La Gaceta industrial (1889-04-10 00:00:00), página 1

LOS ACUMULADORES

EN EL ALUMBRADO ELÉCTRICO DE LOS TEATROS.

La dificultad práctica de obtener un alumbrado regular y seguro, como debe ser el de los teatros, sin extinciones, intermitencias y demás accidentes, casi imposibles de evitar en absoluto, á menos de establecer instalaciones muy costosas, ha sido causa de que se fijara la atención en los aparatos impropiamente llamados acumuladores eléctricos, á pesar de las deficiencias e inconvenientes que ofrecen todavía esta clase de aparatos, y que no han conseguido eliminar del todo las mejoras y perfeccionamientos de que han sido y siguen siendo objeto.

Son ya muchos los teatros del extranjero que los han adoptado, los menos para alumbrar con ellos exclusivamente, y casi todos para emplearlos como volante ó regulador del alumbrado eléctrico, utilizando las instalaciones montadas para obtenerlo, á falta de estaciones centrales que pudieran suministrarle la energía eléctrica necesaria.

Dos casos distintos se presentan, por consiguiente, en la aplicación de los acumuladores, de los cuales el primero, que se refiere á su empleo exclusivo para suministrar la energía eléctrica necesaria durante todo el tiempo del alumbrado, sólo tiene razón de ser cuando existen estaciones de electricidad para la carga de dichos aparatos, pudiendo suprimirse en ese caso las instalaciones especiales para la producción de la energía eléctrica, con lo cual se realiza el ideal en materia de alumbrado de teatros.

Cuando no existen ó no puede contarse con estaciones ó fábricas de electricidad para la carga de acumuladores, el empleo de estos tiene por objeto únicamente, según antes se ha indicado, la regulación de la energía eléctrica, supliéndose al mismo tiempo las deficiencias de la dinamo y evitando los inconvenientes de las extinciones á que con frecuencia dan lugar los accidentes ó averías que ocurren en el material de la instalación eléctrica.

Este es el caso que se presenta en Madrid, cuyos teatros tienen instalación propia, y en él vamos á fijarnos especialmente, estudiándolo en todos sus detalles, así en la parte técnica como en la económica, con el fin de que los dueños de teatros ó de otros establecimientos análogos puedan formarse una idea exacta del coste de una instalación de acumuladores en los dos casos citados, y saber á punto fijo el sacrificio que deben imponerse para obtener las ventajas que resultan del empleo de los acumuladores.

Para mayor exactitud en el cálculo, tomaremos un acumulador determinado, fijándonos en el de M. Montaud, que es el más conocido de nuestros lectores por la descripción completa y detallada que publicamos en LA GACETA INDUSTRIAL de 1887 (1). Esto nos permitirá además calcular el número y tamaño de los acumuladores que han de necesitarse en cada caso, y establecer, por consiguiente, el presupuesto exacto de las dos instalaciones.

Y para que el cálculo resulte más práctico y de utilidad inmediata, sin necesidad de modificaciones ni referencias, consideraremos el caso de un alumbrado eléctrico de 300 lámparas de 16 bujías á 100 volts, que es el tipo medio de casi todos los teatros de Madrid que tienen instalado el alumbrado eléctrico, excepción hecha del Teatro Real, que cuenta más de 2.000 lámparas de 16 bujías, y al que puede ser aplicado, sin embargo, lo que vamos á decir, sin más que establecer la proporción correspondiente.

Partiendo de los datos citados, vamos, pues, á hacernos cargo de los dos casos que ocurren en el empleo de acumuladores, fijando para cada uno de ellos el número y calidad de los que se necesitan del tipo Montaud que hemos elegido para establecer el cálculo.

Trátase en el primero de alimentar por medio de acumuladores 300 lámparas de 16 bujías y 100 volts, durante cinco horas, con la dinamo parada. Contando la bujía á razón de 3,5 watts, tendremos para cada lámpara de 16 bujías 56 watts, y por 300 lámparas \( 56 \times 300 = 16.800 \) watts hora, que, multiplicados por cinco horas que ha de durar el alumbrado, nos darán \( 16.800 \times 5 = 84.000 \) watts. Admitiendo 500 watts utilizables por caballo mecánico, tendremos 84.000 partidos por \( 500 = 168 \) caballos-hora eléctricos.

Veamos ahora el número de acumuladores que se necesitarán con arreglo á la tensión de las lámparas, que es de 100 volts. Sabiendo que un acumulador Montaud, lo mismo que los de otros sistemas derivados del Plante, da prácticamente 4,88 volts, no hay más que dividir 100 por 1,83 para tener el número de acumuladores necesarios, que serán 55, cualquiera que sea el modelo ó tamaño que haya de emplearse.

Esto depende naturalmente de la cantidad de electricidad (ampéres) que vamos á determinar, partiendo de las cifras que al principio se han fijado. Hemos dicho que para una lámpara de 16 bujías á 100 volts habrá que contar 56 watts, equivalentes á 0,36 ampére ó 1; y siendo 300 el número de lámparas, multiplicando por 0,36, tendremos \( 300 \times 0,36 = 168 \) ampéres-hora que se necesitarán para alimentar las 300 lámparas durante una hora.

Con estos datos podemos ya determinar el modelo ó tamaño de acumulador que habrá de emplearse. El Sr. Montaud fabrica corrientemente 42 distintos, cuyo número corresponde al de la superficie útil que presenta cada uno de ellos, es decir, que el núm. 4 tiene un metro de superficie y así sucesivamente. El régimen de descarga de dichos acumuladores es de 20 ampéres-hora por un metro de superficie; y teniendo en cuenta su capacidad eléctrica, sería necesario emplear el núm. 6 para un alumbrado de 300 lámparas de 16 bujías durante cinco horas, empleando exclusivamente acumuladores con la dinamo parada.

En el caso de emplear los acumuladores como volante ó regulador, desempeñando el mismo papel que los gasómetros en las fábricas de gas, es decir, para evitar las interrupciones ó eclipses cuando ocurra alguna avería en el material de producción eléctrica, que es el segundo de los dos casos que hemos considerado, bastarían los acumuladores del número 4, y todo lo más del núm. 2 para mayor seguridad, con los cuales podrían alimentarse, en caso necesario, las 300 lámparas durante hora y cuarto á hora y media; tiempo que aumentaría, como es consiguiente, en la misma proporción que disminuyera el número de lámparas á alimentar.

Tenemos, pues, que para un alumbrado de 300 lámparas de 16 bujías á 100 volts, hecho exclusivamente con acumuladores que podrían cargarse durante el día con la dinamo de la instalación, ó con la de una estación cualquiera, que es el bello ideal del alumbrado eléctrico de los teatros, se necesitarían 35 acumuladores Montaud del núm. 6, que en Madrid costarían de 12.500 á 13.000 pesetas, debiendo advertir, como dato práctico muy importante, que el Sr. Montaud les garantiza durante cinco años, con un aumento de 5 por 100 por año de garantía, y terminada ésta, toma por su cuen-

(1) Véanse los números 6 y siguientes de dicho año.

(1) Watts son el producto de los ampéres multiplicados por los volts.