La Gaceta industrial (1888-07-10 00:00:00), página 9

una tapa con agujeros, por entre las cuales pasa el aire al interior del edificio.

Cuando se manda agua caliente al aparato, el aire de los tubos se calienta y se eleva hasta la cámara b, de donde se introduce en la pieza, produciendo cierta aspiración del aire exterior.

Por último: maniobrando las puertas dd, se puede establecer una comunicación directa entre la parte inferior del aparato y la misma pieza que se trata de caldear. El aire es aspirado y la elevación de temperatura se obtiene con mucha más rapidez que cuando se toma el aire exterior.

La disposición de la cámara superior b permite la introducción de aire seco ó húmedo, según las necesidades, para lo cual basta vaciar ó llenar de agua hasta la mitad.

El adjunto cuadro indica los resultados obtenidos con un aparato compuesto de 10 tubos de una altura de 0m.90, siendo respectivamente de 4, 9 y de 5 centímetros los tubos de aire y de agua.

    Temperatura del agua en el aparato.
    Número de metros cúbicos de aire calentados por hora.
    Temperatura á que sale el aire del aparato.

    49º C.
    25,500
    32º C.

    53,5
    33,100
    37

    58
    34,800
    43

    61
    36,500
    46

    62,5
    38,200
    47

    64,3
    39,000
    48

    67
    45,000
    49

    70
    51,000
    51

    74
    57,000
    53

La gran ventaja del aparato es que no exige canalización complicada y evita el empleo de todo ventilador ó órgano mecánico. Además, no teniendo válvula ni llave alguna, no requiere vigilancia y funciona automáticamente.

Su aplicación está particularmente indicada en los hospitales y en las habitaciones de enfermos, en las que permite purificar la atmósfera, llenando la parte superior b de una sustancia desinfectante.

El aparato Week se emplea en Inglaterra en muchos establecimientos del Estado.

PIRÓMETRO DE AIRE.
SISTEMA FREW.

El principio esencial en que está basado el pirómetro inventado por M. John Frew, director de las fundiciones de Langloan (Escocia), es la conocida ley de la dilatación de los gases. Su disposición es muy ingeniosa, y parece indicar que ha sido estudiada especialmente para el servicio de los hornos metalúrgicos, á que ha sido aplicado con gran éxito el nuevo pirómetro que indica con gran precisión y sin interrupción alguna todas las variaciones de la temperatura.

Como indica el dibujo, el pirómetro Frew puede considerarse formado de dos partes distintas: el pirómetro propiamente dicho y una especie de regulador que le lleva el aire á una presión constante. Este llega por el tubo a, procedente del conducto general del alto horno, y penetra en el tubo b, de mayor diámetro, que baja hasta muy cerca del fondo de un recipiente de aguas c, cuyo nivel se mantiene constante por medio de los tubos de alimentación y de salida d y e. La columna de agua ejerce, por consiguiente, una presión constante sobre el aire del tubo ó conducto b, y cuando aquél llega en exceso, se escapa por el extremo abierto del conducto central. Para evitar que ese escape, por su energía, pueda modificar el nivel de agua en el recipiente, se ha puesto en la parte superior una placa agujereada y cargada de perdigones. El tubo g indica la altura del agua en el recipiente.

La parte del aparato que hemos descrito constituye el regulador de aire de presión constante. En la parte superior del conducto b se encuentra el tubo h, que lleva el aire frío al pirómetro propiamente dicho. En la prolongación de di-