La Gaceta industrial (1886-03-10 00:00:00), página 8

CALDERA INEXPLOSIBLE DE TUBOS VERTICALES,
SISTEMA SCHUTZ-HERTEL.

El éxito cada vez mayor que obtienen las calderas inexplosibles de vaporización rápida, hace que los inventores y constructores se dediquen á producir nuevos tipos de dicho sistema, modificando y tratando de perfeccionar los ya conocidos, y cuyas ventajas han sido sancionadas por la práctica.

En uno de los numeros anteriores hablamos del tipo ideado por el Sr. Campos Herrero, que nos proponemos dar á conocer detalladamente, y al mismo género pertenece el que vamos á describir, inventado y construido por los senadores Schutz y Hertel, y formado, como aquel, de tubos de agua verticales, hechos de hierro forjado, y cuyo diámetro varía de 0m.100 á 0m.125, según la importancia de la caldera.

Los dibujos adjuntos (figuras 1 y 2) representan la nueva caldera ó generador, cuyo carácter distintivo es la agrupación vertical en serie de los tubos ó elementos sobre otros tubos horizontales W, rodeados por todas partes, ó si se quiere, empostrados en un mazco de mampostería. Cada tubo ó elemento lleva en sus extremidades una caja de fundición, fuertemente atornillada, y estas cajas son las que sirven para establecer la comunicación con el colector de vapor D en la parte superior, y en la inferior con un recipiente C, llamado de depósitos. Todas las cajas, que son cilíndricas, van dispuestas sobre dos bastidores que cierran la cámara de caldeo.

Una de las particularidades del generador Schutz consiste en que los colectores de vapor y de depósito DC se encuentran fuera del alcance de la acción del fuego; y en efecto, basta fijarse en los dibujos para ver que el colector de vapor está en comunicación con las cajas de fundición de la parte superior por medio de pequeños tubos curvos, atornillados en sus dos extremos, y el colector de depósitos lo está con las cajas inferiores por medio de los conductos horizontales W, unidos por medio de bridas. El primero lleva todos los órganos y accesorios reglamentarios, manómetro, válvula de seguridad y llave de vapor, y el otro la válvula de alimentación V y el purgador S. Los dos colectores comunican entre sí por medio de dos tubos exteriores W, que llevan los indicadores de nivel de agua.

Para hacer que cada elemento pueda dilatarse libremente, se han dispuesto las cajas superiores D de manera que estén independientes la una de la otra, reuniéndolas en la toma de vapor por medio de tubos de cobre dotados de cierta elasticidad.

La circulación de los gases procedentes de la combustión no se hace directamente hacia el orificio de evacuación P, sino que es contraído por medio de las tres piezas k, que pueden moverse desde el exterior por medio de una manecilla ó manivela. Colocando dichas piezas sucesivamente en una dirección vertical, se facilita la caída del hollín y de las cenizas ligeras que se han depositado y que caen en seguida á la parte baja del generador, de donde se van sacando de tiempo en tiempo por una puerta practicada en la mampostería, sin necesidad de interrumpir para ello la marcha del hogar.

El horno u hogar de mampostería está simplemente cubierto por una placa de palastro con objeto de disminuir la pérdida de calor por la radiación, y todos los tubos hervidores se hacen estancos por medio de bridas de estribo fáciles de desmontar.

Como las cajas inferiores de comunicación son más pequeñas que las de arriba, para cerrar los espacios que las separan hay una especie de corredoras con salida al exterior, á fin de hacer breve y fácil la operación de cambiar cualquier tubo que estallara ó tuviera cualquiera avería.

El hogar de la caldera Schutz está dispuesto en la parte lanterna (figura 1), y tiene encima un depósito de agua caliente R, cuyo objeto es regularizar el nivel de agua en los tubos hervidores. Dicho recipiente tiene las dimensiones necesarias para evitar los inconvenientes que pudieran resultar, dada la pequeña cantidad de agua contenida en los tubos de consumo de vapor sujeto á frecuentes variaciones. Como in-

Fig. 1.