Industria é invenciones (1884-11-08 00:00:00), página 1

SUMARIO

Saneamiento de las poblaciones, V (continuación).—Revista de la electricidad y de sus aplicaciones (continuación).—Ferrocarril de Valls á Balaguer IV (continuación).—Aplicaciones de la fibra de corona de coco (con grabados) (continuación).—El correo, de H. Hamel (con grabados).—NOTICIAS VARIAS.—PARTE OFICIAL.—Ministerio de Fomento.—Relación de las patentes de invención caducadas por no haber satisfecho la debida anualidad, y de las cuales se ha tomado razón en los meses de Abril, Mayo y Junio de 1894.—Relación de las marcas de fábrica solicitadas.—Extracto de la Gaceta del 26 al 30 de Octubre.—SUBASTAS.

SANEAEMIENTO DE LAS POBLACIONES. (1)

V.
Letrinas móviles.

Este sistema representa un progreso muy grande sobre el de letrinas fijas, y ha contribuido á disminuir en un grado muy notable la mortalidad de las ciudades que lo han adoptado; presenta no obstante algunos defectos e inconvenientes que hará siempre que su uso sea muy limitado. Consiste en unos depósitos de madera ó hierro, que se colocan en un punto cualquiera de la casa, ya sea á plan terreno ó dentro de un foso y reciben los tubos que conducen las sustancias fecales. Cuando el depósito está lleno ó á intervalos determinados, se quita y se sustituye por otro limpio y perfectamente desinfectado y el primero se traslada al exterior ó á los campos para utilizar como ahora las materias que contiene. El principal objeto de este cambio de depósitos es alejar las sustancias fecales de las habitaciones antes de que sufran alteración y puedan perjudicar á la salud, y por esta razón los cambios deberán hacerse á intervalos, suficientemente próximos para alcanzar este ideal.

Estos depósitos deben colocarse en un sótano ó habitación completamente aislado, y puede sentarse sobre una base ó plato de ruedas, para que sea fácil el ponerlo y quitarlo de su sitio. Las ruedas pueden ser con reborde ó garganta y aplicarse sobre carriles para facilitar aun más los movimientos.

Los depósitos pueden ser de madera ó de palastro pintado ó galvanizado y pueden afectar la forma de cubos, cilindros ó toneles, pues todo es indiferente para el sistema pero deben desecharse siempre por anti-higiénicos los depósitos abiertos y que no ajusten bien al tubo de desagüe.

Los mejores depósitos son los de metal: en algunas localidades se han empleado toneles de madera embreados por el interior, pero al cabo de algún tiempo de servicio se impregnan de los líquidos que reciben y conservan constantemente el mal olor. Cualquiera que sea la materia de que esté formado, el depósito debe ser perfectamente estanco tanto durante el transporte como cuando está dentro de la casa. Sus dimensiones han de ser tales que facilite el trasporte ya sea á brazo ó en carros según las localidades. A pesar de eso, se ha de tener en cuenta el número de personas que han de contribuir á llenarlo, pues de ese dato dependen en gran parte sus dimensiones así como también de la mayor ó menor frecuencia á que se verifiquen los cambios. Los tubos que conducen las materias fecales pueden ser de cualquier sustancia: hierro, barro, gres y también plomo y se adaptan con toda exactitud á la tapa del depósito ya sea directamente ya por medio de un sifón para evitar la salida de los gases. Debería adoptarse siempre el empleo del sifón y nunca se deberá permitir que el tubo de desagüe cayese libremente sobre el depósito, pues esta disposición tendrá todos los inconvenientes que se atribuyen á las letrinas fijas, amortiguados tan sólo por el frecuente cambio de depósitos. Estos también deben estar ventilados para que conduzcan al exterior los gases nocivos que se podrían producir; la ventilación puede lograrse por medio de un tubo delgado que sube más arriba de las azoteas ó que se dirija á las mismas chimeneas de las casas para utilizar el tiro que en estas se produce ya sea naturalmente ó cuando se tiene el fuego encendido en el hogar.

El tubo que conduzca al depósito las materias fecales deberá tener un diámetro exterior de 15 á 20 centímetros, se colocará verticalmente y sus paredes interiores serán perfectamente lisas ó barnizadas. El modo de fijarlo á las paredes dependerá de cada caso particular, pero su extremo inferior deberá terminar en una piedra de sillería, colocada encima del depósito. Para que esta se pueda quitar y poner, el tubo ha de subir y bajar, efecto que se obtiene colocando debajo de la piedra un tubo corredero generalmente de cobre, que se fija á la piedra por medio de una gran platina de fundición. Este tubo de cobre se puede alargar y acortar: cuando se retira el depósito se sube el tubo y se cierra el agujero que deja libre en la tapa, por medio de tapones que se fijan convenientemente para que durante el trasporte no pueda caerse, ni ocasionar pérdidas. Los tapones que se emplean generalmente son de resorte y el cierre se hace hermético poniendo una trenza de cañamo por los bordes de la abertura.

Las ventajas que presentan las letrinas móviles sobre las fijas son las de que se puede reconocer más fácilmente cualquier defecto de permeabilidad; que en caso de que ésta exista las reparaciones serán fáciles y seguras; que son mucho menores las materias en descomposición que se acumulan en la casa porque también son menores las dimensiones del depósito. El suelo no puede impregnarse nunca de materias inmundas y no se corre el riesgo de que se envenenen las aguas, y es más puro el aire que se respira. Esas ventajas dan una superioridad muy grande á los depósitos móviles sobre las letrinas fijas, superioridad perfectamente comprobada en la práctica, pues las poblaciones que han adoptado este sistema, suprimiendo las letrinas fijas, han visto disminuir en una proporción muy notable la mortalidad de sus habitantes por la fiebre tifoidea y otras enfermedades infecciosas. Además, la aplicación del sistema es sumamente sencilla y no exige grandes gastos de instalación, siendo aun menores que los necesarios para la instalación de una buena letrina fija.

En cambio se pueden achacar algunos defectos al empleo de depósitos móviles, como lo son el gasto que ocasiona su frecuente trasporte, la continua vigilancia que exigen los depósitos para evitar que se llenen por completo y mucho más se ha de evitar el que rebosen y algunos otros defectos que son la causa de que el sistema no se haya podido aplicar á las grandes ciudades á pesar de las ventajas que reporta.—L. P.

REVISTA DE LA ELECTRICIDAD Y DE SUS APLICACIONES. (1)

Después de la Telegrafía, de la Telefonía y de la luz eléctrica, tres vastas aplicaciones de la electricidad que forman hoy tres grandes ramos de la inteligente industria universal y que ya hemos resuelto y resumido

(1) Véase el número 43 de INDUSTRIA É INVENCIÓNES.