La Gaceta industrial (1889-11-10 00:00:00), página 8

lador que sirve de tapón, lo que no presenta gran dificultad, sobre todo con el pie de porcelana, de forma especial, que tienen nuestras cajas de acumuladores.

No es sólo para los acumuladores que debe preocupar la cuestión de las derivaciones con la tierra; la misma cuestión, refiriéndose á las dinamos, tiene también su importancia.

Hemos tomado como unidad de dinamo un tipo que consume unos 300 caballos de fuerza con 450 volts y 500 amperes. El empleo de las máquinas verticales de gran velocidad está indicado para que cada dinamo, accionada directamente por su motor especial, haga, poco más ó menos, 200 vueltas por minuto. La tensión de 450 volts es bastante débil (corriente continua), por no tener que preocuparse de aislar electricamente la dinamo del motor. Lo contrario sucedería si nos encontrásemos en presencia de una dinamo de 4.000 volts y 55 amperes, que consumiera también 300 caballos de fuerza. Entonces ofrecería gran dificultad aislar la dinamo del motor, y sería, sin embargo, indispensable, bajo dos puntos de vista muy importantes:

1.º Evitar las derivaciones con la tierra, so pena de una notable disminución de energía.

2.º Permitir acercarse al motor para el engrase y la limpieza, lo que á 4.000 volts de tensión sería grandemente peligroso.

A los 450 volts de tensión por dinamo, nada de todo esto hay que temer: cada máquina eléctrica está unida directamente al cuadro donde se hacen las conexiones y la puesta en tensión, tanto para las dinamos como para los acumuladores. Aparte la comodidad del cuadro para operar con seguridad y rapidez, hay la posibilidad de obtener un aislamiento perfecto, lo que sería muy difícil de otra manera.

Emplearemos, pues, diez dinamos de 300 caballos de fuerza, accionadas directamente cada una por su motor de gran velocidad, completamente independientes las unas de las otras, y pudiendo individualmente estar puestas en marcha ó paradas. Ocho máquinas bastan para el servicio regular, quedando dos de reserva.

Con respecto á las derivaciones con la tierra, sucederá con estas dinamos lo que hemos indicado más arriba para los acumuladores, de los cuales tenemos ocho series, dando cada una 300 volts útiles en las bornas de las lámparas mientras actúan como depósito.

La dinamo en marcha, tenemos 33 acumuladores multiplicados por 2 volts, 5 = 137 volts, que, unidos por tres grupos en tensión, dan \( 137.5 \times 3 = 412 \) volts, 5. Para compensar las diversas resistencias (de las líneas u otras), admitimos 450 volts por distribución.

Estas ocho series están unidas en tensión en el sentido de la figura 10, y cada una se compone de siete grupos, que están unidos por tres en tensión é igualmente por tres en cantidad (fig. 8). Tenemos, pues, 56 grupos de acumuladores, sometidos cada uno á un régimen de 437 volts, 5 y de 500 amperes, obrando como reguladores y transformadores.

A 50 amperes transformados por metro cuadrado de superficie, deberíamos emplear 40 m² para 500 amperes; tomaremos 42 m², como si se tratara de 600 amperes. Aquí es donde cabe la explicación del medio de que hemos hablado antes para suplir á la rotura de empalme que, dado el empleo de la tensión, tendría por consecuencia la interrupción del circuito de alimentación por las dinamos.

Esta rotura no tendría efecto general más que en el grupo uno, que manda á los demás: suponiendo una rotura en el dos, la corriente principal pasaría, sea por uno, cuatro, seis, sea por uno, cinco, siete, no pudiendo pasar por uno, dos, tres.

Tomemos, pues, 110 acumuladores de 6 m² cada uno, en lugar de 55 acumuladores de 12 m² de superficie útil: estos acumuladores estarán unidos en cantidad de dos en dos y dispuestos de la manera siguiente (fig. 13):

Supongamos una rotura de empalme en el circuito superior CD; la corriente pasará siempre al circuito inferior EF; únicamente la capacidad de los acumuladores como depósito será modificada, siendo sólo la de 6 m² en lugar de ser la de 12 m².

Teníamos ya dos líneas de seguridad, uno, cinco, siete, y uno, cuatro, seis, y acabamos de doblar estas líneas añadiendo una nueva sobre uno, dos, tres. En caso de rotura de una línea, la corriente principal tendrá otras cinco líneas por donde pasar, siendo inútil llevar más lejos la cuestión de seguridad.

Tenemos 110 acumuladores de 6 m² por grupo; siete grupos solidarios por unidad de distribución, y ocho distribuciones: esto nos da \( 110 \times 7 = 770 \); este número, multiplicado por 8,