La Gaceta industrial (1885-10-10 00:00:00), página 9

A esta clase pertenece el hogar fumívoro Heiser, de que vamos á ocuparnos, haciendo una descripción detallada del sistema con auxilio de los dibujos que acompañan.

Empleado ya hace algunos años en varios establecimientos industriales, el fumívoro Heiser ha sido objeto de muchos é importantes perfeccionamientos que la experiencia ha sugerido á los que lo adoptaron desde un principio, y que han hecho verdaderamente práctico el sistema. Consiste éste en separar progresivamente el gas del carbón antes de llegar á la parrilla, y quemarlo en esta con los gases de la destilación, produciendo al mismo tiempo una corriente de aire caliente, llamada secundaria, que facilita y activa la combustión.

Gracias á la realización de estas dos condiciones, se ha podido evitar la producción de humo negro, y realizar una economía de combustible que no baja de 15 por 100, y puede llegar en ciertos casos hasta 30 por 400, vaporizando hasta 9,4 litros de agua por kilo de carbón.

El hogar Heiser se compone de uno ó varios depósitos aa (figs. 1 y 2), colocados delante ó detrás de la caja de fuego, ya sea en medio ó de los dos lados del hogar, pero siempre por encima de la parrilla. Estos depósitos están abiertos en su parte anterior ó inferior, y están construidos de ladrillos refractarios ó de hierro fundido, según sea la intensidad y el objeto del caldeo.

La rejilla ó parrilla bb, se encuentra debajo del depósito, y está inclinada del lado derecho ó del izquierdo, ó de ambos á la vez, mientras que la rejilla cc, que sigue á la primera, y unida á ella, es horizontal. La primera tiene hendiduras estrechas, pero las de la segunda son más anchas (fig. 4).

Debajo de estas rejillas está, como de ordinario, el ceniceró, por el cual se introduce el aire en el hogar. Las puertas ee, sirven para que el fogonero pueda retirar las escorias, y las miras ff, para que pueda vigilar la superficie de las rejillas, sin necesidad de abrir puerta alguna; d es la puerta del depósito a. Una corriente de aire auxiliar puede ser llevada á la caja de fuego por los conductores gg, practicados en la mampostería, y si esto no pudiera hacerse, el aire sería llevado al centro entre las rejillas horizontales cc. La salida de esta corriente de aire se hace cerca del altar ó fondo del hogar en g (figs. 1 y 3).

He aquí ahora la marcha del sistema: después de haber echado el combustible en pedazos del tamaño de una nuez por la puerta d al recipiente a, que sólo debe llenarse hasta la mitad, la combustión se opera de la manera siguiente: el calor de la caja de fuego se comunica por las paredes laterales al recipiente a, y calienta el combustible tanto más cuanto más cerca está de las rejillas. El calor transmitido al carbón provoca un desarrollo de gases, y á medida que va aumentando su temperatura, el carbón se disgrega cada vez más.

El gas formado en el recipiente tiene que pasar, al recorrer la caja de fuego, sobre la capa de carbón que está ardiendo sobre la rejilla, y luego, al mezclarse con la corriente de aire atmosférico, se inflama y penetra muy caliente en la caja de fuego. El carbón en combustión sale en seguida del recipiente a, y después de haber perdido lo que le queda de gases en la rejilla bb, acaba de consumirse en la rejilla cc.

El sistema de caldeo de Heiser es aplicable á toda clase de calderas de vapor, horizontales ó verticales, ya estén calentadas por debajo ó por delante, y ha dado excelentes resultados con todas ellas, así como para los caldeos de aire y de agua caliente, en los hornos de porcelana y ladrillos, calderas de cervecería, etc.

Las ventajas de este sistema de caldeo han sido reformadas por medio de una larga serie de experiencias hechas con

Fig. 3.—Corte horizontal según A B (fig. 2).

Fig. 4.—Vista de frente.

su parte anterior ó inferior, y están construidos de ladrillos refractarios ó de hierro fundido, según sea la intensidad y el objeto del caldeo.

La rejilla ó parrilla bb, se encuentra debajo del depósito, y está inclinada del lado derecho ó del izquierdo, ó de ambos á la vez, mientras que la rejilla cc, que sigue á la primera, y unida á ella, es horizontal. La primera tiene hendiduras estrechas, pero las de la segunda son más anchas (fig. 4).

Debajo de estas rejillas está, como de ordinario, el ceniceró, por el cual se introduce el aire en el hogar. Las puertas ee, sirven para que el fogonero pueda retirar las escorias, y las miras ff, para que pueda vigilar la superficie de las rejillas, sin necesidad de abrir puerta alguna; d es la puerta del depósito a. Una corriente de aire auxiliar puede ser llevada á la caja de fuego por los conductores gg, practicados en la mampostería, y si esto no pudiera hacerse, el aire sería llevado al centro entre las rejillas horizontales cc. La salida de esta corriente de aire se hace cerca del altar ó fondo del hogar en g (figs. 1 y 3).

He aquí ahora la marcha del sistema: después de haber echado el combustible en pedazos del tamaño de una nuez por la puerta d al recipiente a, que sólo debe llenarse hasta la mitad, la combustión se opera de la manera siguiente: el calor de la caja de fuego se comunica por las paredes laterales al recipiente a, y calienta el combustible tanto más cuanto más cerca está de las rejillas. El calor transmitido al carbón provoca un desarrollo de gases, y á medida que va aumentando su temperatura, el carbón se disgrega cada vez más.

El gas formado en el recipiente tiene que pasar, al recorrer la caja de fuego, sobre la capa de carbón que está ardiendo sobre la rejilla, y luego, al mezclarse con la corriente de aire atmosférico, se inflama y penetra muy caliente en la caja de fuego. El carbón en combustión sale en seguida del recipiente a, y después de haber perdido lo que le queda de gases en la rejilla bb, acaba de consumirse en la rejilla cc.

El sistema de caldeo de Heiser es aplicable á toda clase de calderas de vapor, horizontales ó verticales, ya estén calentadas por debajo ó por delante, y ha dado excelentes resultados con todas ellas, así como para los caldeos de aire y de agua caliente, en los hornos de porcelana y ladrillos, calderas de cervecería, etc.

Las ventajas de este sistema de caldeo han sido reformadas por medio de una larga serie de experiencias hechas con mucho cuidado y por la práctica de todos los días, siendo una de ellas la de mantener el fuego sin que puedan producirse enfriamientos bruscos en la caja de fuego, y permitir sacar las escorias sin parar el trabajo.

Permite además emplear toda clase de combustible, como por ejemplo, la hulla grasa con mucha escoria, para lo cual basta que el fogonero remueva de vez en cuando el combustible del depósito, trabajo que puede evitarse mezclando dicha hulla con algo de linito. El grado de inclinación de las rejillas bb depende de la clase de combustible empleado, y su desgaste no resulta más rápido que con cualquier otro sistema de caldeo.

Merece citarse también la supresión de las llamas delgadas que suben directamente hacia la caldera, pues tiene una influencia beneficiosa en la duración del palastro, verificándose dicha supresión por las corrientes de aire caliente que, al desembocar, no permiten á la llama subir verticalmente.

Por último, las pérdidas de calorífico por irradiación ó por nuevas entradas de aire, resultan considerablemente atenuadas. Una hora antes de parar hay que dejar de poner combustible en el recipiente, á fin de que no queden sustancias sin quemar en la caja de fuego cuando se suspende el trabajo.

El sistema ú hogar fumívoro Heiser está ya bastante exten-