La Gaceta industrial (1887-04-25 00:00:00), página 8

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.

ACUMULADORES ELÉCTRICOS.

IV (1).

Descripción del acumulador de Montand.

Para evitar en un acumulador las derivaciones de una lámina á otra, es indispensable que las soldaduras y la totalidad de las hojas estén sumergidas en el líquido, de manera que no salgan del agua acidulada más que las barras ó varillas de contacto en la forma que antes se ha dicho.

El modelo de hoja ó lámina que hemos adoptado para nuestro acumulador, es el representado en la figura 4, rectangular, con un corte ó escotadura en una esquina; y como dos hojas yuxtapuestas se cortan siempre á la vez, al separarlas, la escotadura de la una sirve á la otra de oreja repliegada sobre la hoja, y por dicha esquina se suspende la hoja en el baño, de modo que la parte en que ha de hacerse la soldadura para unirla á las demás hojas no está sujeta á formación. Al efecto, lleva un agujero cuadrado para recibir una varilla cuadrada de plomo que une las placas entre sí, y lleva los dos polos ó contactos del acumulador. La escotadura sirve para dejar paso á la varilla de nombre contrario, y la misma hoja puede servir en los dos sentidos respecto á la forma, es decir, que puede ser unida al + ó al —, á derecha ó á izquierda.

Nuestras placas son de cuatro tamaños distintos, á saber: núm. 1, con 19 de las cuales se forma el acumulador de un metro cuadrado de superficie; núm. 2, que sirven para los acumuladores de 2, 3 y 4 metros cuadrados, que se hacen con 18, 23 y 29 placas respectivamente; núm. 3, para los de 5, 6 y 7 metros cuadrados, con 21, 25 ó 29 hojas, y número 4, para los de 8, 9, 10, 14 y 12 metros cuadrados, con 21, 23, 26, 27 y 29 hojas respectivamente.

El peso de las hojas ó placas varía con la duración y la capacidad del acumulador, pues es evidente que una hoja de plomo que tenga 0m.006 de espesor resistirá mucho más á la oxidación que la que sólo tenga 0m.004; pero de poco indicaremos que las tenemos de ese grueso en perfecto estado después de cinco años de trabajo. Por regla general, damos 0m.002 á las placas positivas, y las negativas nunca tienen más de 0m.004, pues su gran espesor procede del depósito de plomo comprimido.

La barra ó varilla cuadrada (fig. 2) que enlaza las hojas en cada polo es de plomo, al que se mezcla una aleación especial, no atacada por el ácido, para endurecerla, á fin de que no ceda cuando hay que sacar el acumulador de su caja. La pieza de cobre con que termina, está fija al plomo por medio de un gancho de hierro. Se ha adoptado la forma cuadrada de la barra para tener más superficie de soldadura, que se hace por el sistema llamado autógeno, y lo mismo que las placas, queda enteramente sumergida en el baño.

Hemos visto ya que es necesario obtener en los acumuladores una separación rigurosamente exacta de cada una de las placas, ó mejor todavía, de cada una de las partes de todas ellas, pues verificándose las acciones químicas en razón inversa del cuadrado de las distancias, basta un milímetro de diferencia de separación entre dos puntos para variar considerablemente el rendimiento.

Ninguno de los diversos medios que se emplean para ello nos ha satisfecho: las tiras de caucho son buenas para aislar, pero no dan al acumulador la rigidez necesaria, y los demás medios no dan una separación «rigurosamente exacta.» Nosotros hemos adoptado la madera que, en el aire (el dielectrío por excelencia), es bastante buen conductor, sobre todo, cuando se la impregna de agua acidulada. Con ella hemos hecho una especie de peine (fig. 3), cuyos dientes ó piñas varían según el espesor de las placas, y su número con el de éstas. El peso del acumulador grava sobre sus dientes, y hay otros más pequeños á los lados que sujetan las placas en sus extremidades y hacen del acumulador entero, con auxilio de las varillas (fig. 2), un conjunto rígido perfectamente manejable (fig. 4).

Fácil es comprender que, en estas condiciones, la separación es rigurosamente exacta, pues cada placa está sostenida y sujeta en toda su altura; además, el acumulador está sujeto á su vez por una cintura de madera, sirviendo los dientes ó piñas exteriores para aislarle de la caja de plomo y para evitar toda pérdida de electricidad á lo largo de las paredes. La figura 4 da una idea clara de la disposición de los peines de lado.

Recordando ahora la ley «Las acciones químicas están en razón directa de las distancias,» una simple inspección de nuestro aparato basta para demostrar que es difícil obtener mayor superficie, como no sea apelando á las placas rizadas ó onduladas, en las cuales la separación es variable, y por consiguiente, defectuosa, en virtud de esta otra ley: «Las acciones químicas están en razón inversa del cuadrado de las distancias.»

Hemos dicho ya que, en nuestro acumulador, el peso es simplemente proporcional al factor duración; pues para no salir del único sistema durable, que es el Plante, tenemos que renunciar á la noción de «tanta capacidad ó rendimiento por kilogramo,» sustituyéndola con la de «capacidad ó rendimiento por metro cuadrado,» sin tener en cuenta el peso que sustituyamos con la superficie, y en este sentido están graduados nuestros acumuladores.

Según las experiencias hechas, un metro cuadrado de superficie de nuestros acumuladores puede recibir una corriente de carga de 10 amperes y suministrar una de descarga de una intensidad de 20 amperes; de manera que el núm. 10 de nuestros acumuladores, con 10 metros cuadrados de superficie, tendrá un régimen de carga de 400 amperes y de 200 amperes de descarga. El metro cuadrado de plomo, de 0.004, pesa unos 11 kilogramos; y como utilizamos las dos superficies, este peso se reduce á la mitad, ó sean 5.550, que es la cifra que tomamos para nuestros cálculos, peseado, por consiguiente, 53 kilos exactos el núm. 10 de nuestros acumuladores.

Aumentando el grueso de las placas de plomo en nuestro sistema, sólo se aumenta la duración del acumulador, sin modificar en nada la capacidad ni el régimen de carga y descarga. No sucede lo propio con los acumuladores del sistema Faure, en los cuales la capacidad es proporcional al peso de los óxidos de plomo aplicados á la rejilla de plomo, al paso que el régimen de carga y descarga es proporcional á la superficie.

Digamos ahora algunas palabras respecto á la caja-receptáculo lleno de agua acidulada, en que va sumergido el acumulador, y que puede ser de gres, vidrio ó ébano para los números 1 á 4, siendo para los mayores de una madera resina especial (pitchpin), á la que se dan tres capas de goma laca, forrando luego de plomo de 0.004 de espesor. El recipiente de madera, forrado de plomo, es el mejor, y se le puede adaptar una tapa con dos agujeros que dejen pasar los

(1) Véase el número anterior.