La Gaceta industrial (1887-06-25 00:00:00), página 14

Algunos constructores ponen aun sus conductores dentro de aisladores de cristal ó porcelana, sin conocer los motivos.

He aquí la opinión de algunos sabios competentes sobre este particular:

El conde de Moncel resume en el Journal des telegraphes las experiencias hechas en la administración de las líneas telegráficas francesas sobre los pararrayos telegráficos, y concluye diciendo que es útil, si no necesario, unir los conductores á las tuberías de agua y de gas.

M. Prece cita un caso excepcional de un accidente ocurrido con motivo de un hilo telegráfico que pasaba cerca de los tubos de gas, y cuya descarga por el aire fundió el tubo de gas é incendió la estación. Estos hechos son extremadamente raros. El autor recomienda la unión de los conductores de agua y de gas, y asegura que todo peligro se hubiera evitado si el hilo telegráfico hubiese estado unido á los tubos de gas en las condiciones convenientes.

La Comisión encargada de estudiar el establecimiento de los pararrayos en los edificios municipales de París, ha admitido definitivamente que sería permitido unir el pararrayos á los conductos de agua, callándose sobre los conductos de gas.

En su instrucción, publicada en 1873, dice:
«Cuando no sea posible alcanzar la capa de agua subterránea por los pozos ó por un sondeo, ni unir á un gran conducto de agua, hay que renunciar á establecer un pararrayos que sería más peligroso que útil.» En 1876, la Academia de Berlín recomendaba la unión de los conductores á las tuberías de agua y de gas.

M. Melsens cita muchas caídas de rayos sobre el Hotel de Ville, de Bruselas, antes de estar armado de pararrayos, y afirma que en todos los casos los desperfectos han cesado cuando el fluido ha encontrado partes metálicas en buena comunicación con el suelo, y por lo mismo considera como indispenable unir todas las partes metálicas del edificio con los conductores del pararrayos. En otra parte dice:

«Los incendios se comunican cuando los conductores tienen una débil interrupción ó están separados de metales por poca distancia, de modo que permiten á las chispas de fuerte tensión atravesar las soluciones de continuidad.»

Concluimos, pues, aconsejando el empleo de barra hueca, modelo adoptado por el Observatorio del Pic du Midi, tomando, según la importancia del edificio que hay que proteger, barras que varían entre tres y siete metros de altura; y como conductores aéreos para unir esta barra, cables de alambre galvanizado de 15 á 20 milímetros de diámetro, teniendo cuidado de unir con este conductor todas las partes metálicas exteriores del edificio, así como las del interior, si es fácil hacerlo.

CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS ó PIERDE-FLUIDOS.

Esta última parte del pararrayos, que es una de las principales, está generalmente descuidada, porque muchos constructores no conocen su importancia.

Si tomamos la conductibilidad del hierro como unidad, la del agua es 100 millones de veces menor y la de la tierra húmeda 400.000.000 de veces; cifras que debemos tener presentes para determinar la superficie con la cual los conductores subterráneos deben estar en comunicación, si es posible, con el agua ó el suelo húmedo.

M. Melsens escribe en su obra sobre los pararrayos: