La Gaceta industrial (1890-09-10 00:00:00), página 4

Como esta depuración se ha de hacer en aparatos construidos especialmente y empleando reactivos más ó menos costosos, aquéllos por su precio, instalación, local empleado y cuidados que necesitan, y éstos por las molestias que á veces ocasionan, no debe extrañarnos que haya sido objeto de algunas objeciones y hasta que, en vez de esta depuración previa, se prefiera tratar el agua, una vez introducida en la caldera, por medios mecánicos ó agentes químicos más ó menos recomendables, siendo una prueba concluyente de la importancia de esta cuestión el sin número de desincrustantes y medios mecánicos propuestos ó ensayados.

M. Constantine dice que si él quisiera citar solamente la décima parte de los procedimientos propuestos (eficaces ó no), su Memoria tendría una extensión inadmisible, haciendo notar que aunque algunos han dado buenos resultados, la mayor parte no sólo son inútiles, sino que, por su composición, que casi siempre es secreta, atacan las planchas de las calderas y hasta los cilindros y distribuciones del vapor. Si los propietarios de calderas ó industriales quisieran reflexionar un poco sobre tan importante asunto, en vez de admitir desde luego los desincrustantes que se les ofrecen por algunos agentes poco escrupulosos, harían analizar las aguas de alimentación y se acusarían de persona competente antes de aceptar ninguna de dichas composiciones.

El referido M. Constantine opina que no deben vaciarse las calderas estando en presión. Lo mejor es tirar el fuego, dejar bajar la presión hasta una atmósfera proximadamente y esperar que los ladrillos del hogar estén fríos para vaciar las calderas.

De este modo los depósitos pierden su consistencia y pueden quitarse fácilmente con escobas y fuertes lavados, al paso que si se vacian estando en presión los depósitos, no sólo no son arrastrados por el vapor y el agua al salir con gran presión, como se creía, sino que se vuelven mucho más duros y adherentes.

Se ha notado que la acción galvánica ejercida por el zinc sobre las planchas de las calderas es buen medio de impedir, ó por lo menos de disminuir, las incrustaciones, por cuya razón se emplea mucho, sobre todo en las calderas marinas.

Es conveniente indicar algunos ensayos para reconocer la calidad de las aguas de alimentación:

1.º Para el carbonato de cal se añaden al agua de 5 á 10 gotas de oxalato de amonio, y se verá que se produce rápidamente un precipitado lechoso, y después de algún tiempo se precipita en el fondo del vaso un polvo blanco.

2.º Para el sulfato de cal y ácido sulfúrico se añaden al agua algunas gotas de nitrito de barita ó cloruro de bario. Se reconoce que el agua contiene sulfato de cal, porque se produce un precipitado blanco de sulfato de barita.

3.º Para las materias orgánicas en descomposición, se añade al agua una gota de una disolución de permanganato de potasa, que da desde luego una coloración rosa-violeta, que desaparece más ó menos pronto según que el agua contenga ó no materias orgánicas.

4.º Para el hierro se añaden al agua algunas gotas de disolución de prusiato de potasa, que da al líquido una coloración azul característica de la presencia del hierro.

El autor recomienda, particularmente á los propietarios de calderas, el que hagan analizar cualitativamente las aguas de alimentación; operación que es poco costosa y que les permitirá apreciar el componente que hay que emplear para neutralizar el efecto de las incrustaciones. Les recomienda también que desconfíen en absoluto de los llamados desincrustantes universales ó panaceas, porque es imposible que una misma sustancia produzca idénticos efectos en todas las aguas, cualquiera que sea su composición y materias que contengan.

Conviendría también mucho recurrir para estos análisis á las sociedades de inspección en los países donde afortunadamente las haya, pues por muy hábil que sea un director ó ingeniero de un taller, es difícil que tenga en estos asuntos la misma competencia práctica que los que se dedican exclusivamente á estos asuntos.

En la discusión surgida después de la comunicación de M. Constantine, se han referido algunos hechos interesantes. En Manchester, por ejemplo, en donde las aguas son muy malas, se ha visto que da muy buenos resultados añadir al agua una sal de soda. Se cita una sociedad que, por el mero hecho de limpiar sus calderas todas las semanas, dicen que ha obtenido una economía de 100 toneladas de carbón en el mismo tiempo, lo que demuestra lo muy conveniente que es limpiar á menudo las calderas, y cambiar el agua por consiguiente.

Se ha reconocido también que da muy buenos resultados el secar las calderas interiormente después de limpiarlas, como se hace en las marinas. Debe procurarse no emplear la soda con exceso, pues perjudica á los generadores.

Siempre que se pueda deben instalarse generadores de recambio que permitan verificar á menudo la limpieza, pues bien pronto será satisfecho su valor con las economías y seguridades que reportan.

El hierro fabricado con carbón vegetal opone una resistencia especial á la corrosión, citándose algunos generadores hechos de este material que han funcionado, sin alteración en sus planchas, durante veinticinco años, á pesar de hacerlos funcionar con aguas muy corrosivas.

LA INDUSTRIA ACEITERA EN ESPAÑA.

Sr. D. Justo Leal Español.

Mi estimado amigo: Viajes, enfermedades y excesivo trabajo dejaron interrumpidas las cartas que cuanto antes pienso continuar. Hoy, con motivo de la polémica suscitada sobre Exposiciones de aceites por la prensa de Madrid y provincias, me ha parecido conveniente decir cuanto verá usted en el artículo que le incluyo, y del que hará V. el uso que, por su competencia en la materia, le parezca más conveniente.

Hasta mi inmediata carta sobre los Docks manufactureros, de V. afectísimo amigo y seguro servidor Q. B. S. M.—Luis de Villaverde.

MERCADO DE ACEITE ESPAÑOL.

Hallábame en París en comisión del Gobierno, cuando impensadamente estalló, en 1870, la guerra franco-prusiana. Tan rápidos, atropellados y claros se vieron desde el primer momento los sucesos, que en vez de ir á buscar á la frontera, cual correspondía á una personalidad del ejército español, la esperé en el mismo París, donde, según era de presumir, había de resolverse el final de aquella epopeya. Triste fué aquél, porque los hombres de guerra y el soldado francés faltaron á su tradicional y bien sentada reputación y