La Gaceta industrial (1889-11-25 00:00:00), página 8

tro, ó sea 254 milímetros de sección para 500 amperes; muy grande aislamiento.

Tensión del circuito, 3,600 volts, 4,800,000 watts.
Intensidad, 500 amperes; 4,800,000 watts.
Lámparas, 56,000, 10 bujías, 100 volts, 0,3 amperes, ó sea, á 30 watts, 1,680,000 watts.
Fuerza necesaria, 2,400 caballos; disponible, 3,000 caballos.
Motores, 40 de gran velocidad, accionando directamente cada uno una dinamo y pudiendo desarrollar cada uno 300 caballos.
Dinamos, 40 de corriente continua, excitadas en derivación, 300 vueltas, 450 volts, 500 amperes.
Acumuladores, 6,280, cada uno de 6 m² de superficie útil, costando 4,100,000 francos; entretenimiento, 8,3 por 100 anual.
Total: 8 estaciones de 7 grupos, ó 56 grupos, cada uno de 440 acumuladores de 6 m² de superficie útil: total, 6,460 acumuladores unidos en tensión 33 por 33.
Cada grupo tiene 440 acumuladores de 6 m², formado de dos series de 55 acumuladores en tensión, unidas las dos en cantidad.
Cada grupo tiene 54 acumuladores como depósito, lo que á 4 volts, 85 da 100 volts á las lámparas, y 40 acumuladores como transformadores, lo que á 2 volts, 5 da aún 100 volts á las lámparas. La dinamo carga sobre 55 acumuladores, lo que á 2 volts, 5 da 137 volts, 5. Esta cifra, por medio del conmutador redondo, puede estar reducida á 41, ó sea á 102,5, en lugar de 137,5, de donde la economía del 25 por 100, permaneciendo intacto el depósito ya cargado.
En cada distribución parcial hay tres grupos en tensión, ó sea 137,5 × 3 = 412 volts. Hay ocho distribuciones parciales, ó sea 412 × 8 = 3,296 volts; pero como hay 8 dinamos, reserva no comprendida, tenemos, admitiendo 304 volts de pérdida en el circuito:
Ocho dinamos, cada una á 450 volts de tensión, lo que da 3,600 volts de tensión en el circuito. Cargando sobre 55 acumuladores en grupo, no había más que 412 × 8 = 3,300 volts útiles.
Hay 56 grupos; de manera que tenemos, alimentando 1,000 lámparas por grupo, 56,000 lámparas.
1,000 lámparas á 400 volts y á 0 amp., piden 30,000 watts, lo que representa, para 56,000 lámparas, 1,680,000 watts.
La intensidad del circuito es de 300 amperes.
Tenemos, pérdidas comprendidas, una corriente de 3,600 volts y 500 amperes, ó sea 1,800,000 watts, lo que representa, á 736 watts, 2,445 caballos de fuerza.
Tenemos ocho motores de 300 caballos, ó sea 2,400 caballos de fuerza habitual, y dos motores en reserva de igual potencia, ó sea 3,000 caballos en todo.
Como no necesitamos para las lámparas más que 1,680,000 watts, y como tenemos 4,800,000 disponibles en marcha normal, ó sean 120,000 de más, estamos en muy buenas condiciones, sin necesidad de recurrir á nuestra reserva de fuerza y de dinamos, que se eleva al quinto, ó sea el 20 por 100 de la cifra total.
El cable empleado para la canalización tiene, como hemos dicho, 50 kilómetros de largo, debiendo dejar paso á 500 amperes; de manera que, á razón de 2 amperes por milímetro cuadrado de sección, necesita tener una sección de 250 mm². Empleamos un cable de 48 milímetros de diámetro, que tiene 25 mm², 5 de sección. Su aislamiento deberá ser más que suficiente y en las mejores condiciones.
No hablamos de su resistencia, puesto que, como hemos indicado ya, por medio de los acumuladores podemos hacer variar tantas veces como queramos la resistencia total del circuito.
A cada grupo de acumuladores se colocarán un voltámetro y un amperómetro registradores, que transmitan sus indicaciones á distancia de manera á poder, en la estación central, proporcionar la acción de las dinamos al gasto del circuito.
No hablamos más que por referencia de los diversos conmutadores é interruptores indispensables, lo mismo que en cualquiera otra disposición.
Nuestra reserva no se eleva más que á una quinta parte del material activo, mientras que en el proyecto de la villa de París es indispensable tener un material de reserva de la misma importancia que el material activo.
Esta notable economía se debe al empleo de los acumuladores, así como la seguridad en el funcionamiento, más difícil y más costosa con cualquier otro medio empleado. En concepto de economía, hay que añadir también el diámetro reducido al mínimo en nuestra canalización y su longitud disminuida de una mitad. Por último, la centralización en una fábrica única permite una vigilancia y un arreglo uniformes, tan indispensables como difíciles de obtener con una cuando hay varias esparcidas en diversos sitios.
Creemos, pues, que el establecimiento de estaciones centrales en París, tales como las impone el pliego de condiciones votado por el Consejo municipal, hace indispensable el empleo de los acumuladores; y admitida esta necesidad, creemos que los acumuladores, empleados como transformadores de corriente continua, pueden servir de depósito de capacidad estrictamente necesaria, ofreciendo una de las mayores soluciones del problema, al mismo tiempo que una de las mayores economías.
Creemos, por fin, que el precio de compra y el de entretenimiento de acumuladores especiales está más que compensado por las economías realizadas, de una parte en el coste de la canalización y en el del material de reserva, y de otra en los gastos generales.
Para concluir, indicamos los acumuladores «Montaud» por ser los únicos que responden á todas las condiciones indicadas. La parte útil de este acumulador, salido de su caja, está representado en la figura 15.

Fig. 15.
La condición esencial del acumulador «Montaud» es su gran superficie, y se comprenderá la importancia de este