La Gaceta industrial (1880-07-10 00:00:00), página 4

á que se coloca el depósito, cerca del techo, hasta para que, sin contar con la presión del agua en la cañería de llegada, baje con sobrada fuerza para la completa limpieza de la taza. La cantidad suministrada cada vez por este tipo, que se ha calculado suficiente para el objeto, es de cinco litros, y cada aparato tiene un derramador interior en comunicación causados en los edificios, efecto del recalado, unas veces por encharque y otras por el goleo, producido por los sistemas de llaves hasta ahora usados. Así, pues, este es sin duda el más importante punto de vista bajo el cual ha de estudiarse el aparato del Sr. Montenegro; y la verdad es que, del examen practicado, la comisión informadora ha podido concluir, que el sistema objeto de su estudio ofrece suficiente garantía para poder ser empleado sin peligro, y con mayor ventaja que los hasta ahora usados; pues su especial disposición hace que nunca pueda rebosar y que, si por cualquier cuerpo extraño que el agua arrastre, se produjera algún ligero goteo, el líquido no tiene otra salida que la natural del aparato al funcionar, lo cual, unido á la imposibilidad de que el agua mane indefinidamente, garantiza la fabrica de todo recalado.

Otra de las ventajas, es lo cómodo y sencillo de su manejo, que le harán aceptable á todos; condición que también debe tenerse muy en cuenta, pues sabido es la repugnancia del público, y especialmente de la parte menos ilustrada, á admitir imposiciones que les produzca la menor molestia; y este ni siquiera produce el menor ruido, molesto siempre para el vecindario, en el empleo de las llaves comunes. Además, por efecto de la disposición de estos aparatos, que ni es delicada, ni está basada en perfectos ajustes, no hay recelo de que el agua turbie las entorpezca, pues se lavan por completo cada vez que funcionan; y así la cantidad que arrojan, es siempre la misma, nunca pueden quedar á caño continuo ni cerrar por sí hasta haber dado su cantidad. Por lo manifestado se ve también que no puede haber desperdicio de agua, garantizándose así los intereses del canal en las tomas á caño libre y los de los propietarios cuando es por aforo.

Finalmente, las humedades de las casas suelen también proceder de roturas en las cañerías á causa de los golpes de ariste producidos por el repentino cierre de las llaves comunes, y esto se evita por completo con el empleo de estos aparatos, cuyo cierre es gradual, sin producir la detención brusca del agua en la cañería.

La estructura del aparato es, en las examinadas algo tosca, por haber querido sin duda disminuir en lo posible su coste; pero es indudable que este inconveniente es fácilmente remediable, y que, en caso de tener que colocarse en sitio muy visible, puede dársele un aspecto más agradable si bien aumente el precio.

Freno hidráulico.—En una de las casas en que la Comisión ha visto establecidos los aparatos, que es el número 8, de la calle de San Roque, está aplicado á la cañería el freno hidráulico, también inventado por el mismo Sr. Montenegro, que tiene por objeto y así lo obtiene, no dejar al agua más presión que la indispensable para el servicio, evitando así la producción de roturas en las cañerías por exceso de presión, lo cual permite establecerlas sin temor por el interior de las casas, librándolas de los efectos de las heladas, causa productora de averías. La Comisión se cree en el deber de llamar la atención de la Sociedad sobre este otro aparato, que en unión de los que son objeto de este informe, completa el sistema para surtir de agua á las casas de vecindad, sin que las fábricas padezcan las humedades retrasando así muchos propietarios de introducirlos en sus fincas.

Resumen y conclusión.—Por las condiciones expuestas, la Comisión que suscribe cree, no sólo aceptable, sino verdaderamente recomendable el sistema y aparatos hidráulicos del Sr. Montenegro, pues con su empleo se armonizan las tres entidades interesadas en el surtido de agua. El Canal de Lozoya, que queda garantizado respecto al desperdicio del agua; el dueño de la finca, por verse libre de los peligros de

siempre abierta con el tubo de bajada, haciéndose así imposible todo recalado.

El depósito para cocina puede suministrar hasta 10 litros, ó sea un cubo de agua, que es la mayor cantidad que puede necesitarse; pero lo mismo puede llenar un jarro ó un vaso, pues para esto no hay más que soltar el cordón cuando se obtenga la cantidad deseada. El tubo de salida termina por un caño de bronce siempre abierto.

El tercer tipo, ó sea el aplicable á las fuentes de patios y cocheras, arroja de cada vez hasta 35 litros, que es el volumen de una buena cuba, ó sean tres cubos y medio de agua.

Condiciones y ventajas.—Bien conocidos son los desastres