentar 60 lámparas de incandescencia y tres de arco voltaico, colocadas en un elegante pabellón levantado sobre el puente de piedra.

Todo el material eléctrico lo ha suministrado la casa Ganz y C.º de Budapest, y el resto, motor, transmisiones, sustentáculos, etc., ha sido construido por los Sres. Plana, Flaquer y C.º, que han sido los encargados de la instalación.

Se nos dijo que dentro de breve tiempo se completará el alumbrado de toda la ciudad con otras 150 lámparas de incandescencia, instalando otra turbina para suministrar la fuerza necesaria. Al propio tiempo, se adquirirá una máquina de vapor para el caso de no poder utilizar la fuerza hidráulica, ya por sobrevivir una inundación, ya por carecer de agua.

Felicitamos de veras á los gerundenses que, si en otro tiempo supieron conquistar el título de Inmortal á su ciudad, sacrificándolo todo por su amor á la patria, no,