La Gaceta industrial (1887-06-10 00:00:00), página 10

Sin fumívero.    Con fumívero.
Acido carbónico... 7,47 por 400   7,81 por 400
Oxígeno............ 42,46 —        40,49 —
Oxido de carbono.  0                0

Por último, es interesante saber que, en la instalación de que se trata, el gasto de vapor por globo y por minuto resulta 0 k.0885, con una duración de inyección regulada á unos 3' por las espiras de vapor automáticas.

Es de presumir que la economía de combustible realizada por el empleo de los fumíveros Orvis, puede exceder la cifra obtenida en los ensayos de esta batería, que se encontraba colocada en condiciones excepcionales de buen funcionamiento. Además, la supresión del humo y la posibilidad de reducir la altura de las chimeneas de las fábricas, son ventajas que merecen fijar la atención de los industriales.

ALUMBRADO ELÉCTRICO.

El horroroso siniestro ocurrido en el teatro de la Ópera Cómica, en París, ha vuelto á poner sobre el tapete la cuestión del alumbrado eléctrico en los teatros, lo cual da un gran interés de actualidad á la siguiente carta que nos remite el Sr. Alvaronzalez, de Gijón, dando cuenta de la instalación hecha por él de dicho alumbrado en el teatro de Jovellanos de dicha ciudad, y de los resultados prácticos obtenidos en el tiempo que lleva de funcionar.

He aquí la carta:

ALUMBRADO ELÉCTRICO DEL TEATRO DE JOVELLANOS DE GIJÓN.

«La instalación de máquinas no se halla situada en el mismo teatro, sino en un edificio inmediato, propiedad de Don Tomás Zarzuela, conocido industrial de Gijón: este edificio se halla separado del teatro por una calle de ocho metros de anchura. Hubiera sido indudablemente preferible instalar las máquinas en los mismos sótanos del teatro, solución que no ha sido posible adoptar, por haber tenido que aprovechar, con el objeto de reducir el presupuesto, generadores de vapor ya existentes para las industrias varias que posee el señor Zarzuela.

Estos generadores, en número de dos, son del tipo Cornish y de una producción de 400 kilogramos de vapor por hora; trabajan alternativamente quince días cada uno, siendo uno de ellos mas que suficiente para el consumo de vapor que simultáneamente exigen la máquina del Sr. Zarzuela y el alumbrado del teatro. Trabajan á una presión máxima de 65 libras, exigiendo 80 la máquina Westinghouse: ésta funciona, por consiguiente, en condiciones relativamente desventajosas.

La instalación de máquinas se compone de una máquina de vapor Westinghouse de 45 caballos nominales (16 1/2 efectivos en el árbol); gira á razón de 400 revoluciones, accionando directamente, por medio de correas de algodón especiales, dos dinamos de 70 volts y 60 amperes cada una, con 1.100 revoluciones por minuto. Del pie de los dinamos arrancan los conductores que, cruzando la calle por medio de un alcantarillado, van á parar á un cuadro de distribución. De este cuadro arrancan los varios circuitos principales que van á alimentar los grupos de lámparas, situados en los distintos puntos del teatro.

En el cuadro de distribución están los conmutadores, interruptores, voltímetro, amperómetro y demás accesorios, así como las resistencias para apagar los diferentes circuitos ó efectuar los distintos juegos de luz escénicas.

El alumbrado lo componen 100 lámparas de incandescencia de 16 bujías, 20 de ocho y dos reguladores de 300: todos estos aparatos están montados en derivación ó circuitos paralelos. Las lámparas de incandescencia son del sistema Swann. El escenario está todo el provisto de luz eléctrica, y en el salón de espectáculos se han colocado 70 lámparas de 16 bujías y 12 de 8: para su colocación, se han aprovechado los aparatos de gas existentes. El alumbrado resulta mayor que el anterior de gas, como cantidad de luz, e infinitamente superior como fijeza y coloración de luz, siendo muy notable la baja de la temperatura en el interior de la sala, verdaderamente caldeada con el alumbrado de gas. El conjunto produce muy sorprendente efecto, prestándose mucho á ello el interior de este teatro, de muy reducidas dimensiones, pero igual en su forma al Real de Madrid. Los dos reguladores de 300 bujías se emplean para iluminar la fachada del teatro.

La marcha de la máquina Westinghouse es verdaderamente admirable, sobre todo como regularidad, y á esta condición es principalmente debida el éxito de la instalación.

Los dinamos son Gramme, tipo superior, Compound y de potencial constante; de construcción muy esmerada, poseen grandes evidentes ventajas sobre otros muchos sistemas que conozco. El anillo se desmonta con la mayor facilidad en pocos minutos; todas las piezas delicadas de la máquina están inmediatamente á la vista, y el collector accesible por todas sus partes; estos dos dinamos están asociados en cantidad: el circuito que alimenta las lámparas y los reguladores es, por consiguiente, único.

Los cables son todos de sección más que suficiente, y van protegidos por una cubierta incombustible de tejido de amianto.

La luz producida por las lámparas Swann es indudablemente de mejor efecto que la Edison, pues es mucho más blanca; la duración de las lámparas se calcula en mil horas próximamente, cifra que en el presente caso ha de alcanzar con mucho exceso, pues en setecientas horas que llevan ya de alumbrado no se ha quemado ni una sola lámpara, resultado pocas veces alcanzado hasta la fecha, y que tengo fundadísimos motivos para atribuir á la regularidad de la marcha.

El trabajo absorbido que no he podido comprobar d’rectamente por carecer de medios, se eleva próximamente de 13 á 14 caballos.

Los gastos por día de alumbrado de cinco horas, son los siguientes:

250 á 300 kilogramos carbón menudo, á 9 pesetas. En 4.000 kilogramos........ Pesetas. 2,70
Sueldo del maquinista................................. 2 »
Escobillas, aceites, trapos............................. 2 »
Reparaciones (no ha habido).

En junto..................... Pesetas. 6,70

Sale, pues, la lámpara-hora de 40 bujías, á un céntimo próximamente.

Sin embargo, no van incluidos en los gastos ni el reemplazo de lámparas (á pesetas por lámpara y mil horas), ni el interés, ni la amortización del coste de la instalación, que se ha elevado á 10.500 pesetas.

Las cifras transcritas, que cada interesado puede comprobar, son de una exactitud perfecta.