La Gaceta industrial (1878-06-25 00:00:00), página 12

de suerte que un lavador del tamaño indicado permite tratar por día 7.500 kilogramos de materia, pudiéndose todavía llenar el aparato; por otro lado, es posible obtener solamente legias concentradas, que marquen por lo menos 24° Baumé (1,4982 de densidad), de manera que la materia queda enteramente agotada o empobrecida; lo que no se consigue nunca en los otros sistemas. Como medio de utilizar el residuo sílico, diremos solamente que se puede trasformar muy fácilmente en ladrillos comprimidos que posean suficiente solidez para servir de material de construcción.

(Se concluirá)

ACCION DE LAS MATERIAS GRASAS SOBRE UN GENERADOR DE VAPOR.

Desde hace algunos años, el empleo para la alimentación de los generadores del agua de condensación de los vapores de escape en las máquinas motoras, se ha generalizado en la industria.

Esta práctica ofrece algunas ventajas, como la economía de combustible; pero no deja de presentar inconvenientes; numerosos accidentes han resultado, y muchos ingenieros los han atribuido a las materias grasas contenidas en dichas aguas.

Hay dos casos que distinguir: el del empleo exclusivo del agua de condensación, y el del empleo de esta agua mezclada con otra de fuente ó de río.

El primero ha sido objeto de una reciente comunicación de M. Heitel á la Academia. Este sabio químico señala dos profundas corrosiones de metal en las calderas: la formación de depósitos negros y densos, mezclados de óxido de hierro, fuertemente adherentes á las superficies, y que provocan golpes de fuego. Indica después el medio de evitar esas corrosiones, y los accidentes producidos por la neutralización, con ayuda de la cal, de los ácidos grasos contenidos en las aguas de alimentación.

Este procedimiento nos parece excelente, pero con la condición de que las aguas así tratadas estén completamente libres por decantación ó filtración de jabón calcáreo que se forma. La presente nota creemos que justificará completamente estas últimas reservas.

En cuanto á la mezcla de agua de condensación con la de fuente ó de río, da márgenes á combinaciones graso-calizas, cuyos efectos sobre los generadores son hoy objeto de numerosas controversias.

Algunos ingenieros niegan la perniciosa influencia de esos depósitos, que consideran como no teniendo más efectos sobre un generador que los depósitos calcáreos ordinarios; otros, por el contrario, atribuyen á los mismos depósitos una acción fatal; otros, por último, emiten una opinión mixta que puede resumirse así: en determinados casos y con ciertas aguas, la presencia de materias grasas en un generador puede ocasionar numerosos accidentes.

A esta última opinión nos acogemos, porque datos prácticos demuestran que las dos primeras son demasiado absolutas. Pero ¿en qué caso y con qué aguas las materias grasas tienen una acción perniciosa sobre un generador? Creemos que esto no se ha definido hasta el día. No pretendemos ni especificar todos los casos posibles, ni formular una teoría exenta de toda crítica; nos limitamos á exponer los resultados de algunas observaciones y experimentos, así como las conclusiones que creemos lógicas, y someterlas á la apreciación de los especialistas.

Propiedades de los depósitos graso-calizos.—En un generador que había sufrido varias averías, encontrábamos un depósito, cuya composición era la siguiente:

    Compuesto
    Porcentaje

    Carbonato de cal
    83,747

    Carbonato de magnesia
    2,707

    Sulfato de cal
    2,042

    Cal en exceso
    3,437

    Materias orgánicas
    2,250

    Materias grasas
    1,010

    Oxido de hierro y alúmina
    2,225

    Sílice
    1,960

    Humedad
    0,860

    No dosado y pérdida
    0,192

Este depósito pulverulento, de color blanco gris, apenas adherente á las paredes del generador, presentaba el carácter especial de no dejarse mojar por el agua, en cuya superficie sobrenadaba; pero con la ebullición dicho polvo no tardaba en dejarse mojar y en mezclarse al líquido.

Sobre un mismo hogar hemos colocado dos vasos idénticos conteniendo igual cantidad de agua; en uno añadimos una cierta cantidad del depósito graso-calizo anterior. La ebullición en los dos casos ha sido muy diferente: tranquila en el agua pura, tumultuosa con el agua y el polvo; esta última masa líquida presentaba un aspecto muy particular; era una emulsión, su volumen se había aumentado considerablemente; podía compararse en un todo á la leche sometida á una viva ebullición.

El experimento repetido varias veces nos ha demostrado que dicha emulsión era tanto más intensa cuanto que la cantidad de polvo era más considerable; pero hemos podido hacer constar que una porción de 1/4 por 100 era suficiente para que la emulsión empezara á producirse.

La ebullición del agua en presencia, bien sea de un depósito calcáreo ordinario de generador, bien de sales diversas, tales como cal carbonatada y sulfatada, magnesia carbonatada ó calcinada, sulfato de barita, etc., juntos ó separados, no daba lugar á semejante emulsión. En fin, el mismo depósito emulsionado, calentado á alta temperatura, perdía todas sus propiedades típicas, dejándose mojar en frío y no producía ya emulsión. Ese carácter especial del depósito graso-calizo debe, pues, atribuirse necesariamente á las materias grasas que contiene; no puede suponerse, en efecto, que las diversas materias orgánicas que han desaparecido con la grasa por la calcinación, puedan tener una influencia cualquiera sobre esa propiedad, porque la naturaleza de dichas sustancias es evidentemente la misma que la de las sustancias orgánicas que se encuentran en los depósitos ordinarios de las calderas, y estos últimos no producen emulsión.

Igualmente hemos hecho varios ensayos análogos con polvos graso-calizos, en los que las proporciones de grasa variaban de 0,25 por 100 á 16 por 100, siendo siempre la misma la naturaleza de las materias minerales combinadas, bien sea la cal, la magnesia carbonatada y sulfatada, la sílice, etc.; hemos observado los mismos fenómenos de emulsión, salvo en tres casos:

1.º El de un polvo graso-calizo recogido en la vasija de alimentación de una fábrica de azúcar, que contenía 0,75 por 100 de materias grasas.

2.º El de un polvo recogido en un generador de un motor de condensación que contenía 0,44 por 100 de materias grasas.

3.º El de un polvo recogido sobre un palastro de generador abandonado á la intemperie atmosférica durante cerca de un año.

Estos tres depósitos se dejaban mojar en frío.