La Gaceta industrial (1878-01-10 00:00:00), página 10

jeto de aumentar considerablemente la circulación del agua en la caldera.

4.º El cuerpo cilíndrico exterior está en dos piezas: una fija al hogar, y la otra móvil, unida por una especie de prensa-estopas con la chimenea, en la forma que indica el dibujo.

5.º Para despojar el vapor del agua al estado vesicular, el inventor ha colocado lo más alto posible un tubo de una forma muy especial, que se ve a la izquierda del dibujo, destinado a recibir el vapor por los pequeños orificios indicados en la planta, que sale luego por el extremo del otro tubo que se ve en la parte superior de la caldera.

La superficie de la rejilla de esta caldera es de 0m,37; la de caldeamiento del hogar, 3m,250, y la de los tubos 4m,50.

J. CHRETIEN.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PROYECTO DE UN FRENTO HIDRAULICO

PARA ANULAR EL SOBRANTE DE LA PRESION DEL AGUA.

El perfecto abastecimiento de aguas de una población envuelve la necesidad de satisfacer ciertas condiciones entre las cuales existe una que no es de las menos importantes, y que consiste en lograr que el consumidor reciba y se provea de agua directamente de las cañerías, suprimiendo de un modo absoluto el porte del líquido entre la fuente y el punto de consumo. Esta exigencia del buen servicio se alcanza estableciendo en el interior de los edificios una distribución parcial en todos los pisos y habitaciones, a fin de proporcionar a los vecinos el agua dentro de sus domicilios, siempre que la presión del agua sea suficiente para que se eleve por sí misma a los pisos superiores. Mas cuando la carga es mucho mayor de la necesaria para realizar esa ascensión del líquido, tiene semejante exceso el grave inconveniente que se experimenta en Madrid con el agua del Lozoya, singularmente en algunas zonas de la población, donde aquella tan exagerada como perjudicial presión origina multitud de averías, provoca interrupciones del servicio, engendra gastos mayores en el establecimiento y en la conservación de las cañerías, además de otras mil dificultades y daños, hijos de la misma causa.

Debido principalmente á este perjudicial sobrante de presión, es por lo que la inmensa mayoría de los propietarios de Madrid se abstienen de establecer en sus fincas la distribución domiciliaria. Los que las han establecido están pagando un tributo por las numerosas reparaciones que costean; algunos, para evitar por completo el daño, han desistido y levantado la distribución; y por último otros, queriendo conciliar en lo posible la comodidad de los vecinos con la carencia de averías, han establecido sus fuentes en el patio á disposición de los vecinos, por más que estos, si bien no tienen que salir de casa para abastecerse de agua, soportan el no pequeño trabajo de tener que subirla á sus habitaciones.

Aun cuando el principal origen de los daños proviene del exceso de presión que sufren las cañerías, hay otras dos causas de esos mismos daños, y que son las heladas por una parte y los golpes de arriete por otra. Al congelarse el agua dentro de los tubos colocados en el exterior de las fachadas, revientan aquellos, y en cuanto á los golpes de arriete, ocasionados por las paradas bruscas del agua en movimiento dentro de las cañerías, y á consecuencia del cierre repentino de la llave por donde salía también, dan lugar á considerables perjuicios. Facilmente se pueden abrigar los tubos para evitar los efectos de las heladas, y respecto á los golpes de arriete se emplea para amortiguarlos el aparato que se ha dado en llamar la botella, y que no es sino una caja de alrededor cual se emplea en algunas bombas, donde comprimido hace el efecto de un muelle que evita la sequedad del golpe de arriete producido por la falta de elasticidad del agua. Algo es esto, sin embargo, de que si bien la botella evita la sequedad y rudeza del golpe, los efectos de las paradas bruscas del agua tienen por precisión que hacerse sentir, aun cuando sea con menor intensidad, análogamente á la diferencia que existe entre un choque y una impulsión ó aumento momentáneo de presión en el líquido, y que soporta la cañería con cada parada brusca en el curso del agua. Por lo demás, la botella nada evita respecto á la presión que sufren las cañerías cuando todas las llaves de salida permanecen cerradas, y este exceso de presión, causa principal de las averías, es lo que ha de evitar la que podemos llamar y es verdaderamente solución radical del problema.

Las condiciones á que debería satisfacer una población modelo para poder en ella efectuar, con los recursos hoy disponibles, una perfecta distribución domiciliaria, serán las siguientes:

1.º Hallarse toda la población construida sobre un mismo plano horizontal.

2.º Tener todos los edificios igual elevación, y

3.º Encontrarse el depósito del agua situado sobre una loma contigua, de la misma altura que las cubiertas de las casas.

En este caso modelo, las cañerías de distribución domiciliaria sufrirán únicamente la presión indispensable al buen servicio, sin exceso alguno; no existiendo, por consiguiente, el principal obstáculo antes citado del exceso de presión. Respecto á otras de las causas de averías ó sea la de los golpes de arriete, se evitarián sus efectos por completo en este caso modelo, dejando abierta en su extremo superior la cañería principal del edificio sobre la cubierta de este, con tal de rebasar algo la altura del agua en su origen. Entonces las paradas bruscas del agua que antes causaban los golpes de arriete, sólo ocasionarían una pequeña oscilación del agua á lo largo del tubo, vertiéndose sobre la cubierta una pequeña cantidad, y siendo esta la mayor garantía de que la presión interior jamás pasaría de la correspondiente á la altura de dicho punto de desagüe extraordinario. Esto produciría idéntico efecto que el de una perfecta válvula de seguridad, y ese mismo fin tiene en los viejos antiguos, el derramador de que están provistas las arcas de agua establecidas de trecho en trecho á la larga de las conducciones en sifón, para que las cañerías subterráneas no sufran más presión que la indispensable al propósito de que el agua llegue á su destino.

Compararemos este caso modelo con el de Madrid, para formar idea de la importancia que puede tener la presión sobrante del agua procedente del Lozoya. Los barrios altos, como el de Chamberí y el de Salamanca, están en buenas condiciones, porque el sobrante de presión procede de pocos metros de altura sobre los de edificios; pero en cuanto nos internamos en la población, la presión sobrante se va acentuando cada vez más. En la Puerta del Sol, la presión del agua en las cañerías es originada por una carga de 46 metros, bastando con 18 para dominar los pisos superiores, y quedando por tanto un sobrante de 28m, que es cerca de tres atmosferas, y cuyo aumento de presión han de sufrir las cañerías domiciliarias inútilmente. En la Plaza de Oriente, la altura de carga del agua en las cañerías es de 58m, resultando un sobrante de 40 ó sean 4 atmósferas, tan inútiles como dañosas. Al final de la