La Gaceta industrial (1890-10-25 00:00:00), página 4

regulador automático de entrada de aire para alimentar el hogar; consiste en un tubo con mercurio que comunica con el depósito de vapor, cuyo tubo está metido dentro de otro al cual va sujeta la tapa del conducto de ingreso de aire; cuando la presión del vapor excede del límite arreglado por un contrapeso, se cierra la tapa automáticamente y disminuye la combustión.

Con estos accesorios se regula la presión de 0 á \( \frac{1}{4} \) atmósfera, aunque la ordinaria no excede de \( \frac{1}{10} \) de atmósfera, equivalente á la presión de una columna de agua de un metro de altura. El vapor se eleva por tuberías á las estufas de condensación, y el agua que se produce vuelve por los mismos tubos á la caldera. Los caloríferos se componen de tubos de fundición con altas ó discos, encerrados en cajas de materia poco conductora, provistas de orificios que comunican con la habitación ó con el exterior, según la temperatura ó el grado de ventilación que se desea obtener.

La ventaja que encontramos en este sistema, al menos en casas particulares, es que, por su marcha automática y por no exigir atención constante, pueden los generadores estar funcionando todo el invierno sin interrupción, evitándose enfriamientos durante la noche. El inconveniente que ofrece para el Banco consiste en que, habiendo de volver el agua de condensación por los mismos tubos que conducen el vapor, y siendo tan largas las distancias horizontales en este edificio, los tubos habían de colocarse con mucha inclinación, lo que de establecer tuberías verticales y una serie considerable de generadores, lo cual implica gasto excesivo de instalación.

Calefacción por vapor á alta presión.—Son necesarias calderas que se mantengan á 3 ó 6 atmósferas, y requieren fogoneiros experimentados, y aun así resulta peligrosa y expuesta á interrupciones, adoptándose únicamente en las fábricas donde se utiliza el vapor para los motores; pero en el Banco no se ha considerado oportuno estudiarlo.

Calefacción de agua caliente á baja presión.—En Inglaterra se aprovecha el calor del fogón de cocina para producir una circulación de agua caliente en algunas habitaciones. Consiste en una pequeña caldera completamente llena de líquido, de la que arranca, por su parte superior, una tubería igualmente llena, recorre las habitaciones y vuelve á la parte baja de la caldera; la circulación se establece por la diferencia de densidad de las capas de agua á medida que se calientan. El circuito que resulta es casi completamente cerrado, excepto un tubo de expansión en la parte superior. La instalación ofrece seguridad absoluta, pues la temperatura del agua no llega á 100° y es sencilla y económica en circuitos pequeños; pero en gran desarrollo la temperatura desciende rápidamente, resultando muy desigual.

Calefacción por agua caliente á gran presión.—Este sistema se diferencia del anterior en que el circuito está completamente cerrado y admite temperaturas hasta de 300°, como sucede con los tubos del horno Perkins; pero la presión puede llegar á ser tan considerable, que se requieren tubos probados á 400 atmósferas.

El único tubo que forma toda la instalación es de 33 milímetros de diámetro exterior y 6 milímetros de grueso, igual á los citados del horno de la factoría de Madrid.

Tratándose de calefacción tan extensa, no sabemos qué presión se ejercerá en la tubería para que la circulación sea rápida, uniforme y á la temperatura conveniente. Esto no lo podemos averiguar hasta que la veamos funcionar en un día crudo de invierno, en el supuesto de que haya pirómetros y manómetros.

La relación entre las presiones y los grados de calor del agua no es proporcional, como demuestra la siguiente escala:

    Presión
    Grados

    5
    432

    40
    480

    45
    495

    50
    243

    100
    270

    150
    295

    200
    309

Vemos, pues, que para aumentar la temperatura del agua de 293° á 309°, hay que elevar la presión 50 atmósferas, y yo creo que, aun siendo cierto que los fabricantes de tubos los prueban á 400 atmósferas, en el horno de esta clase instalado en la factoría de Madrid, han estallado muchos tubos sin haber elevado la temperatura á más de 300°; luego debe consistir en que el continuo caldeo y enfriamiento del hierro altera su estructura en poco tiempo.

Estas consideraciones no son aplicables al caso del Banco, porque se advertirá en seguida el aumento de la temperatura normal; pero aunque funcione á pocas atmósferas, será preciso probar la tubería periódicamente, tanto á causa de los cambios moleculares, cuanto por la acción destructora del fuego en los tubos de los generadores.

No hay mejor guía en la decisión de estos asuntos que la práctica. La Comisión de arquitectos ha visitado varias instalaciones en el extranjero y se ha declarado por este sistema, considerándolo el más sencillo, cómodo y económico, en cuya afirmación, después de todo, no encontramos motivo de censura.

Como quiera que el Banco no ha de ser ocupado hasta la primavera próxima, habrá de transcurrir un año para cerrar esta noticia con datos positivos de coste y funcionamiento del sistema de calefacción, y por hoy nos limitaremos á conseguir los que hemos recogido en nuestra visita. Los elementos ya instalados se componen de 21 generadores de tubos de hierro dulce de 76 milímetros de diámetro; 47.000 metros de tubería de 33 milímetros de diámetro; 420 estufas de serpentines formados por el tubo general, y las llaves de paso necesarias para cortar la comunicación á departamentos y estufas. El coste total, incluyendo las placas esmaltadas para ornamentación de las estufas, frisos colados para cubrir los tubos, etcétera, asciende á unas 300.000 pesetas, garantizando el contratista que el gasto de combustible no excederá de 450 toneladas de coque desde Noviembre á Febrero, ó sean unas 4 diarias; y calculando en 440.000 metros cúbicos los espacios que se calientan, resulta á 20 céntimos diarios por cada 100 metros cúbicos, cifra muy aceptable dado el alto precio del combustible en Madrid.

F. Aramburu.

MÁQUINA PARA DESCORTEZAR EL RAMÍO.

Son ya tantas las máquinas que hemos publicado para descortezar el ramío, sin que la práctica haya confirmado las esperanzas de los inventores, que sólo á título de curiosidad y por ofrecer algunas disposiciones nuevas e interesantes, publicamos hoy la descripción escueta de la adjunta, que acaba de ser objeto de patente en Francia.

Esta nueva máquina, representada en planta y alzada por las figuras 1 y 2, funciona en unión de una trituradora no