Industria é invenciones (1884-06-21 00:00:00), página 5

cipales elementos para evitar las explosiones. Este reglamento deja muy atrás á las viejas ordenanzas de Barcelona y de todos los pueblos de su comarca. Estudien los Ayuntamientos el reglamento del de Sevilla y dése prisa en imitarlo para que no se pueda decir que las ciudades que se titulan emporio de la industria, han permitido que en asunto tan importante les llevarse la delantera otra ciudad ilustre cuya industria, si bien muy notable, es muy poco apreciada por la generalidad de los españoles.

CAPÍTULO I.
Reglas generales de seguridad.

Art. 1.º Antes de proceder á la instalacion de cualquier caldera de vapor, será requisito indispensable someterla á la prueba reglamentaria á menos que el dueño presente, en debida forma, documento fehaciente, á juicio del Ingeniero inspector, en el cual se demuestre que dicha prueba ha sido hecha satisfactoriamente.

Las calderas nuevas que, por primera vez, traten de establecer sus dueños, así como las usadas, que sean objeto de nueva instalación ó hayan de funcionar, después de haber sido reparadas ó de haber estado en desuso durante un periodo de dos años, deberán sujetarse á la prueba reglamentaria.

Se verificará también ésta, siempre que se pida por el dueño del aparato ó por los propietarios ó vecinos de las casas inmediatas, alegando uno ó otros razones suficientes para ello, y también cuando el Ingeniero inspector juzgue amenazada la seguridad pública.

Si en este último caso no estuviera conforme el dueño podrá reclamar ante el Alcalde, quien decidirá previo expediente en que se haga constar el informe del Ingeniero.

Art. 2.º La prueba reglamentaria consistirá en someter la caldera de que se trate á una presión hidráulica en frío, equivalente al doble de la máxima ordinaria que debe soportar el aparato, durante el tiempo que juzgue prudente el Ingeniero inspector.

El dueño de la caldera queda obligado á facilitar los operarios y los medios que se necesiten para efectuar dicha prueba.

El Ayuntamiento poseerá el manómetro y la bomba ó prensa-hidráulica que haya de servir para dicha prueba.

Art. 3.º El buen éxito de la prueba reglamentaria se acreditará por el Ingeniero inspector con una marca ó timbre que muestre de un modo claro, indeleble y fijo en lugar visible de la caldera la presión máxima efectiva á que pueda estar sometida durante su uso, y el día, mes y año en que se practicó la prueba.

La marca ó timbre contendrá también un número de orden para cada caldera.

Art. 4.º El Ingeniero inspector verificará el cálculo correspondiente y un minucioso examen del espesor de las chapas y buena calidad del metal en todas las partes de la caldera y sus accesorios.

Art. 5.º Cada caldera estará provista de dos válvulas de seguridad, cargadas de manera que dejen escapar e vapor, antes de que su presión alcance el límite indicado en el timbre.

Cada una de estas válvulas ha de tener una sección suficiente para mantener por sí sola la presión dentro del límite designado, cualquiera que sea la actividad del fuego.

Art. 6.º También tendrán las calderas, en sitio fácilmente visible para el fogonero, un manómetro graduado con toda exactitud, donde aparezca un trazo muy perceptible marcado por el Ingeniero; el límite de la presión indicada en el timbre, la que no podrá exceder en ningún caso; así como un medio expedito de colocar y poner en acción el manómetro-tipo del Municipio, que podrá colocar el Ingeniero inspector cuando lo estime necesario para verificar algún cálculo, medida ó comprobación.

Art. 7.º Para conservar constante, como es indispensable, el nivel del agua, en el interior de la caldera, estará dotada ésta de un aparato de alimentación suficiente y seguro, con válvula de retención y grifo que la aspire de un depósito á la vista del fogonero, y no directamente del pozo de donde se extraiga, de modo que siempre esté dicho nivel á seis centímetros sobre la línea más elevada de las chapas, expuestas al contacto de los humos.

Para observar á primera vista esta prescripción, se trazará sobre el exterior de la caldera y en todo su contorno, una línea de nivel muy perceptible, teniendo en cuenta la pendiente en que haya de colocarse la caldera.

Art. 8.º Para apreciar en todo tiempo el nivel del agua en el interior de la caldera, estará ésta provista de dos indicadores de nivel, por lo menos, colocados en lugar de fácil acceso y muy visible, siendo uno de tubo de cristal y el otro de tres grifos de prueba, para que operando los indicadores con mutua independencia, pueda siempre obtenerse su perfecta comprobación y acuerdo.

CAPÍTULO II

Instalacion de las calderas de vapor.

Art. 9.º Para los fines de este Reglamento, se clasificarán las calderas en tres categorías, según que el producto de multiplicar su volumen en metros cúbicos por la presión en kilogramos sobre centímetro cuadrado á que haya de trabajar el vapor, aumentada dicha presión en una unidad, alcance los valores siguientes:

Siempre que aquel producto llegue á quince, las calderas serán de primera categoría; si dicho producto está comprendido entre cinco y quince, las calderas pertenecerán á la segunda; y serán de tercera, si el producto resulta inferior á cinco.

En el cálculo de volumen se comprenderán los hervidores y recalentadores de alimentación, mas no los recalentadores de vapor; y si funcionaren reunidas varias calderas, se tomará la suma de sus capacidades para fundamento de la precedente clasificación.

Art. 10. Las calderas de la primera categoría habrán de establecerse fuera de toda casa, habitación, taller ó local que conste de varios pisos donde residan operarios ó otras personas.

De esta prohibición se exceptúan los sistemas de calderas verdaderamente inexplosibles, á juicio del Ingeniero inspector, y reconocidos como tales por la Ciencia.

(Continuará.)

NOTICIAS VARIAS

El 23 del pasado quedó abastecido de agua potable el Lazareto de San Simón (Vigo), con lo cual se ha satisfecho la primera y principal necesidad que en aquel establecimiento se sentía, habiéndose empleado en esa obra unos 1,500 metros de tubería.

Esta mejora importante ha estado á cargo del inteligenc-