La Gaceta industrial (1885-03-25 00:00:00), página 7

PULSÓMETRO DE ACCIÓN DIRECTA,
SISTEMA KORTING.

SU EMPLEO EN LAS ESTACIONES DE LOS FERRO-CARRILES.

Es el pulsómetro, en general, un ingeniosísimo mecanismo empleado con éxito en la elevación de aguas, para lo cual ofrece ventajas indudables, sin otro inconveniente que el excesivo gasto de vapor que hacen la mayoría de los diversos sistemas de pulsómetros empleados hasta la fecha.

Los reputados fabricantes Sres. Körting han creado un tipo de acción directa, en el que han procurado atenuar el inconveniente citado, dotándole al propio tiempo de todas las ventajas que lleva consigo una excelente construcción y una bien entendida combinación y disposición del mecanismo, como puede juzgarse por la descripción que vamos á dar de dicho aparato, acompañada de los dibujos necesarios para su mejor inteligencia.

El pulsómetro Körting (figs. 1 y 2) consta de dos cámaras de hierro fundido en forma de pera, que se estrechan hacia arriba y cuyas entradas se abren y se cierran por medio de una lengüeta común. La parte inferior de cada cámara va provista de una válvula de aspiración y se termina en el tubo común de aspiración S. Encima de las válvulas de aspiración se encuentra la cámara que contiene las dos válvulas de impulsión, y que termina en el tubo de salida D.

Cada una de las dos cámaras del pulsómetro va provista además en su parte superior de una válvula respiradora para aire, y contiene en su parte inferior un tubo de inyección que conduce de la cámara de impulsión á la de aspiración, cuyo tubo sirve para inyectar agua fría en esta última. El vapor entra por la válvula R, pasa á lo largo de la lengüeta C y se introduce en una de las cámaras de aspiración, mientras la otra queda cerrada, y la lengüeta apoyándose contra ella.

La presión del vapor hace que el agua contenida en la cámara se escape por la válvula de impulsión al tubo de subida. Al llegar el agua hacia el borde inferior de la cámara, el vapor se mezcla tan repentinamente con el agua, que su presión baja un poco. Al mismo tiempo cierta cantidad de agua entra en la cámara de aspiración por el tubito de inyección, lo que produce una condensación energética del vapor, y queda así formado el vacío en la cámara de aspiración, que se llena de agua del pozo. Al producirse en la cámara de aspiración la pequeña disminución de presión de que se ha hablado, la lengüeta viene á apoyarse contra la entrada de esta cámara, abriéndose entonces al vapor la otra cámara, que entre tanto se ha llenado de agua.

Este juego va repitiéndose continuamente, y de esta suerte el pulsómetro posee ventajas que, en casi todas las circunstancias, le hacen triunfar de los mejores sistemas de bombas que se conocen. He aquí cuáles son las más importantes de estas ventajas:

1.ª Seguridad absoluta del funcionamiento.
2.ª Consumo de vapor muy reducido, pues las pérdidas que en los demás sistemas se producen por el cambio de marcha, se han evitado casi completamente.
3.ª El alcance de alturas muy notables con la presión correspondiente de vapor.
4.ª Una disminución muy reducida de las cantidades elevadas en proporción al aumento de altura de las elevaciones.
5.ª Ninguna deterioración de las válvulas de goma, y por