La Gaceta industrial (1888-03-10 00:00:00), página 5

dio especial y de interesantes experiencias por parte de varios electricistas eminentes, que han dado por resultado la solución de varios problemas relativos á la importante cuestión del transporte de fuerza á distancia por medio de la electricidad.

En la imposibilidad de reproducir el trabajo del Sr. Weber, que no ocupa menos de 37 columnas, distribuidas en dos números de la Revista citada, y cuya lectura recomendamos á los electricistas y á cuantos deseen ahondar en la cuestión de que se trata, vamos á tratar de dar una idea de dicha instalación y de los resultados ó conclusiones prácticas á que se ha llegado con las experiencias científicas hechas por los diversos ingenieros electricistas llamados al efecto para estudiar é informar sobre el asunto.

Confiada á la sociedad Oerlikon la realización del proyecto, lo primero que hizo fue encargar al ingeniero M. Amsler que, auxiliado del personal técnico necesario, procediera á hacer una serie de ensayos con objeto de fijar el rendimiento probable de la transmisión, y estudiar y resolver varias cuestiones previas relativas á la explotación.

Al efecto, se instalaron dos dinamos primarias acopladas en serie que accionaban, con una resistencia interpuesta de un tubo de hierro, equivalente á unos 40 ohms, dos receptores también en serie, con el propósito de determinar:

1.º La relación entre el trabajo devuelto por las receptoras y el suministrado á las generadoras.

2.º La relación entre las velocidades de los dos grupos de máquinas.

3.º La variación de la velocidad de las receptoras con el trabajo transmitido.

Estos ensayos demostraron que por término medio en la polea de las receptoras podía contarse con un 70 por 100 del trabajo gastado; que la velocidad de éstas se aproximaba á la de las generadoras y permanecía casi constante dentro de grandes variaciones del trabajo transmitido, con tal de que no variara la velocidad de las generadoras.

Para la determinación del trabajo mecánico se utilizó un procedimiento nuevo basado en la medida de la reacción electro-magnética entre los inductores y el inducido de las dinamos. Pero estas medidas y los resultados de ellas deducidos eran incompletos y se prestaban á no pocas objeciones.

Por de pronto se decía que el rendimiento obtenido en la fábrica de Oerlikon no podía considerarse como medida del rendimiento en línea de la transmisión Kriegstetten-Soleure, puesto que en el primer caso las máquinas estaban unidas por un hilo de hierro corto y bien aislado, mientras que en la instalación real las dos estaciones, distantes ocho kilómetros, lo estaban por una línea aérea de alambre de cobre desnudo, con lo cual no podría obtenerse el aislamiento casi completo fácilmente obtenido en la fábrica.

Se dudaba también que el método de medida empleado para el trabajo gastado y transmitido se hubiera aplicado de manera que evitara todas las causas de error, y para satisfacer esa duda el ingeniero M. Amsler invitó á la fábrica de Oerlikon á hacer nuevas medidas, y en el acto se hizo así y se emprendieron nuevos ensayos, en que tomaron parte, invitados por M. Amsler, el profesor M. Hagenbach, de Basilea; el de Zurich, M. Veith; el ingeniero Koller y el autor del trabajo que estamos extractando.

Esta Comisión de ensayos se limitó á estudiar el funcionamiento real de la instalación, tal como existe, y de la que vamos á dar una ligera idea.

En la estación primaria de Kriegstetten está el salto de agua que da un máximo de 50 caballos y un mínimo de 30, y ésta es la fuerza transmitida eléctricamente á la fábrica de M. Muller-Haiber, en Soleure, que está á ocho kilómetros de distancia.

El trabajo de este salto es recogido por una turbina y transmitido á dos dinamos idénticas acopladas en serie, pudiendo cada una de ellas dar, á la velocidad normal de 700 vueltas por minuto, una fuerza electromotriz de unos 1.250 volts, con una corriente de 48 á 18 amperes, sin calentamiento anormal.

En la estación receptora se encuentran otras dos dinamos que sólo se diferencian de las otras dos en ser algo más pequeñas y, por consiguiente, de menor potencia, estando reunidas por una línea aérea formada por un alambre de cobre desnudo de 6 m. de diámetro (circuito completo).

Después de hacer constar M. Weber que esta instalación está funcionando de una manera regular hace más de un año, pasa á examinar los factores esenciales que intervienen en un transporte de energía eléctrica y que determinan el trabajo que puede obtenerse en las receptoras. No pudiendo seguirle en ese excelente trabajo, ni reproducir los numerosos cálculos que aumentan considerablemente su interés, hemos de contentarnos con indicar las cuestiones principales que examina, empezando por la muy importante de los métodos y aparatos de medida.

Para medir las intensidades de corrientes y las diferencias de potenciales en los transportes eléctricos, se han empleado exclusivamente hasta aquí aparatos industriales de medida, amperómetros y voltímetros de graduación empírica; y en comprobación del hecho, cita M. Weber el caso de dos de dichos aparatos, tomados en dos distintas casas constructoras, ambas muy reputadas, que dieron indicaciones falsas y diversas, por lo cual se renunció á ellos, empleando para medir la intensidad de la corriente dos brújulas de tangentes del laboratorio eléctrico de Zurich.

Todos los aparatos de medida fueron instalados en Soleure y Kriegstetten en las condiciones convenientes, y los trabajos se hicieron en el primer punto por M. Amsler, asistido de los Sres. Burgin y Meyer, y en el segundo por los señores Keller y Veith. El método seguido para estos trabajos y los resultados obtenidos, están minuciosamente detallados en un informe especial que deben consultar los electricistas ó quienes aficionados á esta clase de trabajos.

Nosotros tenemos que limitarnos á las conclusiones prácticas, diciendo antes algunas palabras sobre el ensayo del aislamiento de la línea, en la que se emplean los aisladores Johnson y Phillips, llamados de líquido, que son aisladores ordinarios de porcelana, cuya propiedad aisladora es aumentada con la adición de un líquido poco conductor que llena una cavidad interior formada por el borde inferior del aislador.

Las medidas de la intensidad y de las diferencias de potenciales se hicieron simultáneamente, y pusieron de manifiesto que la intensidad de la corriente en las dos estaciones era sensiblemente la misma, y que la diferencia entre las caídas de potenciales en los bornes de las generadoras y de las receptoras difiere poco del producto de la corriente media por la resistencia de la línea.

Pero estas medidas no permiten calcular el valor exacto del aislamiento y para conseguirlo se hizo una medida especial al final de los ensayos, manteniendo en las dos estaciones el trabajo constante y haciendo lecturas simultáneas y continuadas de la intensidad y de la diferencia de potencial.

Por este procedimiento se vio que el aislamiento de la li-