La Gaceta industrial (1888-07-25 00:00:00), página 11

pecto á ofrecer un paso expedito á cuanto allí se eche, no puede darse aparato más sencillo ni más eficaz. Sólo falta que los constructores se fijen en lo importante que es el pronunciar algo más el sifón, por las razones que a seguida expondremos.

Teóricamente nada hay que objetar, porque estando bien colocado el sifón, y llegando el líquido al lomo de desagüe D, el cierre hidráulico es completo; pero en la práctica se observa la falta de eficacia en cuanto á cerrar el paso á los gases, por dos razones: la primera consiste en que el abalán que lo recibe suele no tener todo el cuidado necesario al presentar el sifón, y si lo deja demasiado caído de boca, lo que resulta es que el lomo de desagüe D queda bajo y el recodo superior E no llega al líquido, según indica la figura 2; razón por la cual se deja paso á los gases, perdiendo el aparato la condición de inodoro. La segunda razón es dependiente del servicio, aun cuando esté bien colocado el sifón, y estriba en lo siguiente: si vierten un cubo de agua con demasiada violencia, ésta misma hace que se marche al desagüe parte de la necesaria en el sifón, para formar el cierre hidráulico, y al no llegar el líquido cuando queda en reposo al lomo D de desagüe, no llega tampoco al recodo superior E (figura 3), y el excusado está apesadum la casa mientras alguna nueva porción de líquido no viene á suplir la falta. Así se observa que algunos vecinos se quejan de malos olores, a pesar de tener sifón el excusado, y otras veces se admiran de sentir el mal olor unos días y otros no. En el primer caso, de ineficacia continua, depende de la defectuosa instalación del sifón (fig. 2), y en el segundo del modo violento de echar el agua (fig. 3). Nada más fácil que evitar esto último, con tal de acabar de verter despacio. Conviene mucho empezar á verter con violencia, sin lo cual no se limpia el sifón; pero al terminarse necesita verter despacio, para que esa última porción de agua llene por completo el depósito del sifón. Con este pequeño cuidado, tan fácil de aprender, se tiene seguridad completa de no apesadar la casa.

Fundándonos en lo dicho, que es lo que realmente acontece en la práctica, es por lo que propondremos más adelante á la industria algunas modificaciones indicadas por la experiencia, para conseguir por medio del sifón un aparato perfecto.

Sifón de surtidor de agua.—Hemos hablado ya del sifón sencillo que se emplea en los excusados, y vamos ahora á ver de qué modo la industria ha tratado de perfeccionar este aparato para hacerlo susceptible de ser aplicado á los retretes surtidos de agua.

En la parte superior de la taza se ha añadido al construir la el apéndice A (fig. 4), que constituye una boquilla en la cual con betún de fontanero se enchufa el tubo de plomo que conduce el agua con más ó menos presión. Por efecto de esta, el agua sale á la taza tangencialmente á su superficie interior, y baja en espiral por toda ella hasta llegar al sifón, por donde se marcha á la bajada general de la casa, consiguiente de este modo limpiar la taza, sin que podamos decir otro tanto respecto al sifón. La razón es obvia. Ya vimos anteriormente que la limpieza de un sifón exige imprescindiblemente que el agua caiga de golpe, sin lo cual no se consigue arrastrar bien los gruesos, ni mucho menos los papeles, que se quedan en la taza sin que sobre ellos tenga influencia alguna la corriente de agua en espiral, limitada únicamente á lavar la superficie de la taza. Esta circunstancia obliga al vecino á echar agua de golpe con cualquier vasija, si quiere ver limpio su inodoro; y si como ya hemos dicho no tiene la precaución de acabar de verter despacio, la violencia de la caída del agua le anula el cierre hidráulico y la casa es invadida por los malos olores. ¿Puede verse demostración más patente de lo defectuoso del sistema, cuando se impone al vecino un segundo surtido de agua á mano en su retrete, ni más ni menos que si se tratará de un excusado ordinario con sifón sencillo? Inútil de todo punto sería pretender la defensa de semejante absurdo, porque no la tiene. El efecto de agua en espiral aplicado á los sifones sólo se ocurre al que en absoluto desconoce ó prescinde de las condiciones especiales del sifón. Por tan descabelladas instalaciones, que no pueden por menos de dar resultados contra los que se subleva todo vecino, es por lo que se ha pensado en emplear otros sistemas que son más costosos y peores que el sifón bien entendido.

Cuanto vayamos encontrando al resentar el estado actual del servicio, veremos que no es otra cosa que remiendos. Como vulgarmente se dice, «á palo de ciego» se proponen var-

riaciones sin estudiar previamente las condiciones especiales del aparato, y verdaderamente que no se necesita mucha ciencia para que esos fabricantes que nos inundan de aparatos, muy bonitos pero muy malos, se toman el trabajo de observar lo que sucede en la práctica. Ven á esos vecinos siempre en la necesidad de recurrir al surtido á mano, y no basta esto para que los fabricantes se convenzan del absurdo que sostienen, y de la necesidad que hay de empezar por donde el vecino, dando una bochornosa lección al fabricante, tiene que concluir.

De nada sirve que en el día nos propongamos abandonar tan absurda rutina para aplicar el agua á los sifones del modo que su eficacia requiere, porque nos encontraríamos con que ni la boquilla, en donde hemos de enchufar el tubo, tiene bastante luz para el golpe de agua, ni la dirección conve-