Industria é invenciones (1884-10-25 00:00:00), página 3

siguiendo los golpes de pistón, es señal de que el aparato da el agua.

Para saber en seguida si la da en cantidad suficiente, es preciso que el fogonero observe atentamente durante algún rato la altura del agua en el tubo indicador (en su defecto el flotador) y si ésta baja, á pesar de la alimentación, prueba evidentemente que es insuficiente la cantidad de agua que se inyecta, y en este caso es necesario buscar sin dilación la causa y ver si reside en un defecto del aparato de alimentación ó en un escape que se hubiese declarado repentinamente en la caldera.

15.* Pregunta. ¿Qué debe hacer el fogonero en el caso en que el nivel del agua en la caldera haya descendido más abajo del límite inferior, del cual no debía pasar?

Respuesta. Si el incidente no ha tomado incremento, es decir, si la diferencia de nivel no es más que de 5 á 6 centímetros todo lo más, el fogonero deberá inmediatamente moderar la actividad del fuego y gasto de vapor, cerrando el registro de la chimenea y echando en el emparrillado nuevo combustible; al mismo tiempo se apercibirá á poner en marcha el aparato de alimentación.

Pero en el caso en que el nivel haya descendido ya á 10 ó 12 centímetros más abajo del límite inferior y que en consecuencia se puede suponer que hay partes de la caldera que pueden haberse enrojecido, el fogonero deberá guardarse muy bien de alimentar la caldera, debiendo en seguida sacar el fuego del emparrillado y dejar enfriar todo el aparato. Este enfriamiento podrá hacerse de dos modos: ó bien lentamente, á cuyo efecto cerrará el registro de la chimenea y las puertas del hogar, ó al contrario, dejando todas las aberturas abiertas á fin de provocar una gran corriente de aire frío á través de los corredores ó conductos de humo. Esta última maniobra sólo se empleará en caso extremo, porque este enfriamiento brusco es perjudicial á la caldera.

16.* Pregunta. ¿Qué maniobra podrá presentar tanto peligro como la alimentación en el caso presente, ó sea cuando el nivel ha descendido á 10 ó 12 centímetros del inferior?

Respuesta. La abertura demasiado brusca de las salidas del vapor, válvulas de seguridad, tubos de conducción del vapor á la máquina, etc.

17.* Pregunta. ¿Y por qué la alimentación ó la abertura de válvulas, etc., sería tan peligrosa?

Respuesta. Porque en los dos casos el agua se pondría en contacto con las planchas que hubiesen podido enrojecerse. La abertura de las válvulas disminuiría momentáneamente la presión y en consecuencia se provocaría una ebullición tumultuosa que proyectaría el agua por encima del nivel que tenía cuando estaba en reposo.

18.* Pregunta. ¿Qué precauciones debe el fogonero observar relativamente á las válvulas de seguridad?

Respuesta. Estos aparatos deben cerrar herméticamente sin que se adhieran á sus asientos, de lo que el fogonero se asegurará, levantándolas muy ligeramente una ó dos veces por día. Si las válvulas dejan escapar el vapor, remediará este inconveniente haciéndolas girar sobre sus asientos con esmeril interpuesto.

Inútil es decir que en ningún caso y bajo ningún pretexto podrá sobrecargarlas ó impedir de que funcionen con completa libertad.

19.* Pregunta. ¿Cómo puede asegurarse que el manómetro funciona bien?

Respuesta. Este aparato debe, para esto, satisfacer las tres condiciones siguientes:

1.* Marcar cero cuando la caldera está sin vapor.

2.* Marcar el máximo de presión permitido, en el instante en que las válvulas (cuya carga se ha calculado proporcionalmente á esta presión) empiezan á levantarse.

Y 3.* Los movimientos de la aguja en los manómetros metálicos y los movimientos del mercurio en los de aire libre ó comprimido, deben ser bien regulares y visibles, es decir, que si el manómetro es el flotador, éste debe funcionar libremente dentro del tubo, de lo que el fogonero se cerciorará levantando frecuentemente el flotador pegado al extremo del hilo que lleva la aguja indicatriz, y dejándolo caer.

Los manómetros metálicos deben comprobarse de vez en cuando con un manómetro tipo.

Si el manómetro es de tubo de cristal debe conservarse éste bien limpio y translúcido. Cuando sea difícil limpiarlo por los medios ordinarios úsese el vinagre para humedecer la bota de trapo que suele emplearse.

20.* Pregunta. ¿De qué modo puede el fogonero prevenir un aumento demasiado fuerte de la presión?

Respuesta. Teniendo cuidado de moderar el fuego antes de que el manómetro haya podido alcanzar el límite máximo de presión autorizado.

21.* Pregunta. ¿Qué debe hacer cuando la presión amenaza ser ó ya es demasiado elevada?

Respuesta. Moderar el tiraje y cubrir el fuego con nuevo combustible.

Si estas medidas son insuficientes puede hacer pasar una corriente de aire frío á través del hogar, abriendo á este efecto las puertas del mismo, ó bien sacar el combustible en todo ó parte. Además si el nivel de agua lo permite (véase 13 y 15) es preciso alimentar con agua fría, pero si el nivel, al mismo tiempo que la presión se eleva, hubiese descendido más abajo de los límites en los que principia ya á haber peligro; el fogonero deberá guardarse, como queda dicho en los números 15, 16 y 17, de hacer entrar la menor cantidad de agua en la caldera.

(Se continuará.)

CIERRES ARTICULADOS SISTEMA PUNTÍ,
con patente de invención.

Muchas tiendas y almacenes de Barcelona han adoptado los cierres articulados ó puertas que construye don Eudald Puntí, por las que le ha sido concedida patente de invención. Se recomiendan no sólo por su solidez, si que también por la facilidad de su manejo, cualesquiera que sean las dimensiones de las aberturas que han de cerrar.

Estas puertas constan de un cierto número de hojas que van colocadas verticalmente unas al lado de otras: su largo es igual á la altura de la puerta, pues cada hoja, considerada longitudinalmente, es de una sola pieza ó de varias unidades de un modo fijo e invariable: el ancho es variable, siendo generalmente el que corresponde á medio tablón y el que depende de la resistencia que tenga que hacer: todas están articuladas entre sí por medio de bisagras colocadas interiormente entre dos hojas consecutivas, para que puedan girar alrededor de sus aristas, es decir, que puedan moverse hacia dentro ó hacia fuera, y se adapten mejor á las vías rectas ó curvas sobre que han de correr durante sus movimientos de abrir y cerrar. Las bisagras van colocadas en los extremos, y se les prolonga el eje para que salga un poco más que la hoja y penetre en una canal colocada en la parte inferior y en la superior que sirve de guía á las hojas durante sus mo-