La Gaceta industrial (1888-04-10 00:00:00), página 6

ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LOS TEATROS.

La Gaceta del 31 de Marzo publicó el reglamento especial para la instalación del alumbrado eléctrico en los teatros de Madrid, que ha formado la Junta consultiva que preside el Gobernador y aprobado de Real orden el Ministro de la Gobernación.

Se declara obligatorio el establecimiento del alumbrado eléctrico para todos los teatros de esta capital, quedando proscrito por completo el de gas. Dentro del plazo de seis meses habrá de quedar hecha la instalación en todos, á cuyo efecto el expresado plazo se distribuirá en la forma siguiente: en los dos primeros meses se solicitará la licencia del Alcalde Presidente del Ayuntamiento, que habrá de ser despachada antes de que expire el tercer mes, dedicándose los restantes para instalar las máquinas y efectuar las obras.

Se concede á los interesados la libertad de hacer instalaciones especiales para producir la luz eléctrica en los teatros de su propiedad, ó tomarla directamente de las fábricas establecidas ó que se establezcan.

El capítulo primero señala los documentos y planos que han de acompañar á la instancia, forma de ejecutar las obras, etc.

En el segundo, que trata de los motores, se dice que los hidráulicos, los de gas, de aire comprimido y los de vapor destinados á mover las máquinas dinamo-eléctricas, así como los generadores de vapor, se colocarán en sitios aislados e independientes, y nunca en locales accesibles al público ó á los artistas.

Los motores hidráulicos que se establezcan, mediante autorización de la Dirección del Canal de Lozoya, se instalarán con arreglo á las prescripciones que la misma dicte, disponiendo sus desagües de manera que no causen perjuicios á las propiedades colindantes.

Respecto á generadores de vapor (el art. 40 dice: «Los hogares de las calderas de vapor»), habrán de colocarse en patios de bastante amplitud, rodeados de muros de fábrica de ladrillo de 42 centímetros de espesor como mínimo, cubiertos por armaduras ligeras, y deberán estar separados de las otras dependencias. De estas prescripciones podrán eximirse los generadores cuyo perfeccionado sistema no ofrezca peligro de explosión, y creemos que la Junta de teatros debía haber designado desde luego los multi-tubulares del tipo llamado incexplosible.

Los conductos de humo de las máquinas de vapor, dice el art. 11, en vez de llevar de los generadores, se harán de fábrica de ladrillo, y lo mismo las chimeneas, que podrán ser de hierro, debiendo elevarse por lo menos cinco metros sobre los caballetes más altos de las casas inmediatas en un radio de 400 metros. A nuestro juicio, pudo y debió plantearse la cuestión de fumivóridad, que está hoy bastante adelantada para imponerla en casos especiales como el de que se trata.

Las luces eléctricas serán de dos clases: incandescentes para las salas de espera y descanso, así como para la de espectadores, galerías, cuartos de artistas, varales, rampas y esqueletos del escenario, batería de proscenio, foso y telares; y de arco voltaico exclusivamente para la portada ó acceso exterior del edificio, y sólo por excepción en la escena, para producir los efectos de la luz Drumond, que queda terminantemente prohibida.

Las lámparas de arco voltaico estarán protegidas por globos de cristal cerrados por su parte inferior; á la superior se adaptará una chimenea con rejilla metálica que impida la caída de las partículas de carbón en incandescencia, y todas las partes de las lámparas que se hallen al alcance de la mano deberán aislararse de las corrientes.

Si hubiese nuevos sistemas que ofrecieran las mismas ó mayores ventajas que el de incandescencia, podrán adoptarse, previo informe de la Junta de teatros.

Se tomarán las precauciones necesarias para obtener la debida regularidad en el alumbrado, evitando toda clase de interrupciones y poniéndolo á cubierto de una extinción.

Se establecerá como alumbrado supletorio el de lámparas de aceite de oliva, en número suficiente para que iluminen la sala, escaleras, galerías, vestíbulos y dependencias, de modo que se distingan perfectamente las salidas. Dichas lámparas tendrán bombas de cristal claro, siendo de cristal rojo las que marquen los diferentes puntos por donde pueda evacuarse el teatro. Unas y otras se encenderán antes de la entrada del público, y permanecerán encendidas hasta que se desocupeenteramente el local.

Queda prohibido que, para el servicio interior del escenario, los traspuntos, carpinteros y asistencias usen velas al descubierto, como hoy se verifica, las cuales se sustituirán por faroles de cristal fuerte, como los que emplean los mineros.

Las empresas que quieran establecer un sistema de calefacción habrán de preseñir en absoluto del que se efectúa por gas, y para los otros observar las prescripciones que se marcan.

Un artículo adicional previene que el Ministro de la Gobernación hará extensiva la aplicación de este reglamento á los teatros de cada provincia en el tiempo y forma convenientes, teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias de cada localidad.

Ese reglamento es ya un gran paso para garantizar la seguridad del público: ahora sólo falta que se reglamenten con verdadero rigor las condiciones arquitectónicas de todos los edificios destinados á espectáculos.

MASTIC AISLADOR

PARA APARATOS ELÉCTRICOS DE PRECISIÓN.

Dice el Moniteur industriel: «El Director del Observatorio del Vesubio posee un electrómetro que pasa por el mejor de todos los conocidos. ¿Es tan perfecto, decía el Sr. Mascart en el Congreso meteorológico de Roma, que podría servir para la comprobación de los resultados suministrados por los aparatos del mismo género en el mundo entero?»

Pues bien; la superioridad del aparato en cuestión es debida á haberse empleado en su construcción un mástic aislador, cuya composición, que no deben olvidar los electricistas, es la siguiente: dos partes en peso de yeso griego y una del yeso calcinado que los italianos llaman saggliola (en español escayola), sometido á una elevada temperatura para hacerle perder la mitad de su agua de constitución, y echándolo rápidamente en el agua, se endurece en ella y vuelve á tomar la que había perdido.

El mástic así compuesto forma en caliente una pasta homogénea y viscosa que se puede aplicar á los aparatos con un pincel, ó moldearlo en la forma que se quiera. Tiene las propiedades aisladoras de la ébano, pero es más blando y más plástico; su color es el del ámbar oscuro. Sus dos propiedades características y de gran utilidad para las aplicaciones eléctricas, consisten en no perder nada de su propiedad aisladora, aunque se le someta á la acción del calor ó tenga que pasar por condiciones higrométricas anormales.»