La Gaceta industrial (1889-10-25 00:00:00), página 6

El agua que se forma en la batería por la oxidación del hidrógeno es transportada por el gas inerte mezclado con el hidrógeno, y por el aire, del cual empleamos cierto exceso con dicho propósito. Esto es muy importante, porque si el negro de platino se humedece, pierde su poder absorbente para los gases, deteniéndose la marcha de la batería.

Ya he dicho que se obtiene el 50 por 100 de la energía en forma de electricidad, mientras que si utilizamos el mismo gas hidrógeno para calentar calderas de vapor, aun cuando resulta más económico que el carbón, la electricidad obtenida por medio de motores y dinamos no pasa del 8 por 100 de la energía del gas.

Debemos, pues, esperar que esta clase de batería nos permitirá algún día verificar las operaciones químicas por la electricidad en la mayor escala, y extenderse á las demás industrias.

EL ACUMULADOR

EMPLEADO COMO TRANSFORMADOR-DISTRIBUIDOR DE CORRIENTES CONTINUAS EN LAS ESTACIONES CENTRALES ELÉCTRICAS (1).

Al hablar del empleo de los acumuladores en una estación central, sólo hemos tratado de hacer comprender facil-

contra-electromotriz de los acumuladores, que obra aquí como una resistencia, se necesita, desde que se enciende, poner en marcha todas las dinamos, salvo las de reserva. Bien es verdad, como lo hemos ya indicado, que podremos, obrando sobre la excitación, proporcionar el trabajo mecánico gastado al trabajo eléctrico consumido.

Esta observación tiene su importancia, puesto que una estación central, sobre siete horas de marcha cotidiana, no tiene en suma más que dos ó tres horas de pleno trabajo.

El empleo de dinamos de más potencia, accionando á la vez muchas distribuciones solidarias, suplirá á este inconveniente. Habíamos tomado la dinamo de 435 volts y 500 amperes, ó sea 400 caballos de fuerza como tipo. Adoptemos la de 450 volts y 500 amperes, representando 300 caballos de fuerza, y que puede alimentar tres distribuciones en tensión.

El segundo defecto es el aislamiento absoluto de una distribución: en caso de accidente, todas las lámparas de esta distribución quedan forzosamente apagadas; y si se produce una solución de continuidad en la unión de un acumulador con su vecino, la línea entera quedará interrumpida. Más adelante veremos que únicamente los acumuladores permiten salvar esta dificultad.

Cuanto á la rotura del cable de tensión, como no puede

mente las diversas disposiciones que hay que tomar. Examinando uno á uno los defectos de nuestro esquema es como llegaremos á realizar un conjunto que ofrezca todas las garantías desde el punto de vista de la seguridad, del buen funcionamiento y de la economía.

El defecto capital es el gran número de máquinas á emplear, puesto que á cada distribución corresponde una dinamo; y para alcanzar la tensión necesaria para vencer la fuerza

(1) Véase el número anterior.

sobrevivir por ningún accidente eléctrico, es un caso de fuerza mayor; pero no debe olvidarse que con un cable de 48 milímetros de diámetro la rotura es, si no imposible, al menos absolutamente imprevista, y que, advertida al momento por la marcha de las dinamos, podrá muy bien ser compuesta durante la hora y media de alimentación que tenemos siempre de reserva en los acumuladores.

Suplimos al aislamiento de una distribución obrando sobre siete distribuciones unidas en tensión y en cantidad de tres en tres, y el esquema siguiente (fig. 8) demuestra que