La Gaceta industrial (1889-11-10 00:00:00), página 7

por ser el único medio de abaratar el caldo graso; y el abaratar su elaboración, juntamente con el mejor cultivo del fruto, es tan preciso, que, densa las vueltas que se quiera y espere lo que se espere de este ó otro medio, es el único modo de conjurar la penosa y dura crisis que está atravesando, sin esperanzas, la pobreza olivarera.

»He alargado esta carta más de lo que me proponía, y voy á terminarla anunciando á V. que la inmediata tendrá por objeto describir los descolgadores, medios de adquirirlos, precio aproximado que puedan tener, facilidades para que su adquisición sea á menos precio, etc., etc., así como en otras sucesivas me ocupará de la barbarie que rige en clasificar en primer término los aceites por su color; del porvenir de la riqueza ó pobreza olivarera, ó como V. quiera llamarla; de los molinos centrales; de los grandes docks, manufacturas, y de otras cuantas menudencias que puedan salir de la cabeza vacía de su invariable amigo y afectísimo y seguro servidor Q. B. S. M.

LUIS DE VILLAVIERDE.

Huevar, Octubre 1890.

EL ACUMULADOR

EMPLEADO COMO TRANSFORMADOR-DISTRIBUIDOR DE CORRIENTES CONTINUAS EN LAS ESTACIONES CENTRALES ELÉCTRICAS (1).

Es necesario que cada estación secundaria ó cada unidad de distribución sea extensible, sin cambiar nada el régimen de la estación central, absorbiendo á lo más una débil parte de la reserva.

Tenemos (fig. 8) una unidad de 7.000 lámparas alimentadas por siete grupos, y es fácil, empleando el montaje de la figura 9, llegar á alimentar 9.000 lámparas sin otra modificación que la adición de los nuevos grupos ocho y nueve.

Es evidente que no se podrá ir más alla en esta vía sin cambiar la intensidad general del circuito, y por consiguiente la sección del cable; pero este recurso, precioso para uno ó más casos aislados, no permitirá un agrandamiento serio en la estación central.

Pero en la práctica, ¿qué dificultad hay en añadir una ó más nuevas unidades de distribución, compuestas de siete grupos de acumuladores y alimentando cada uno 7.000 lámparas? A una nueva unidad de distribución corresponderá un nuevo motor de 300 caballos y una nueva dinamo parecida á las precedentes. Al poner en marcha, tendremos que hacer una nueva conexión al cuadro; pero si la tensión general del circuito ha aumentado de 450 volts, en cambio ni la intensidad á 500 amperes ni la sección del cable habrán variado.

Lo que es verdad para una nueva unidad de distribución lo es también para diez, y tampoco há lugar á ocuparse de la resistencia del cable añadido como longitud, toda vez que podemos á voluntad hacer variar la resistencia exterior del circuito.

La disposición por baterías agrupadas en tensión y por dinamos en tensión tiene otra consecuencia muy importante.

Reunir en tensión un gran número de acumuladores es exponerse á tener importantes derivaciones con la tierra; y según los experimentos hechos hasta el día, la tensión de 400 volts es el máximo que puede darse á los acumuladores para evitar las derivaciones con la tierra.

No ponemos en cada grupo más que 55 acumuladores, que en depósito á 1 volt, 85 nos dan, unidos en tensión, 101 volts, 75, y como volante sobre la dinamo 55 × 2,3 = 137 volts, 3, cifra que está muy lejos de los 400 volts de que no se debe pasar. Y aun poniendo en tensión tres grupos, de manera á alcanzar 101,75 × 3 = 305 volts, ó 137,5 × 3 = 412 volts, no hay en ello inconveniente serio.

Supongamos el esquema (fig. 11) en el que tres series de

acumuladores CD, EF, GH, montadas en tensión y dando cada una 100 volts en las bornas de las lámparas. Estas baterías están en locales apartados unos de otros, y no tienen más comunicación que por la línea.

Verdad es que hay 300 volts de diferencia de potencial entre los puntos A y B en las bornas de la dinamo; pero entre el punto C y el punto D evidentemente no hay más que 400 volts, puesto que la derivación no puede dar más de 100; lo mismo entre el punto E y el punto F y entre el punto G y el punto H.

Y si la derivación por canalización, es decir, con todas las facilidades, no da más que 100 volts, ¿cómo la derivación con la tierra, combatida por todos los medios imaginables, ha de dar más? Á esto se podrá objetar que con la dinamo parada estamos dentro de la verdad; pero con la dinamo en marcha tendremos forzosamente el potencial de la dinamo, ó sea 300 volts y más.

Contestaremos insistiendo en la disposición de la figura 12, que reproduce además la figura 11, y haciendo observar que la dinamo está cerrada en derivación sobre los acumuladores; pero que la alimentación del circuito secundario está completamente separada de la dinamo por un acumulador que hace el oficio de tapón, sea á la cola ó á la cabeza.

Bastará, pues, aislar cuidadosamente del suelo el acumu-

(1) Véase el número anterior.