La Gaceta industrial (1890-03-25 00:00:00), página 8

mismá se halla El Escorial, los hoteles existentes y los que se establecerían, con jardines abundantemente regados, todo ello habrá de contribuir á que las humedades de la ladera se corrieran al llano, dando así abundante juego á muchos prados que hoy tan prontamente se agosaran en cuanto el sol principia á calentar. De este modo, y sin dotación especial de agua, podrían sostenerse en verano los ganados con yerbas frescas, en donde hoy sólo se halla una yesca desecando arder.

Reseñado, aunque á la ligera, lo mucho que se podrá hacer aprovechando los elementos de riqueza existentes en El Escorial, muy laudable sería que, á la par que con tanto orgullo exhibimos el Monasterio á los muchos extranjeros que acuden á admirarle, no nos limitáramos á exhibir un monumento aislado en un páramo, como pueden presentarse las pirámides de Egipto, sino que el ofrecerles una muestra de lo que dio de sí una antigua generación, la acompañemos de algo de la presente; y de ese algo, nada más adecuado á la grandiosidad de lo que exhibimos que la prueba evidente de que en España hemos llegado á dominar á las aguas torrenciales.

ANTONIO MONTENEGRO.

ingeniero de la Compañía marítima Kosmos, con una caldera de la Sociedad Schiffswerft. Dicha caldera debía trabajar á una presión máxima de cinco atmósferas, y su superficie de calentamiento era de 24 metros cuadrados. He aquí los resultados obtenidos:

Cantidad de agua vaporizada por hora............. 236 litros.
Gasto de carbón por hora......................... 25,50 kgs.
Agua vaporizada por kilogramo de carbón.. 9,235 litros.
Agua vaporizada por hora y por metro cuadrado de superficie de calentamiento..... 9,833 litros.
Carbón quemado por hora y por metro cuadrado de superficie de rejilla............. 72,36 kgs.

La temperatura del gas, medida con el pirómetro á 0,50 metros por encima de la parte superior de la caja de humos, variaba entre 240° y 260°. La llama se conservó constantemente clara y viva, y solamente en el momento de cargar el hogar con carbón nuevo y frío, se produce una débil salida de humo por la chimenea que sólo dura un corto espacio de tiempo; pero en seguida que se cierra la puerta del hogar, la combustión se opera sin ningún desprendimiento de humo.

Fig. 1.

Fig. 2.

HOGARES SISTEMAS DONNELEY Y RŒSICKE.

Las particularidades que ofrecen los hogares de generadores de vapor, sistemas Donnelley y Roesicke, y el ser éstos poco conocidos aún, nos movemos á dar hoy una breve descripción de cada uno de ellos.

El hogar Donnelley (figs. 1 y 2), se compone: 1.º, de una rejilla formada de barrotes de fundición de construcción ordinaria A, que descansan sobre dos barras de apoyo a y a', ocupando una posición ligeramente inclinada sobre la vertical; dicha rejilla constituye la parte exterior del hogar; 2.º, en la parte interior del mismo se encuentra una segunda rejilla formada por una serie de tubos B, que está en comunicación con las partes inferior y superior de la caldera: el carbón se introduce por la parte superior C, y las cenizas y escorias se retiran de vez en cuando por la inferior. Las figuras dan una perfecta idea de dicho hogar y de la marcha del fuego, por lo que nos dispensamos de hacer una descripción más extensa.

A continuación publicamos el resultado de las experiencias realizadas en Hamburgo por MM. Steinbists, ingeniero de los caminos de hierro del Estado alemán, y C. E. Freund,

El carbón se quema muy bien, y las cenizas y escorias son fácilmente arrojadas á la parte inferior.

El segundo tipo de hogar, ii hogar Roesicke, que nos proponemos dar á conocer, difiere en un todo del anterior. Antes de entrar en su descripción, expondremos las apreciaciones del inventor respecto á las ventajas de su sistema, basado en lo siguiente: «Es un hecho bien conocido que cuando se introduce una cierta cantidad de carbón frío en un hogar, la gran cantidad de humo que instantáneamente se produce perjudica notablemente al rendimiento del combustible, y que la cantidad de aire que penetra en dicho hogar no se halla en relación con la del gas desprendido: de aquí que no pueda quemarse éste por completo, y que su mayor parte se marche, en pura pérdida, por la chimenea. Si el hogar se dispone de tal modo que en él pueda introducirse la cantidad de aire necesaria para quemar los gases desprendidos cuando la rejilla se recarga de combustible, aquélla resultará excesiva cuando el carbón se halle en combustión plena; pero puede corregirse este inconveniente regulando la entrada del aire por medio de una rejilla especial, y evitar que se caliente una gran cantidad de aquél que escapa por la chimenea.»