La Gaceta industrial (1884-01-10 00:00:00), página 5

to para una eventualidad que puede presentarse con relativa frecuencia.

5.º Los cables deben estar, en primer término, bien aislados, deben ser de cobre de alta conductividad, su sección no debe ser menor de 1 m/m por cada tres amperios. Adoptar diámetros menores sería peligroso.

Nada diremos por ahora de las lámparas, pues suponemos que se emplearán aquellas que mejor convengan en cada caso; pero en otro artículo trataremos esta cuestión bajo diferentes conceptos, examinando los distintos sistemas.

Analicemos ahora a grandes rasgos, las cinco consecuencias anteriores, suponiendo el negocio en plena explotación. Una circunstancia imprevista, para el motor en un momento dado; una correa de trasmisión se escapa o se rompe; un cable de 4.000 metros se rompe o se funde en un punto, por el paso de la corriente: ¿qué ocurrirá entonces? Pues no hay duda que un teatro, un café, un casino, una calle o una región cualquiera, quedará á oscuras. Es verdad que puede haber otro motor, otra correa y otro cable preparados; pero el eclipse se habrá hecho visible, y la no continuidad de la luz será un hecho, á más de haber un consumo de combustible inútil, para la producción inmediata de fluido, y de un mayor capital de instalación, representado por ese repuesto de material. En tales casos, se suele atribuir el desastre á un descuido del maquinista ó de algún obrero electricista; pero el público, con el auxilio del tiempo, que es el gran descubridor de las verdades, se enterará de lo impropio del procedimiento; y no tardará en caer el descrédito más horroroso sobre el sistema de alumbrado eléctrico que, por tantos títulos, está llamado á ocupar el primer lugar entre los adelantos científico-industriales del presente siglo.

Quede, pues, bien consignada nuestra opinión sobre este asunto, que repetimos se halla basada, en primer término, en los conceptos que, sobre el particular, hemos oído á personas competentes, y también, muy particularmente, en nuestra práctica y estudio de tan interesante cuestión.

Ahora bien; si los motores que se emplean no son de los más indicados para el objeto; si los generadores de vapor no tienen las condiciones suficientes de seguridad y economía; si los generadores del fluido funcionan por medio de correas con la contramarcha, y ésta á su vez depende de una o mas correas para recibir el movimiento de los motores; si los cables están mal recubiertos; si el número de ellos, como el de dinamos, es excesivo; si el procedimiento de sostén en toda la extensión de dichos conductores, es defectuoso, y si, por último, se dejan sin plantear siquiera ciertos detalles absolutamente indispensables para una buena marcha administrativa, inicié tal vez será añadir que entones las causas de entorpecimiento se multiplican, y no será posible ocultar, más que por breve tiempo, lo irracional del sistema. En uno y otro caso, no desconocemos que se puede hacer luz, mucha luz; pero pretendemos que no se hará luz industrial.

Nosotros, que hemos hecho sacrificios inmensos para implantar el alumbrado eléctrico en Madrid, y que hemos luchado desde la instalación del Ministerio de la Guerra (racional para su objeto), que nos cupo la honra de dirigir, enfrento del desastroso procedimiento empleado por la Compañía madrileña de alumbrado y calefacción por gas, al iluminar con sus 24 lámparas Siemens la calle de Alcalá, tenemos el derecho y el deber de llamar la atención de las personas que se interesan en estos asuntos, con el fin de que no confundan el alumbrar con el deslumbrar, que son cosas muy distintas, aunque á primera vista no se note la diferencia.

(Se concluirá.)

ISIDORO CABANYES.

CONTRALOR ELÉCTRICO SCHWARTZKOPFF

PARA

EVITAR LAS EXPLOSIONES EN LAS CALDERAS DE VAPOR.

La frecuencia lamentable con que se suceden las explosiones, da siempre un gran interés de actualidad á todos los mecanismos que se inventan para evitarlas, y más especialmente á los que la práctica ha sancionado como eficaces. A este número pertenece el contralor eléctrico que vamos á describir, representado con todos sus detalles en los dibujos adjuntos, y cuyo carácter distintivo es hacer, á una distancia cualquiera del generador, una señal acústica y óptica cuando se produce alguno de los fenómenos siguientes:

1.º Cuando la presión llega al máximo á que la caldera puede trabajar ó lo ha rebasado ya; (de este modo se ve si el manómetro y válvulas de seguridad están corrientes ó se han entorpecido).

2.º Cuando el nivel del agua ha llegado al punto mínimo admisible ó le ha rebasado; (se ve por consiguiente si el indicador de nivel está corriente ó no).

3.º Cuando se pone fuego á la caldera estando falta de agua; en tal caso la señal se da al calentarse las planchas de la caldera á una temperatura de 250 grados centígrados á lo más, y como las planchas no se enrojecen hasta los 300 grados, claro está que á los 250 grados no habrán sufrido todavía ningún daño esencial.

4.º Cuando el agua en la caldera ha llegado á la temperatura correspondiente á la presión máxima admisible, ó la ha rebasado un poquito, sin que al mismo tiempo haya tenido lugar una presión correspondiente á esta temperatura; (caso que es notorio puede suceder en cualquier aparato destinado á calentar líquidos á altas temperaturas).

Para señalar los casos 3.º y 4.º no se conoce hoy más aparato práctico que el contralor, objeto de este artículo.

En todas las explosiones de las calderas de vapor ha sido siempre la causa el exceso de calor y el exceso de presión como consecuencia; y cuantos aparatos se han inventado y puesto en práctica hasta hoy, no han podido evitarlas como lo hace el contralor eléctrico sin duda ninguna. Este aparato está precisamente basado en el siguiente principio fundamental. El exceso de presión, la alta temperatura del agua y la falta de ella en la caldera, que puede ser causa de que lleguen á enrojecerse las planchas, actúan directamente sobre unos anillos metálicos, hechos de cierta aleación, y encerrados dentro de aparatos que se funden en el instante en que la presión del vapor es mayor que aquella á que debe trabajar ó que el agua se calienta demasiado, y muchísimo antes de que las planchas puedan llegar á adquirir la mitad del calor necesario para enrojecerse. Tan pronto como los anillos se funden, cae su metal en una especie de receptáculo en forma de embudo, que naturalmente lo recoge en su fondo, que está atravesado por dos hilos eléctricos que se mantienen aislados. El metal fundido los pone en contacto, e inmediatamente se establece la corriente eléctrica, que hace sonar la campana de la sonería, y pone de manifiesto la señal óptica en el sitio en que de antemano se haya colocado.

El aparato, cuya vista e instalación representa la figura 4, es sencillísimo, y su misma sencillez lo pone fuera de peligro de entorpecerse. Dos tubos A B (fig. 2) son sus piezas principales. El tubo exterior A, puede ser de hierro; mas el tubo interior B, debe ser hecho de latón para que sea mejor conductor del calor. El tubo exterior está abierto por abajo y cerrado por arriba. El diámetro del exterior es mayor en