La Gaceta industrial (1887-06-25 00:00:00), página 16

dificación se podrá hacer en la instalación sin el cumplimiento de las mismas formalidades.

CAPÍTULO II.—Calderas, máquinas y conductos de humo.

Art. 5.º Las máquinas de vapor, las máquinas de gas o las máquinas de aire que mueven las máquinas dinamo-eléctricas y los hogares de las máquinas de vapor, no se pueden colocar en las partes del local accesibles al público ó a los artistas.

Art. 6.º Los hogares de las calderas de vapor y el combustible destinado a su alimentación, deberán colocarse en locales distintos, construidos con materiales completamente incombustibles, con puertas de hierro y separados de las otras dependencias del establecimiento por muros de manpostería, así como por bóvedas ó pisos de hierro reforzados de ladrillos ó un espesor suficiente.

Estos locales estarán convenientemente ventilados, sean naturalmente por tomas de aire que desembocuen fuera de las vías públicas, ó por conductos especiales suficientemente aislados de las dependencias del establecimiento, sea por medios mecánicos, de tal modo, que la temperatura no pase nunca de 40 grados.

Art. 7.º Para la instalación de las calderas de vapor habrá que atenerse á los reglamentos de Administración vigentes.

Art. 8.º Los conductos de humos serán de ladrillo, de un espesor y de una sección suficiente para la importancia de los hogares á que deben servir. Siempre se elevarán cinco metros por encima de las chimeneas vecinas, en un radio de 200 metros.

Estos conductos de humos deberán estar colocados al exterior de los edificios, en los patios, salvo el caso de disposiciones particulares especialmente autorizadas, previo informe de la Comisión superior de teatros.

CAPÍTULO III.—Pilas, acumuladores y dinamos.

Art. 9.º Las pilas eléctricas y los acumuladores se instalarán en un local especial bien ventilado, y en el caso de emisión de vapores perjudiciales serán colocados bajo huevos con chimeneas de tiro para llevar los gases y vapores por cima de los tejados. Los ácidos ó otros productos químicos destinados á su entretenimiento serán encerrados bajo llave, y no deben nunca quedar á disposición del personal del establecimiento.

Art. 10. Las máquinas dinamo-electricas deben colocarse en un sitio seco, que no contenga ninguna materia fácil de inflamarse. Se montarán sobre un mazo aislador y rodeada de una plataforma que este en un estado de limpieza suficiente para evitar todo accidente á las personas encargadas del servicio de vigilancia.

El servicio se hará por vigilantes y obreros experimentados. Las precauciones que se deben tomar en vista de la seguridad, estarán insertas en un cuadro que esté á la vista de los obreros.

CAPÍTULO IV.—Cables e hilos conductores.

Art. 11. Todos los conductores de la habitación de máquinas estarán sólidamente sostenidos, convenientemente arreglados para la vigilancia, marcados y numerados.

Art. 12. Los conmutadores empleados para dirigir la corriente se construirán de modo que, en una posición cualquiera, no se pueda producir arco permanente ni calentamiento peligroso; su soporte será de pizarra, piedra caliza ó cualquiera otra materia incombustible.

Art. 13. El cuadro que llevará las agujas y conmutadores estará provisto de un voltímetro y de un amperómetro por circuito, y si fuese necesario, de reostatos reguladores.

Art. 14. Se dispondrán en conexión sobre las dos ramas con el conductor principal, mechas de seguridad hechas de un metal fácilmente fusible, para que fenton si la corriente llega á alcanzar una fuerza muy considerable.

Todos los pasos de un niño grueso á un hilo delgado deberán ser protegidos por medio de dos mechas de seguridad que, en todos los casos, no deberán dejar pasar más que la cantidad de amperes para los cuales hubo sido calculados los hilos de los circuitos. Estos corta-circuitos se establecerán de manera que estén perfectamente al abrigo de toda humedad.

Art. 15. Cada parte del circuito será calculada para que el diámetro de los hilos empleados sea bien proporcional á la corriente que deberá atravesarle. La intensidad de la corriente no debe pasar de dos amperes por milímetro cuadrado de sección.

Art. 16. La fuerza electro-motriz máxima de las corrientes alternativas, no podrá pasar de 120 volts. Para las corrientes continuas, la diferencia de potencial no deberá pasar de 300 volts en los bornes de las máquinas ó en la entrada del teatro, si el foco de electricidad es exterior.

Art. 17. Cuando el foco de electricidad venga de afuera, los dos cables conductores estarán provistos de una aguja de derivación que permita interrumpir automáticamente la entrada de las corrientes superiores á 300 volts, y de las de un voltímetro y un amperómetro. Estos aparatos se colocarán lo más cerca posible de la abertura por la que los cables penetran en el establecimiento.

Art. 18. Solamente se emplearán circuitos metálicos completos quedando prohibido el empleo de los conductos de agua y gas y las partes metálicas de la construcción para completar el circuito.

Art. 19. Los hilos se recubrirán de una materia aisladora, y el aislamiento alcanzará 300 megohms por kilómetro.

Art. 20. Todos los hilos y cables estarán solidamente fijos y constantemente separados unos de los otros á 10 milímetros al menos para las luces incandescentes, y á 20 milímetros para las luces de arco. El espacio entre los hilos y las piezas metálicas de la construcción será de 60 milímetros, á menos que el cable no sea protegido por medio de plomo.

Art. 21. Cuando los hilos conductores descansen sobre soportes aislados ó atraviesen pisos, muros ó tabiques, ó cuando se crucen, deberán ser protegidos por una segunda envuelta de un metal que no sea plano.

Art. 22. Todos los hilos que estén al alcance del público ó del personal del establecimiento, estarán colocados bajo molduras de madera que puedan ser facilmente reconocidas.

Art. 23. Si el foco de electricidad está fuera del establecimiento, la electricidad sólo podrá ser introducida por una sola abertura.

CAPÍTULO V.—Lámparas.

Art. 24. Las luces al desnudo están prohibidas.

Art. 25. Las luces de arco estarán protegidas por globos de cristal, cerrados en la parte inferior, y también encima una chimenea con reja para detener las chispas y partículas de carbón incandescente.

Art. 26. Todas las partes de las lámparas susceptibles de ser tocadas con la mano estarán aisladas de la corriente. Los globos y envuelvas de cristal serán rodeados con un enrejado metálico, si sus fragmentos pueden caer sobre el público ó el personal del teatro.

Art. 27. Los cables de suspensión de las lámparas serán incombustibles e independientes de los hilos conductores, no pudiendo estos en ningún caso servir de suspensión á las lámparas.

CAPÍTULO VI.—Alumbrado de socorro.

Art. 28. Si el establecimiento fuese primitivamente alumbrado por gas, y si este medio de alumbrado se conserva para los casos de extinción pronta de la luz eléctrica, la canalización será siempre mantenida en perfecto estado, y todos los meses á su visita, en presencia de la Subcomisión, se hará un ensayo de alumbrado por el gas.

Sobre los puntos designados por la Comisión, se colocarán manómetros destinados á verificar el estado de la canalización.

Art. 29. En los sitios del establecimiento en que se haya renunciado definitivamente al uso del gas, la antigua canalización no podrá quedar en comunicación con los sitios en que aquél se ha conservado, y los tubos se cortarán á fin de que el gas no pueda ser introducido en ellos.

Art. 30. En todos los casos se conservará el alumbrado por medio de lámparas de aceite, previsto por el art. 14 de la Ordenanza de 16 de Mayo de 1881.