La Gaceta industrial (1886-08-10 00:00:00), página 3

"ALUMBRADO ELÉCTRICO DE GERONA.

Como anunciaban los Sres. Planas y Flaquer en la carta con que nos favorecieron y tuvimos el gusto de insertar en el número anterior, el día 25 del pasado Julio tuvo lugar en Gerona la inauguración del alumbrado público por medio de la electricidad, cabiéndole la gloria á la ciudad inmortal de ser la primera de España y una de las primeras de Europa que ha realizado semejante progreso.

Sin perjuicio, como dijimos en el número anterior, de ir á visitar esa interesantísima instalación para dar cuenta á nuestros lectores del juicio que formemos de ella, después de un detenido examen, reproducimos hoy el siguiente artículo que le dedica nuestro apreciable colega de dicha ciudad La Lucha, sobre el cual nos permitiremos al final exponer algunas observaciones:

«Consiste el alumbrado eléctrico que esta noche comenzará á iluminar nuestras calles y plazas, en cuatro lámparas de arco que, sumadas á las cinco ya existentes, dan un total de nueve grandes focos colocados en las Ramblas, Plazas de la Constitución, del Aceite y Catedral, calle del Progreso y extramuros de la puerta de Álvarez, en la bifurcación de las carreteras de Barcelona y Santa Eugenia, cuyos puntos quedan perfectamente iluminados, tanto, que cualquiera puede leer sin gran trabajo una carta por diminuta que sea la letra que contenga.

«La parte principal de nuestra innovación, la verdaderamente práctica, es el alumbrado por medio de lámparas de incandescencia que, en número de ciento noventa, están distribuidas en la mayor parte de las calles de la población y en forma semejante á la de los antiguos mechinares de gas.

«Estas lámparas, de intensidad de veinticinco bujías cada una, dan una luz suave, perfectamente fija y de un tinte que, sin ser tan blanco como el de las lámparas de arco, presenta un intermedio muy agradable entre éstas y los demás sistemas hasta el día empleados. Están sostenidas por elegantes consolas de hierro provistas de reflectores con tan bien entendida disposición, que utilizan por completo en la calzada la cantidad de luz. Dado el número de lámparas que se han establecido, y los puntos en que se han colocado, quedarán ahora las calles con un alumbrado que puede considerarse de cinco á seis veces superior al usado hasta ahora, y esto con una notable economía sobre éste, según se desprende de los siguientes datos que nos hemos proporcionado.

«Teniendo en cuenta que en el caso actual la fuerza motriz necesaria para producir la energía eléctrica no le cuesta nada al Municipio, pues utiliza la que es de su propiedad en los molinos del común, queda reducido el coste del alumbrado por incandescencia, al simple gasto de lámparas y el del personal necesario para la conservación y entrenamiento de los aparatos.

«Cada lámpara incandescente está garantizada para una duración media de mil horas, y cuesta actualmente ocho pesetas cincuenta céntimos, cuyo precio, si nuestros informes no son equivocados, será más reducido á no tardar; resulta, en consecuencia, que es por este concepto de ocho y media milésimas de peseta por hora (no llega á un céntimo) el coste de una lámpara de veinticinco bujías; de modo que, contando con un alumbrado medio anual de diez horas diarias, gastan las 190 lámparas diez y seis pesetas quince céntimos al día, á cuya cuantía, agregando quince pesetas por gastos de personal y conservación, y esto lo consideramos algo excesivo, resulta que el gasto diario del alumbrado por incandescencia es de treinta y una pesetas quince céntimos. Debemos hacer observar que el día, que creemos próximo, que se extienda el alumbrado á toda la población, y esto se conseguirá á lo sumo con otras 430 lámparas, la parte de gasto de personal será casi la misma que hoy día, y, en consecuencia, el gasto por lámpara será más reducido.

«Hemos dicho que la fuerza para la producción de la corriente eléctrica la suministran los molinos del Ayuntamiento. Allí está la estación central, en donde se encuentran junto con la máquina Gramme, que desde hace un año alimenta los cinco focos de arco, dos potentes máquinas auto-excitatrices Compound y de corrientes alternativas del sistema privilegiado de los Sres. Ganz y Compañía, de Budapest, de quienes son para España los únicos concesionarios los señores Planas, Flaquer y Compañía, que han efectuado, como tenemos dicho, nuestra instalación, construyendo en sus talleres una buena parte de los aparatos.

«De estas dos máquinas, basta una para alimentar las cuatro lámparas de arco y 490 incandescentes de la nueva instalación, y sirve la otra únicamente como de recambio y al objeto de asegurar por completo un servicio tan delicado como es el del alumbrado público en una población: este recambio puede efectuarse con una facilidad considerable, y sin que se resienta en lo más mínimo el servicio, en un momento cualquiera que convenga y sin que se pare el motor, á beneficio de un ingenioso mecanismo de desembrague que los Sres. Planas, Flaquer y Compañía han dispuesto especialmente en cada una de las poleas motrices de las máquinas eléctricas.

«La turbina que da movimiento á la maquinaria, construida asimismo en los acreditados talleres de los mencionados señores, puede desarrollar una fuerza efectiva de cuarenta y cinco caballos, de los cuales consume treinta y cinco la máquina que está en funcionamiento, y los restantes el diuamo Gramme.

«La corriente eléctrica se produce en la máquina de los Sres. Ganz y Compañía por la rotación de unos electro-imanes frente á una serie de bobinas, en las cuales se desarrolla la electricidad por inducción, y sirviendo una de estas mismas bobinas para el circuito de imantación. Directamente, y sin colector especial que las recoja, salen las corrientes que son, en consecuencia, alternativas, desde la máquina al circuito primario, pasando antes por una serie de aparatos indicadores de su tensión e intensidad, advertidor de las variaciones que haya en la intensidad del alumbrado y otros, con ellos combinados, que no nos entretendremos en describir, y que forman un sistema sencillo y previsor que garantiza la buena marcha de la instalación.

«La corriente es de una energía eléctrica de 21.000 watts, con una tensión de 4.260 volts en el circuito primario, y esta circunstancia es la que permite emplear para el mismo alambres conductores de cobre de unos diámetros tan reducidos como son los de 2,5 á 4,5 milímetros que tenemos en la distribución general de la ciudad. Desde el circuito primario se dirige la corriente á unos aparatos que forman la parte notable y especial de nuestra instalación, privilegio exclusivo de los Sres. Ganz y Compañía, y que resuelven por completo el problema del transporte económico á distancia y sin gran pérdida de la corriente eléctrica, y, por consiguiente, el de toda instalación de alumbrado público en una población cualquiera, aun cuando tenga la fuerza disponible situada á algunos kilómetros. Nos referimos á los trasformadores, sistema Zipernowsky y Dorí Blathy, de los cuales tenemos cuatro en nuestra instalación, uno en las afueras de la puerta de Álvarez sobre una elegante columna,