Industria é invenciones (1885-10-17 00:00:00), página 4

los cuerpos flotantes y producen obstrucciones. M. Carpenter declara que el espesor de los tubos deberá ser en la práctica de una duodécima parte del diámetro interior; y en el caso de tubos hembras, la profundidad del enchufe no deberá ser menor de \( \frac{1}{4} \) de pulgada para tubos de todas medidas, para que la junta con el cemento resulte perfecta. S. S. S.—E. Kuichling.

Los párrafos más importantes del pliego de condiciones son los siguientes:

Tubos para alcantarillas y piezas especiales.

42. Los tubos para alcantarillado se componen de secciones rectas que en la descripción se llaman tubos, y tubuladuras, codos, reducciones, etc., á las que se designan con el nombre de piezas especiales.

Las colectoras, así como las cloacas auxiliares, tajeras, albañales, etc., deberán ser construidas con tubos de barro vitrificado y barnizado á la sal común y todas las piezas especiales que entrarán en las mismas serán del mismo material ó de la misma calidad.

Los tubos y piezas especiales serán minuciosamente examinados en el acto de la entrega, así como todo el material que se use en las obras, debiendo reunir las siguientes condiciones para su aceptación.

43. Las hembras tendrán un diámetro suficientemente grande para que pueda enchufar el extremo macho del tubo ó pieza especial próxima sin que sea necesario de ningún modo el tener que recortarlos con el cincel; además deberá quedar un espacio libre de un octavo de pulgada alrededor entre el macho y la hembra cuando estén enchufados, para la junta de cemento. Los tubos y piezas que no ajusten bien los unos en los otros no se aceptarán.

44. Cuando el diámetro de los tubos y piezas exceda de 12 pulgadas, por lo menos el 40 por ciento del material que se emplee en las obras deberá ser perfectamente circular en la sección trasversal y si los tubos y piezas son de un diámetro menor de 12 pulgadas, el 60 por ciento de todo el material, por lo menos, deberá reunir las mismas condiciones antedichas. El resto en todos los casos, si se aparta de un corte trasversal perfectamente circular, las diferencias no podrán pasar de los límites siguientes: (a) Para una sección trasversal elíptica, el diámetro mayor interior no deberá ser más que de 6 á 7 por ciento más largo que el diámetro menor interior de la misma sección; (b) Para una sección trasversal ovalada se aplicará la misma regla que para el caso precedente; (c) Tubos y piezas cuyos cortes trasversales demuestren en su circunferencia ángulos, curvas de pequeño radio ó puntos planos de cierta importancia serán desechados.

45. Una sola raja debida á la cochura que se extienda á través del espesor de un tubo ó pieza, no deberá tener más de dos pulgadas de longitud en el extremo macho y no pasará de una pulgada en el extremo hembra midiéndose en este caso desde la base de la envolvente. Si el tubo tuviera dos ó más rajas en los extremos, no será aceptado.

46. Una sola raja de cochura que penetre los dos tercios del espesor del tubo ó pieza, cuya longitud no deberá exceder de cuatro pulgadas. En el caso que haya dos ó más de dichas hendiduras se desecharán los tubos ó piezas.

47. Una sola hendidura debida á la cochura, que penetre solamente hasta la mitad del espesor del tubo ó pieza, su longitud no deberá pasar de seis pulgadas. Tubos con dos ó más hendiduras en cualquiera de los extremos, no serán admitidos.

48. Una sola grieta, ocasionada por la cochura, que penetre menos de la mitad del espesor de un tubo ó pieza, y cuya longitud no exceda de ocho pulgadas. Si hay dos ó más de estas hendiduras en cualquier parte del tubo ó pieza, no se admitirán.

49. Una raja trasversal, debida á la cochura, en un tubo ó pieza, no deberá tener una longitud mayor á una sexta parte de la circunferencia de dicho tubo ó pieza. En el caso que se descubran dos ó más rajas semejantes, no se aceptará el tubo.

50. Ninguna raja ó hendidura causada por el fuego, deberá tener un ancho mayor á un octavo de pulgada en su punto más ancho.

51. No se permitirá ninguna combinación de estas seis restricciones sin ser debidamente sancionada por la Comisión de fomento y el Ingeniero de la ciudad (Executive Board and the City Surveyor), ya que estas condiciones tienden á obtener de parte del contratista un suministro de tubería y piezas de la mejor calidad que se presente en el mercado. En general, todo tubo ó pieza que presente más de una hendidura de las dimensiones arriba mencionadas, deberá ser desechar inmediatamente por el inspector á cuyo cargo corran las obras de instalación de la tubería, á no ser que haya tiempo suficiente para poder examinar minuciosamente las otras grietas que se presenten, á fin de cerciorarse de su magnitud.

52. Cualquier tubo ó pieza que se presente quebrado en su espesor y que dicha rotura sea debida á cualesquiera otra causa, excepto al procedimiento de cochura del horno, será desechar inmediatamente sin observar la extensión de la hendidura. Esto se refiere particularmente á las averías producidas por el trasporte, enfríamiento ó por las heladas.

53. Los tubos ó piezas que tengan prominencias, sopladoras, etc., en la superficie interior, que puedan causar obstrucciones á la corriente libre del alcantarillado, serán desechados. Son admisibles los tubos que tengan en la superficie interior abolladuras pequeñas que no estén rotas, cuya altura no exceda un cuarto de pulgada y cuyo diámetro sea de una ó dos pulgadas. Si en el interior de un tubo ó pieza hay alguna abolladura quebrada que sea más gruesa que una sexta parte del espesor normal del tubo y cuyo diámetro mayor sea más grande que la duodécima parte de la circunferencia interior de dicho tubo ó pieza, no se admitirá. Además, si la abolla- dura quebrada en cuestión es más ó menos grande que la que se define, y la parte del tubo ó pieza donde se halle no pueda colocarse de modo que forme la parte superior de alcantarilla, también deberá desecharse el tubo ó pieza.

54. Son admisibles los tubos y piezas que tengan en la parte exterior abolladuras ó escrescencias que no sean quebradas. El tubo que presente una ampolla quebrada en su superficie exterior, que tenga un espesor de una sexta parte del grosor normal del tubo y que el diáme- tro mayor sea más grande que la novena ó duodécima parte de la circunferencia exterior de dicho tubo, no se aceptará. No obstante, si la dicha abolladura quebrada se halla entre las dimensiones definidas, y el tubo permite colocar el punto donde se halle esta irregularidad en la parte superior de la alcantarilla, en este caso se aceptará el tubo ó pieza que se encuentre en estas condiciones; en todos los otros casos se desechará.

55. Cualquier tubo ó pieza que presente una vitrificación ó fusión defectuosa, será desechar y asimismo si los materiales lo son ó su manipulación es imperfecta. Los inspectores pondrán la mayor atención en examinar el carácter de los materiales que componen el cuerpo in-