Industria é invenciones (1884-06-28 00:00:00), página 5

él tres metros; mas si la distancia fuera mayor, aumentará la altura treinta y cinco centímetros por metro de distancia, á fin de proteger los edificios próximos.

Las últimas dimensiones del muro de defensa se reducirán á la mitad de su valor, si la caldera estuviera enterrada y se hallara su parte superior un metro más bajo, por lo menos, que el suelo de las casas inmediatas ó el del taller ó fábrica. Las distancias se contarán siempre desde el extremo más próximo del límite exterior de la caldera.

Art. 12. Las calderas de la segunda categoría pueden ser colocadas en los talleres que no formen parte de una casa habitada; pero éstas como todas las demás, no estarán cubiertas por pisos, sino únicamente cobijadas bajo colgadizos, tinglados ó otra construcción ligera.

La distancia mínima del emplazamiento respecto á la vía pública, ó casa habitación contigua y no propia del dueño de la caldera, será de tres metros, estableciendo para defensa contra éstas, en todos los casos análogos á los indicados en el artículo anterior, un muro de defensa cuyo espesor mínimo será la mitad del señalado para las calderas de primera categoría.

Art. 13. Las calderas de tercera categoría podrán establecerse en taller que forme parte de casa habitable, si bien teniendo en cuenta lo dicho anteriormente respecto á la cubierta.

Art. 14. Los paramentos exteriores de los hogares para las calderas de segunda y de tercera categoría, se construirán separados de las medianerías, dejando entre aquéllos y éstas un espacio libre de dos metros, al menos para las de segunda categoría, y de un metro para las de tercera.

Art. 15. Los hogares de todas las calderas establecidas dentro de poblado, estarán provistos de aparatos fumívoros, y las chimeneas han de exceder al menos tres metros de la casa más alta que se encuentre á una distancia de ella igual á la altura de dicha chimenea. Además deberán estar provistas las chimeneas de aparatos guarda-chispas.

Art. 16. Si con posterioridad al establecimiento de una caldera, se edificará en terreno contiguo una casa habitable, el dueño de ésta tendrá derecho á exigir que, respecto á la caldera, se cumplan las prescripciones que preceden.

CAPÍTULO III

Servicio y uso de las calderas de vapor.

Art. 17. Cumplidas las prescripciones referentes á la seguridad en la estructura dimensiones y forma del aparato, así como las de instalación, respecto á las personas y casas próximas á su emplazamiento, deberá reconocerse toda la caldera, como previene el art. 29, con objeto de acreditar que todas sus partes puedan ponerse en acción, obedeciendo en su marcha al acertado manejo del maquinista. De esto certificará el Ingeniero inspector, antes de funcionar definitivamente el aparato.

Art. 18. Durante el trabajo de una caldera ó motor de vapor, se observarán con el mayor rigor las reglas que siguen, por referirse á su manejo y uso corriente:

Primera: La presión efectiva del vapor no excederá nunca del límite fijado en la marca.

Segunda: La altura prescrita en el art. 7.º para el nivel de agua en el interior de la caldera se mantendrá constante.

Tercera: La regularidad y eficacia de la alimentación, se verificará con todo esmero, tanto por el gasto y consumo del agua, como por la aspiración del depósito visible de donde se obtenga.

Cuarta: Los indicadores de vapor, válvulas de seguridad, grifos y llaves de vapor, de purga, de condensación y de agua, se conservarán expeditas sin obstrucciones ni salideros.

Quinta: Las culebras ó conductos de humos, la chimenea, el cinerero, la parrilla y el hogar permitirán sin la menor dificultad la circulación del aire y de los productos de la combustión, favoreciendo con el registro de la chimenea, habilmente manejado, la conveniente acción del tiro y la metódica producción del vapor, en aptitud de suspender, debilitar ó hacer crecer su intensidad, según precise.

Sexta: Las tuberías, sumideros y atageas accesorias, así como los útiles, herramientas y materiales propios del fogonero, se conservarán en el mejor estado de servicio, estando éstos preparados y dispuestos á la mano, para operar en cualquier evento.

Art. 19. Para cerciorarse de la práctica de las anteriores reglas, hará el Ingeniero una visita de inspección semestral á cada caldera, pudiendo verificar además las que estime convenientes, dando inmediato parte al alcalde de las faltas que notase y no pudiese corregir.

Art. 20. Será especial objeto de observación y estudio en las referidas visitas facultativas la naturaleza y calidad del agua que alimente la caldera y el estado de limpieza en que ésta se halte, muy particularmente en los sitios estrechos y más combatidos por las llamas; así como la calidad y clase del combustible que se emplee y la perfección con que se queme en el hogar.

Las aguas deben ser claras y puras y siempre depuradas cuando así lo exija la buena alimentación y la regularidad de la marcha, no menos que la naturaleza y cantidad relativa de los depósitos adherentes á la caldera.

Será condición del mayor interés, que la caldera funcione siempre limpia de sedimentos, depósitos ó incrustaciones, y causará responsabilidad al dueño el menor abuso ó abandono contrario á esta prescripción.

El combustible habrá de ser preferentemente de procedencia mineral; deberá extenderse con igualdad sobre la parrilla y alimentar con regularidad el hogar para la más perfecta combustión; mas cuando la caldera se halle instalada en un barrio dentro de la ronda, ó en el interior de la población y entre casas habitadas, sólo podrá usarse como combustible la hulla y el coke, con prohibición expresa de quemar serrín, maderas ó otros combustibles que producen grandes cantidades de hollín, con peligro de incendios, perjuicios y molestias al vecindario.

(Se continuará.)

NOTICIAS VARIAS

El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro ha aprobado las bases para la creación de una Estación sericicola en su domicilio de esta ciudad, calle de la Puertaferrissa núm. 21, la que creemos que está llamada á prestar grandes servicios á la sericultura española.

—Art. 1.— El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, crea en Barcelona, bajo la dirección de don Federico Pérez de Nuevos, una Estación sericicola, para la obtención