La Gaceta industrial (1878-12-25 00:00:00), página 8

Los caloríferos de doble envolvente núm. 1 sirven más para caldear habitaciones de 450 á 200 metros cúbicos con un gasto de 0,75 kilos de cok por hora; el núm. 3 se emplea para piezas de 300 á 500 metros cúbicos, con un gasto de poco más de un kilo por hora. La doble envolvente de palastro tiene la ventaja de impedir el caldeo por radiación directa, y de producir una corriente ascendente de aire caliente, y una descendente de aire frío, con las cuales se iguala la temperatura en toda la habitación caldeada, y además preserva los vestidos del fuego.

Bien puede asegurarse, pues, que los caloríferos tipo Alsacia, reúnen todas las condiciones que pueden exigirse á un aparato de calefacción, y no es de extrañar, por tanto, que á pesar de su precio un tanto elevado, su empleo se vaya extendiendo rápidamente en Alemania y otros países, pues la economía de combustible que con ellos se obtiene compensa con exceso el aumento de coste.

«Si me he detenido mucho, dice Mr. Deny, hablando de estos caloríferos, es porque la manera cómo en ellos se hace la carga da lugar á resultados de caldeo sorprendentes, y puede aplicarse con ventaja á las máquinas locomóviles, á las calderas y á la mayor parte de hogares de todas clases.»

El empleo de un depósito de combustible en el interior de un recipiente de calefacción realiza, como en el horno Siemens, el caldeo previo del combustible, con la diferencia de que éste es sólido y sin preparación alguna, y en el horno Siemens es gaseoso. Tampoco hay que olvidar la ventaja de tener fuego de 42 á 45 horas con una sola carga de combustible.

Después de lo dicho, poco tenemos que añadir respecto á otros tipos de caloríferos basados en el mismo principio, que construye Mr. Dietrich, y á los que ha dado el nombre de tipo Moscou, por ser Rusia el país donde son más generalmente empleados.

Las figuras 2 y 3 representan los tipos Moscou, grande y pequeño modelo. En el primero (fig. 2) E es el crisol con rejilla móvil; F el cenicero; G el regulador de ventilación; H el depósito de agua; I la chimenea de llama; K el registro para cerrar la tolva y la abertura de las chimeneas de llama.

Fig. 1.

Fig. 2.

carga da lugar á resultados de caldeo sorprendentes, y puede aplicarse con ventaja á las máquinas locomóviles, á las calderas y á la mayor parte de hogares de todas clases.»

El empleo de un depósito de combustible en el interior de un recipiente de calefacción realiza, como en el horno Siemens, el caldeo previo del combustible, con la diferencia de que éste es sólido y sin preparación alguna, y en el horno Siemens es gaseoso. Tampoco hay que olvidar la ventaja de tener fuego de 42 á 45 horas con una sola carga de combustible.

Después de lo dicho, poco tenemos que añadir respecto á otros tipos de caloríferos basados en el mismo principio, que construye Mr. Dietrich, y á los que ha dado el nombre de tipo Moscou, por ser Rusia el país donde son más generalmente empleados.

Las figuras 2 y 3 representan los tipos Moscou, grande y pequeño modelo. En el primero (fig. 2) E es el crisol con rejilla móvil; F el cenicero; G el regulador de ventilación; H el depósito de agua; I la chimenea de llama; K el registro para cerrar la tolva y la abertura de las chimeneas de llama.

Cuando se quiere encender el fuego en este calorífero se abre la puerta inferior C, se llena el hueco de combustible por la abertura A, y se colocan encima las materias empleadas para encender; y cuando el fuego ha prendido bien, se llena de combustible la tolva ó recipiente D por la puerta B.

Para regular la temperatura, no hay más que ir abriendo el regulador de la puerta C á medida que se quiera más calor y cerrarlo completamente si se quiere apagar el fuego. Una