La Gaceta industrial (1887-06-25 00:00:00), página 15

«Cuando se lee con atención la descripción de las caídas de rayos sobre edificios provistos de pararrayos, casi siempre se encuentra que las instalaciones son incompletas, ó á menudo hechas por personas que están poco al corriente de las cuestiones físicas. Cuando se examinan los hechos con atención, se llega casi siempre á probar que es un defecto de comunicación con el agua continua (fuentes, ríos, etc.), ó la mala conductibilidad del suelo húmedo, en el cual terminan los conductores aéreos, á lo que se deben atribuir los desperfectos producidos por el rayo, y en los dos casos á un contacto de muy poca sección con el agua y el suelo.»

Instrucción de Gay-Lussac, pág. 45:
«Un pararrayos, con tal de que esté en perfecta comunicación con el suelo, ofrece, al contrario, un abrigo muy seguro contra el rayo, porque éste no la abandonará jamás para atacar á un hombre colocado al pie; no obstante, en el temor de alguna solución de continuidad ó de una comunicación imperfecta con el suelo húmedo, será prudente separarse.»

Resulta de estas observaciones y de las contenidas en los párrafos precedentes, que el conductor subterráneo debe tener una gran superficie, á fin de evitar una resistencia con el depósito común, ó sea la tierra; que para aumentar esta superficie es urgente unir los conductores con las tuberías de agua, de gas y partes metálicas en comunicación con el suelo; y finalmente, que cuando un edificio esté provisto de muchos pararrayos, será necesario tener al menos un pierde-fluido para dos barras de pararrayos.

En el caso de muchos pierde-fluidos, será conveniente unir los estableciendo comunicaciones entre todos los conductores, para permitir al fluido la salida por cualquiera de ellos y evitar el accidente que podría producirse por efecto de una mala comunicación de uno de ellos con el suelo.

La figura 9 representa el pierde-fluido Calland, que es de hierro forjado, y adoptado por el Cuerpo de ingenieros militares. La figura 8 representa el adoptado en Pie du Midi, y es de fundición. A pesar de la gran superficie que presenta uno de estos pierde-fluidos, es indispensable conducirlo hasta la capa de agua; y cuando esto no es posible, debe establecerse en la tierra húmeda, teniendo cuidado de que vayan á parar á ellas las aguas pluviales, para mantener la humedad, y poner cox y escorias, á fin de aumentar la superficie conductora, y en caso de necesidad poner dos pierde-fluidos juntos.

Analizados y conocidos científicamente los fenómenos producidos por el rayo, podemos admitir con seguridad que este, obedeciendo á las leyes naturales, seguirá los conductores de los pararrayos cuando éstos estén establecidos según los datos científicos, y se podrá, según se tenga un pararrayos preventivo o preservativo: 1.º, prevenir en la mayor parte de los casos, si no siempre, la caída del rayo de una manera absoluta; 2.º, preservar, sin excepción, todos los edificios ó habitaciones provistos de pararrayos bien establecidos.

Digamos, para concluir, dos palabras sobre el medio práctico de examinar si un pararrayo está en buen estado.

Para esto, es preciso reconocer la punta que hace al pararrayo tanto más preventivo cuanto mayor es y en mejor estado está su sección de salida; después ver si no existe solución de continuidad en los conductores, y si la resistencia con la tierra no es muy considerable.

Para obtener resultados absolutos, es necesario medir la resistencia de la punta hasta el suelo con aparatos al efecto. Pero en la práctica se puede, en caso de necesidad, atar un alambre conductor á la punta del pararrayo y unirle á una sonería eléctrica; después reunir el otro polo de esta sonería á una pila, de la cual el otro polo esté en comunicación perfecta con la tierra (buscar todo lo posible una corriente de agua). El circuito en este caso debe estar abierto y ponerse en movimiento la sonería; si ésta no funcionara, prueba de que habrá una solución de continuidad ó un mal contacto con la tierra, que sería necesario examinar y arreglarlo.

Tenemos en ensayo un registrador permanente, que publicaremos cuando hayamos completado nuestras experiencias.

A. Tricoche, Ingeniero.

ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LOS TEATROS.

REGLAMENTO ESPECIAL PARA SU EMPLEO.

Como indicábamos en el número anterior, la catástrofe ocurrida en la Ópera Cómica ha llamado nueva y poderosamente la atención sobre la cuestión del alumbrado eléctrico en los teatros y demás espectáculos públicos, hasta el punto de haber resuelto el Ayuntamiento de París la instalación obligatoria de dicho alumbrado dentro del plazo de tres meses. En algunos periódicos franceses hemos leído que la citada municipalidad se ha dirigido al Prefecto de París y hasta al Ministro de la Gobernación, haciendoles poco menos que responsables del incendio de la Ópera Cómica, por no haber hecho obligatorio dicho sistema de alumbrado desde que se hizo la primera instalación completa en el teatro del Palais Royal; y sea de esto lo que quiera, creemos de una gran oportunidad reproducir la Ordenanza dada por el Prefecto de policía con fecha 21 de Febrero último para la reglamentación de dicho sistema de alumbrado, y cuyo contenido es como sigue:

Ordenanza relativa al empleo del alumbrado eléctrico en los teatros, cafés-conciertos y otros espectáculos públicos.

Considerando que el empleo de la luz eléctrica tiende á generalizarse, y que para prevenir los peligros de incendio ha lugar á someter dicho sistema de alumbrado á una reglamentación especial para cuando se instale en los teatros, cafés-conciertos y otros espectáculos públicos,

Ordenamos:

CAPÍTULO PRIMERO.—Formalidades preliminares.

Artículo 1.º. Toda persona que quiera instalar la luz eléctrica en un teatro, café-concierto ó otro sitio público sometido á nuestra autorización, debe hacer la declaración á la Prefectura de policía.

A la demanda debe acompañar:

1.º Un plano detallado en triple ejemplar, que indique el emplazamiento de los generadores, de las máquinas de vapor, de gas ó aire, de las máquinas dinamo-eléctricas, pilas, acumuladores y el trazado de los conductores.

2.º Una nota explicativa de las máquinas motrices, su fuerza en caballos-vapor, las máquinas dinamo-eléctricas y las lámparas de arco ó incandescentes, su número y poder luminoso.

3.º Una muestra de cada uno de los hilos ó cables empleados para este alumbrado (tres metros al menos).

Art. 2.º. Los trabajos no se podrán empezar sino después que la Administración habrá hecho notificar al declarante si hay ó no que introducir modificaciones en la ejecución de los planos y proyectos depositados.

Art. 3.º. No podrá empezarse á usar el alumbrado eléctrico sino después de un aviso favorable de la Comisión superior de teatros, delante de la cual se hará con antelación un ensayo del alumbrado.

Art. 4.º. Después de recibidos los aparatos, ninguna mo-