La Gaceta industrial (1889-09-10 00:00:00), página 6

Las placas son muy espesas (5 m/m poco más o menos) y muy pesadas: tienen, pues, mucha materia activa, y, por consiguiente, una gran capacidad con un pequeño volumen.

Pero los defectos de este sistema son demasiado conocidos para que sea necesario insistir: cada carga ó descarga desagrega poco á poco los óxidos simplemente comprimidos, y se puede contar que al cabo de un año de servicio hay que renovar el aparato, lo que representa un 50 por 100 de amortización.

Estando la carga y la descarga, ó sencillamente la absorción y el régimen de la corriente, en razón directa de las superficies y no del peso, es preciso vigilar rigurosamente la carga y la descarga, so pena de deteriorar el aparato.

El acumulador Planté no tiene más que plomo lo más puro posible. Formado en superficie, no tiene nada que ver con el peso; de manera que una placa de \( \frac{1}{10} \) de milímetro es tan activa como una de 4 m/m, que es el mínimo de espesor que se da á las placas, y aumentar el grueso no es más que para asegurar la duración manteniendo un núcleo que permita el paso de la corriente; pero no existe ninguna desagregación posible, y el acumulador dura mientras el núcleo no esté completamente destruido.

Dando á la placa positiva un espesor de 5 m/m, como en el Faure, puede asegurarse tener una duración de más de cinco años; pero la capacidad será muy inferior á la de un Faure del mismo peso, y no será igual, peso por peso, sino en el caso de considerar el Planté de 4 m/m de espesor en comparación del Faure.

La razón está en que los 5 m/m del Faure, el todo ó casi todo es activo al principio, mientras que en los 5 m/m del Planté no hay más que 4 m/m activo; pero en el Faure la capacidad decrece sin cesar por la desagregación, y en el Planté aumenta por la penetración lenta, porque no hay desagregación.

A pesar de esto, cuando el acumulador no debe servir más que de depósito, y cuando no hay que temer el exceso de trabajo á la carga y á la descarga, se podrá tomar con preferencia el Faure al Planté.

Por lo regular se hace poco caso de la garantía en las pequeñas instalaciones, dando más importancia al poco volumen y á la baratura relativa con la capacidad; pero emplear el acumulador como depósito no es más que utilizar una pequeña parte de los recursos de dicho aparato, que, en efecto, debe servir:

1.º De volante ó de regulador sencillo.
2.º De volante ó de regulador, sirviendo en caso necesario de depósito de capacidad restringida.
3.º De transformador de corrientes continuas, sirviendo en caso preciso de depósito de capacidad limitada.
4.º Y esencialmente de «Distribuidor».

Para estos diversos usos, el acumulador debe estar construido de manera que ofrezca las condiciones siguientes:
A. Cargarse muy rápidamente, y á la descarga suministrar un rendimiento muy considerable.

Las acciones químicas dependen esencialmente de las superficies activas que se miran y de la separación matemáticamente regular de estas mismas superficies; así es que un acumulador de hojas de \( \frac{1}{10} \) de milímetro de espesor tendrá, á superficies y separación iguales, el mismo valor activo que un acumulador de hojas de 5 m/m de espesor.

La idea peso desaparece, por consiguiente, y no se trata ya más que de superficie, no apareciendo ya más el peso sino como factor de la duración.

Calcularemos, pues, el acumulador al metro cuadrado de superficie útil, en lugar de calcularlo, como por el Faure, al kilo.

B. Ser de una solidez á toda prueba; poder soportar, sin ondularse ni arrugarse, cualquier corriente, lo mismo á la carga que á la descarga, de manera que la garantía no sea ilusoria.

Una tensión de más de 2,8 á 3 volts por acumulador en una batería, tiene por primer resultado, con el Faure, el desagregar los óxidos adheridos, á consecuencia del gran número de ampéres puestos á disposición del acumulador.

Con el Planté, dicha tensión podría ondular las placas que se ponen en contacto y anulan un aparato, sobrecargando sobre los demás.

Es de todo punto necesario que el aparato sea bastante sólido para: 4.º, resistir al empuje, contra el cual tiene además un auxiliar precioso, que es la descomposición del agua por la electrolisis; y 2.º, para parar á la descarga sin accidentes, aun en circuito corto, no teniendo en este caso para defensa más que su propia solidez ó el espesor del alma de plomo no atacada.

C. Poseer un conjunto que, aparte de la solidez, no haya más que los dos polos extremos que salgan del líquido para dar los contactos.

D. En el caso de un corto circuito accidental en uno de los acumuladores, permitir la salida instantánea de la caja, la verificación fácil, y, sobre todo, poder enderezar la ó las láminas onduladas sin comprometer la solidez posterior.

E. No emplear cobre, habiendo demostrado la experiencia que estos contactos son rápidamente atacados. En un acumulador, todo debe ser de plomo: es fácil endurecer este metal todo lo que se quiera por medio de las aleaciones muy conocidas.

F. Tener empalmes y tomas de corriente de una dimensión suficiente para dar paso á las corrientes de cargas más intensas que, regularizadas por la electrolisis del agua, no son peligrosas más que cuando el agua ha sido completamente descompuesta; y á las corrientes de descarga, representadas al máximo por la puesta en circuito corto, hasta el agotamiento del aparato.

Conocidas estas condiciones, examinemos los cuatro empleos distintos de que antes se ha hablado.

(Se continuará.)
B. DE MONTAUD.

DESFIBRADORAS «BATISTA-BRUNET.»

Nuestro apreciable colega la Revista de Agricultura, de la Habana, publica el siguiente interesante artículo sobre una nueva desfibradora:

«Nuestros lectores saben cuánto se ha trabajado y se trabaja por perfeccionar los aparatos destinados á la extracción de la materia textil que en considerable cantidad contienen muchas y variadas plantas indígenas y extranjeras. Las abundantes fibras que esos vegetales encierran, unas veces forman parte de la capa cortical del tallo, como sucede con el ramio; otras constituyen el esqueleto ó armazón de largas y estrechas hojas, donde se encuentran rodeadas de una materia pulposa y blanda—como sucede en todas las liláceas en el maguic, en el henequén, en la sanseveria, etc.—y que desaparece facilmente cuando se les somete á la simple percusión ó á la acción de raspas mecánicas; pero la dificultad de estas últimas estribaba en regularizar su acción de manera que el hilo no sufriera y que saliera sin haberse enredado.