La Gaceta industrial (1885-04-25 00:00:00), página 3

ILUMINACIÓN ELÉCTRICA

DE LA SALA DEL TEATRO REAL
CON 400 ACUMULADORES.

Aplicación de los acumuladores al alumbrado eléctrico en los teatros.

Cuando un teatro está iluminado con luz de gas, conviene tener presente lo siguiente:

1.º Que la cantidad de gas de alumbrado necesario para un mecheo ordinario produce en su combustión durante una hora, entre otras cosas, 56 litros de ácido carbónico, materia muy poco compatible con la constitución de nuestro organismo.

2.º Produce igualmente 450 litros de aire viciado, como consecuencia de lo anterior.

3.º Consumo 93 litros de oxígeno del aire, gas que, como todos saben, es absolutamente indispensable como elemento constitutivo de la atmósfera en que vivimos.

4.º Desarrolla una cantidad de calor equivalente a 550 calorías, circunstancia que si bien en invierno no fatiga, pero que pudiera reemplazarse por un buen sistema de calefacción, en cambio en verano es grandemente molesto.

5.º Teniendo el gas del alumbrado 8 por 100 de óxido de carbono, que es el más deletéreo de todos los gases, y no cambiando éste de estado por la combustión de aquél, su presencia en los espacios habitados es una de las principales causas de los dolores de cabeza, vértigos y asfixias, etc.

6.º Teniendo cada volumen de gas de alumbrado 47 por 100 de hidrógeno, que para su combustión y transformación consiguiente en vapor de agua requiere el oxígeno del aire necesario para nuestro entretenimiento, se forma con frecuencia la enorme cantidad de 4,5 litros de agua por mecheo-hora.

7.º Que los compuestos de azufre que acompañan á los elementos constitutivos del gas de alumbrado público se oxidan bajo la influencia del calor de la combustión, produciendo ácido sulfúrico en términos que en una sala en que haya, por ejemplo, 300 lucos de gas durante cuatro horas, se producirán por término medio 4.200 litros de agua acidulada que, en estado de vapor, se esparcirá por todos los ámbitos de la misma, destruyendo en breve plazo las materias orgánicas, atacando á todos los metales e introduciéndose por las vías respiratorias de todas las personas que están sometidas bajo el poder alumbrante del fluido en cuestión.

8.º Que un cierto número de partículas carbonosas que el gas lleva en suspensión, y que se proyectan fuera de la llama por consecuencia de la necesaria presión del gas dentro de las cañerías, se esparcen por el espacio en forma de imperceptible nebulosa, hasta que, en virtud de su propia gravedad, se precipitan sobre los tapices, dorados, muebles, etc., anticipando su deterioro y ennegrecimiento.

9.º Que la reunión del gas del alumbrado, con una conveniente cantidad de aire, produce la mezcla detonante, y llegado este caso, por fortuna poco frecuente, si las circunstancias son apropiadas, los desastres de la explosión son terribles.

Y 10. ¿Que, en el caso de un incendio, lo primero que procede es cortar el gas, esto es, apagarlo, necesidad casi tan temible en un teatro durante el espectáculo como el espantoso efecto de las llamas.

Cuando un teatro esté iluminado con lámparas incandescentes de luz eléctrica, hay que tener presente lo siguiente:

4.º Que, por consecuencia de la iluminación, no se produzce ácido carbónico, óxido de carbono, vapor de agua ni ninguna otra clase de gas, toda vez que la condición sine qua non de su existencia es que el filamento carbonoso de la lámpara se halle herméticamente cerrado por el vidrio que le envuelve.

2.º Cada lámpara eléctrica de igual poder fotométrico que un mecheo ordinario de gas, produce tan sólo 34 calorías.

Y 3.º Que, en el caso de un incendio, no hay para qué apagar las luces, las cuales se irán inutilizando y extinguien- do á medida que las invada el voraz elemento, sin que su extinción ó no extinción, intervenga ni poco ni mucho, ni algo ni nada, en su propagación.

Juzgamos que la comparación entre las circunstancias que reúnen ambos sistemas de alumbrado, nos relevan de consignar las razones en que apoyamos nuestro proyecto de iluminar los teatros con luz eléctrica incandescente, y subrayamos esta última palabra porque no somos partidarios de emplear en esos locales la luz de arco volátil por el aspecto cadavérico que da á los semblantes, y porque le falta mucho á su fijesa para alcanzar la de la incandescencia; á más de otras muchas razones que no son pertinentes en un escrito como éste.

La cuestión de estaciones centrales de electricidad tardará seguramente algún tiempo antes de recibir una solución práctica e industrial, dados los procedimientos hoy en uso, y regularmente los empresarios de los teatros, y aun los municipios mismos, no se expondrán seguramente á las fatales consecuencias que se originarian con un eclipse, que por precisión tendría que presentarse dentro de un plazo relativamente corto, si se tiene en cuenta que la iluminación de las lámparas es simultánea con la producción de fluido eléctrico por las máquinas dinámicas, las cuales pueden, en un momento dado, dejar de cumplir con su cometido, por innumerables causas que pueden sobrevenir á cualquiera de los órganos mecánicos de los motores que las ponen en función, y de los generadores de vapor que á su vez entretienen aquéllos.

Si el gas del alumbrado, desde que se produce en las retor- tas hasta que se quema en los mecheos de los consumidores, no tuviese el intermediario del gasómetro, verdadero acumulador de fluido-gas, la luz que produciría estaría expuesta á contingencias análogas á la eléctrica que se elabora sin el intermediario acumulador de electricidad.

¿Qué motivos hay, pues, para que las instalaciones industriales de luz eléctrica en los teatros no se hagan con el in- termedio de los acumuladores?

Uno muy poderoso figura en primer término, y es que has- ta la fecha no se conoce un acumulador verdaderamente prá- tico bajo el punto de vista industrial, y al subrayar las anteriores palabras, no es que queramos decir que con los acumuladores hasta hoy conocidos, no se pueda hacer luz eléctrica perfectamente fija y segura de todo eclipse; no es tampoco que queramos significar que resulte cara comparativamente á la hecha con cables directos, pues lo único que queremos y deseamos consignar es, que el aparato acumulador hasta hoy conocido, resulta en su aspecto industrial ser de todo punto inaceptable, en razón á que al cabo de algún tiempo, relativamente corto (cuatro meses), ha quedado inutilizado por el paso del fluido eléctrico, y su reemplazo por otros elementos nuevos resulta extraordinariamente dispendioso y nada práctico.

Esta es la causa, y no otra, de no haber entrado los acumuladores en uso corriente, para intervenir en la ilumina- ción eléctrica de aquellos edificios en que, por sus circuns-