La Gaceta industrial (1884-04-25 00:00:00), página 5

unido al extremo de la parte horizontal de la caldera. Recibe cerca de su fondo la alimentación de agua y sirve de recalentador; consiguiéndose además por este medio utilizar todo el calor posible que llevan los gases antes de que éstos lleguen á la chimenea.

La superficie de caldeamiento, que es de 50m,75, se descompone como sigue:

Superficie tubular......................... 33m.,68
Superficie de la caldera.................... 9m.,45
Superficie del recalentador................. 7m.,62

Los otros datos relativos á este generador, son los siguientes:

Capacidad total............................. 6m³,543
Volumen de agua............................. 4m³,725
Volumen de vapor............................ 1m³,790
Superficie de rejilla....................... 4m²,65
Timbre de la caldera....................... 7 kilog.
Peso total.................................. 3.415 id.
Hogar: altura................................. 4m, 65
— longitud................................... 3m,875
— ancho...................................... 2m,300

La rejilla F, de 4m,80 de longitud por 4m,10 de ancho, está colocada á 0m,800 debajo del fondo de los tubos, y tiene encima un hogar refractario E, de forma cilíndrica, guarnecido de una armadura de palastro que rodea el haz de tubos. Más arriba la cámara de combustión se hace rectangular, y un diafragma horizontal concentra los gases calientes sobre la superficie tubular.

El aire atmosférico entra por dos registros L establecidos sobre la delantera de la caja de fuegos; circula al rededor de la envuelta H' del hogar, baja al cenicero M en cuyo fondo se mantiene una capa de agua N y atraviesa en seguida la rejilla.

Las llamas y los gases del hogar suben á lo largo del haz de tubos y se dirigen hacia el centro del diafragma; siguen en seguida un conducto G establecido debajo del cuerpo horizontal, después penetran en el casquete del recalentador D y atraviesan finalmente el conducto de salida de humos J, delante del cual se encuentra el registro K, accionado por el mecanismo X.

Para completar esta descripción basta examinar el indicador del nivel B, las válvulas de seguridad C', las envueltas F de las cúpulas de vapor, el tubo de vaciado V y los colectores de depósitos Y colocados en la parte inferior del tubo de comunicación B.

El generador instalado por M. Dulac en casa de los señores Varral y Compañía estaba en servicio regular desde primeros de Marzo de 1883, proporcionando, con el agua de la ciudad, de 8 á 900 kilogramos de vapor por hora á las tres máquinas motoras de los talleres, sin que se hubiera hecho una limpieza en este periodo de más de cuatro meses. El combustible empleado es cok de gas todo uno.

El ensayo de vaporización tenía por objeto determinar la producción máxima de vapor del aparato y el correspondiente consumo de combustible, así como registrar la presión del generador. También se trataba de medir en diversos puntos la temperatura de los gases de la combustión y determinar su composición á la salida del hogar.

Este ensayo tuvo lugar en presencia de MM. Bougarel y Brüll, haciendo funcionar el generador únicamente para la alimentación de las tres máquinas, sin dejar que se escapara por las válvulas ni producir más que vapor exento de agua vesicular, al menos en la apariencia.

Dos pirómetros Tromeschini habían sido dispuestos para medir la temperatura de los gases, después de haber pasado á través del haz tubular, y el segundo después del recorrido de los gases en el conducto horizontal. Un termómetro de mercurio estaba colocado sobre el conducto de humos que conduce los gases á la chimenea. Un aparato Orsat permitía determinar la composición de los gases evacuados, y un manómetro de agua de Bourdon estaba dispuesto cerca del pie de la chimenea, para indicar la depresión producida por el tiro de ésta.

El agua de alimentación se mantuvo sensiblemente á una temperatura constante de 46°, que fué medida con la mayor exactitud; á este efecto, un gran depósito de agua, cuya capacidad fué determinada, llevaba una escala graduada para permitir la comprobación de la cantidad de agua consumida. El agua sobrante de la alimentación que daba la bomba de la máquina, volvía al depósito, y para poder alimentar mientras éste se llenaba, y darse cuenta, á pesar de esto, del agua enviada á la caldera, un pequeño depósito suplementario suministraba al generador el agua necesaria, quedando entonces cerrada la comunicación entre el depósito y la caldera.

Asimismo, el coke destinado al consumo fué cuidadosamente pesado antes de ser entregado al fogonero.

Después de haber fijado el nivel del agua en los depósitos de alimentación y en la caldera, y haberse dado cuenta del estado del fuego, se empezó el ensayo de vaporización, que duró 3 horas 28 minutos.

He aquí el resumen de las diversas pruebas que se hicieron durante las experiencias, que tomamos del informe presentado por M. Brüll á la Sociedad de los ingenieros civiles.

La temperatura media de los gases al salir de la haz de los tubos, fué de 330°, habiendo oscilado entre 314 y 359°. La temperatura observada en el casquete del recalentador varió entre 280 y 310°, siendo por término medio de unos 300°. La temperatura media en el conducto de humos ascendente, fué de 183°; las extremas fueron de 150 y 205°.

Sorprenderá ver los gases del hogar enfriados á 300° por el solo paso á través del haz tubular, lo que demuestra bien la notable facultad de absorción, y por consecuencia, el enorme poder de vaporización de estos tubos de circulación rápida.

Como era fácil de prever, los gases han perdido poco de su calor en su débil recorrido bajo el cuerpo horizontal de la caldera. Pero el cuerpo grueso vertical del recalentador, lleno de agua relativamente fría, utiliza bien el calorífico que queda en los gases que le rodean antes de que pasen á la chimenea.

Para una superficie de rejilla de 4m²,65, la sección abierta del registro ha sido por término medio de 8m²,40. La chimenea tiene una altura de 25 metros; 0m,94 de diámetro en la base, y 0m,66 en la parte superior. La depresión barométrica en la parte baja de la chimenea ha oscilado entre 8m,4 y 9m,6, con un término medio de 8m,8. Esta cifra, relativamente pequeña, prueba que el tiro no consume más que una fracción muy pequeña del calor disponible.

El análisis hecho antes de una muestra del agua y del cok empleados, ha dado los resultados siguientes:

    (Agua)
    8,12

    (Materias volátiles)
    3,62

    (Carbono)
    78,34

    (Cenizas)
    9,92

    Total
    100,00