La Gaceta industrial (1880-01-10 00:00:00), página 8

presente una vista de la instalacion de un grupo de tres generadores para que pueda apreciarse la disposicion general del conjunto.

La demostracion practica de sus ventajas la encontrarán nuestros lectores en el resultado de los ensayos que daremos luego, pues antes tenemos que hablar de una innovacion muy importante que acaba de introducir el Sr. Naeyer en sus generadores, con la adicion de un recuperador ó recuperador de calor; de que por hoy habremos de limitarnos á dar una ligera idea, interin llega el momento de publicar una descripcion más detallada con los dibujos necesarios.

El recuperador de calor es, en realidad, una segunda caldera de menores dimensiones, colocada detrás de la caldera principal, y formada como ella de tubos y cajas de union entremezcladamente análogas. Su objeto es utilizar una parte del calor perdido del hogar, cuya bóveda ó cielo es continuacion del aquél en forma de plano inclinado, y aparece como un cuerpo saliente pegado á la parte posterior de la caldera, llegando próximamente á la mitad de su altura. En los ensayos hechos con el recuperador de calor se ha obtenido una economia de 42 á 45 por 100 de combustible; mas para llegar al maximo de economia es indispensable establecer el tiro en muy buenas condiciones.

He aquí ahora el resultado de dos ensayos recientes hechos con dos generadores Naeyer, uno sin recuperador y otro con él, en presencia del ingeniero inspector de minas Sr. Watrin, que firma el certificado de donde tomamos los siguientes datos:

Ensayo de una caldera Naeyer, sin recuperador.

Fuerza nominal de la caldera..................... 60 caballos.
Capacidad de id.................................. 5m3,880.
Volumen de agua que contenía.................... 4m3,000.
Superficie de caldeamiento........................ 405m2,00.
Superficie de la rejilla........................... 2m2,56.
Duración del ensayo............................... 8 horas.
Carbon gastado (menudo).......................... 4000 kilos.
Aqua id. á la temperatura media de 19°........... 9,028 litros.
Presion media en la caldera........................ 4kil,25.
Vaporización de agua por hora y caballo......... 21,50 litros.
Idem id. por kilo de carbon....................... 9,03 id.
Temperatura de los gases al entrar en la chimenea.................................................. 208°
Rendimiento del hogar............................. 80 por 100.

Estos datos son la mejor prueba de las buenas condiciones y excelente rendimiento de la caldera, como dice perfectamente el Sr. Watrin en su informe, en el que da cuenta de haber asistido á la prueba de los tubos, que son sometidos á una presion de 40 atmosferas, y presenciado la ruptura de un tubo que hizo explosion sin causar más accidente que una pérdida de vapor, siendo reemplazado con otro en menos de una hora sin más trabajo que retirar el fuego del hogar, y vaciar una parte de la caldera, que á las tres horas volvió á ponerse en marcha.

Ensayo de una caldera Naeyer, con recuperador.

Fuerza nominal de la caldera..................... 120 caballos.
Capacidad total................................... 10m3,500.
Volumen de agua que contenía.................... 8m3,000.
Superficie de caldeamiento de la caldera........ 463m2,00.
Idem id. del regenerador.......................... 408m2,00.
Superficie de la rejilla........................... 3m2,760.
Duración del ensayo............................... 8 horas.
Carbon gastado.................................... 4,800 kilos.
Aqua id. á la temperatura media de 41°.......... 46,928 litros.
Presion media en la caldera........................ 5kil,75.
Vaporización de agua por hora y caballo......... 47,63 litros.
Idem id. por kilo de carbon....................... 9,40.
Temperatura de los gases á la salida del hogar.. 225°
Idem id. al entrar en la chimenea................ 107°
Rendimiento del hogar............................. 86 por 100.

Este ensayo se hizo el dia 48 de Octubre último con una caldera cuyo vapor iba á un tubo de gran diámetro, dispuesto en la parte superior para recibir el de otros dos generadores, en la forma que indica el grabado que acompaña. La prueba empezó á las nueve de la mañana y terminó á las cinco de la tarde sin parada alguna.

Los resultados expuestos corroboran plenamente los que se obtuvieron en la serie de ensayos hechos con el generador Naeyer en la Exposicion de Paris, que tuvimos ocasión de presenciar, y que nos confirmó más tarde el reputado ingeniero Sr. Bède, que es, á nuestro juicio, uno de los más competentes, ya que no digamos el más competente que conocemos en esta materia. Por indicacion suya, después de haberle consultado sobre el particular, nos decidimos á introducir en España el generador Naeyer, y á tomar su representacion después de vencer ciertos inconvenientes que el asunto presentaba. Son varios los que en tan breve tiempo hemos tenido ocasión de instalar, y esperamos que su numero aumentará considerablemente en cuanto sean bien conocidos y apreciados sus resultados.

No creemos inoportuno decir que los generadores que vienen á España desde que aceptamos la representacion, son inspeccionados en los mismos talleres de construcción por el citado Sr. Bède, que asiste también á la prueba de los tubos; y aprovechamos con gusto esta ocasion para manifestarle nuestro agradecimiento por haber aceptado el encargo que le dimos y que estimamos como la más eficaz garantía de la buena construcción y excelente calidad de los materiales empleados, condiciones de que no puede ni debe prescindirse en esta clase de aparatos.

J. Alcover.

DOS MIL CABALLOS DE FUERZA SIN APROVECHAR Á LAS PUERTAS DE MADRID.

Nuestro querido amigo y colaborador el entendido y laborioso ingeniero Sr. Montenegro, nos remite la interesantísima carta que, despojada de las fórmulas de costumbre, insertamos á continuacion, llamando sobre ella la atencion de nuestros lectores en general, y muy especialmente de los industriales de Madrid, ó de los que buscan el medio de emplear sus capitales en la industria.

He aquí la carta del Sr. Montenegro:

«Trabajo cuesta creer que cerca de Madrid, paralelo al ferro-carril del Norte y distante de éste como máximo 2 kilómetros, existe un rio que discurre por un lecho de tan pronunciada pendiente, que no creemos exagerar evaluando en dos mil caballos la fuerza motriz que ofrece á la industria durante ocho á nueve meses del año, que hasta ahora se ha perdido inútilmente, por no haberse ocurrido siquiera á nadie la idea de utilizar esta inmensa fuerza que representa una gran riqueza. Nos referimos al rio Guadarrama, cuyo curso aprovechable principia al pie de la sierra del mismo nombre y termina frente á las Rozas.

Afortunadamente dos laboriosos industriales asociados para establecer cerca de Madrid un aserrío de mármoles, han