La Gaceta industrial (1887-02-10 00:00:00), página 3

unas de otras, de manera que puede encenderse ó apagarse una lámpara sin que esto influya en las demás.

Sabido es que para obtener fijeza é igualdad de intensidad luminosa, y conseguir que la dinamo absorba una fuerza motriz proporcional al número de lámparas que alimenta, es condición indispensable que la fuerza electro-motriz de la dinamo se mantenga constante, de lo que depende también la mayor ó menor duración de las lámparas de incandescencia. Esta importante condición está realizada en el sistema que nos ocupa por medio de un regulador automático, de que hablaremos en cuanto hayamos dado á conocer las dinamos que constituyen la base del sistema Oerlikon para el alumbrado eléctrico y la transmisión de la fuerza á distancia.

Tres son los tipos de dinamos de fabricación corriente en dichos talleres: de tambor bipolares, de tambor multipolares y de anillo multipolares, todos ellos pertenecientes al sistema de excitación en derivación, que se designa con el nombre de Shunt-Dinamo (1).

La que representa la figura es la inventada por M. Brown, ingeniero director del departamento electro-técnico de los talleres de Oerlikon; y para poder darse cuenta de sus condiciones, creemos que la mejor explicación la constituyen los siguientes datos de la publicación alemana Für Electro technik, tomados de una Shunt-Dinamo Brown, construida para 200 lámparas de incandescencia de 16 bultas normales:

Número de vueltas por minuto... 4.000.
Intensidad.......................... 160 amperes.
Diferencia de potencial en los bornes......................... 63 volts.
Potencia disponible en el circuito exterior..................... 40.400 watts.
Peso del cobre en los inductores... 33 kilos.
Resistencia Ri de los inductores... 25 ohms.
Densidad de la corriente en el inductor.......................... 1,7 amperes por m²/m².
Pérdida en los inductores........... 169 watts.
Peso del cobre en el inducido...... 42 kilos.
Longitud del hilo inducido.......... 20 metros.
Resistencia Ra del inducido......... 0,008 ohms.
Densidad de la corriente en el inducido; parte exterior....... 4 amperes por m²/m².
Idem id. id.; interior............... 2,5 — —
Pérdida en el inducido.............. 204,8 watts.
Rendimiento eléctrico................ 96,5 por 100.
Potencia útil por kilo de cobre.... 250 watts.
Relación \( \frac{Ri}{Ra} \).................. 3,125.

Las cifras verdaderamente notables de este estado, son: la de

DINAMO BROWNE

(1) Aprovechamos esta oportunidad para contestar á las observaciones que nos han dirigido algunos de nuestros lectores, sobre los nombres diversos que emplea la nueva ciencia eléctrica, ininteligibles para los profanos, diciendo que son los adoptados y consagrados oficial y definitivamente por los más eminentes electricistas. Indudablemente constituye una dificultad la nomenclatura eléctrica, que constituye un nuevo lenguaje técnico que es necesario aprender para seguir con algún provecho la marcha progresiva de la nueva ciencia. A esta necesidad responde precisamente, y esto es el único objeto que nos movió á encargar el trabajo que estamos publicando sobre Electricidad industrial, de nuestro colaborador Sr. Poillón, en el que están condensadas las nociones indispensables de electricidad, las definiciones de las unidades eléctricas, y todo lo más preciso para poner, al que no haya hecho estudios especiales de electricidad, en condiciones de poder comprender y darse cuenta de los progresos que la nueva ciencia realiza todos los días. A dicho trabajo, pues, referimos á nuestros lectores.

rendimiento eléctrico; la de la potencia disponible por kilogramo de cobre, y sobre todo, la relación elevada de la resistencia del shunt á la del inducido, que, en las mejores máquinas eléctricas hasta ahora conocidas no pasa de 1,200, siendo, por consiguiente, más de dos veces y media mayor la de la dinamo que nos ocupa.

Por nuestra parte, sólo podemos decir que hemos tenido ocasión de ver funcionar la dinamo Brown, y que su marcha, así como la de la instalación en general, nos satisfizo, lo cual, unido á los elogios que hemos oído á ingenieros electricistas muy competentes del material eléctrico y sistema Oerlikon, nos decidió á adoptarlo para el primer ensayo de alumbrado eléctrico industrial que vamos á hacer en la fábrica de harinas y panadería, cuya descripción y dibujo hemos publicado en el primer número del año actual.

Cuando lo hayamos ensayado suficientemente, daremos cuenta á nuestros lectores de los resultados obtenidos, y mientras tanto, podemos adelantar un dato importante, y es la baratura relativa de dicho material, comparado con el de otras fábricas y sistemas, pues la diferencia de coste no baja