La Gaceta industrial (1878-01-25 00:00:00), página 12

portante; estos flotadores se diferencian de los ordinarios en tener reemplazada la caja de estopa por un silbato; de manera que cuando baja el flotador por causa de descenso de nivel permite salir el vapor, el cual hace sonar el silbato, y de este modo avisa al operario si éste está descuidado en el entretenimiento del agua de la caldera.

En los aparatos inventados hasta aquí, la alimentación se efectúa automáticamente y mantienen el nivel de agua constante en el generador sin la asistencia del operario encargado de él. Estos aparatos, bastante ingeniosos en su mayor parte, adolecen, no obstante, de un grave defecto; efectuando ellos mismos el trabajo del operario, éste se descuida con una seguridad que puede ser engañosa, si el aparato, por no estar bien cuidado ó por otra causa cualquiera, no funciona regularmente. Este defecto se encuentra en parte salvado por los flotadores de alarma.

El aparato que hasta hoy llena mejor las condiciones necesarias para la buena marcha de un generador de vapor, es el «Preservador automático Dechamp» expuesto en la sección francesa de la exposición de Filadelfia, y de que se ocupa El Boletín mensual de la Sociedad de antiguos alumnos de las Escuelas nacionales de artes y manufacturas.

Este aparato se compone de dos partes enteramente distintas, pero enlazadas entre sí; la primera es una combinación de flotador de alarma y válvula de seguridad, pues la válvula está combinada con el flotador por medio de una articulación ó palanca, de forma que cuando la presión aumenta abre la válvula, y cuando el nivel baja es el flotador por medio de la palanca quien abre la válvula; de modo que en ambos casos sube la válvula y deja paso al vapor; pero no le deja paso libre á la atmósfera, sino que está construida de tal manera la válvula que obliga á marchar al vapor por un tubo adicional, en el cual va montado el silbato que avisa al operario para que impida la entrada del agua en la caldera.

La segunda parte del aparato consiste en un registro con eje de rotación que esta colocado en el conducto que va del hogar á la chimenea, y va acompañado de un motor de vapor, el cual es alimentado por el tubo de escape de la válvula; cerrado este registro queda interrumpido el tiro de la chimenea, y, interrumpida, por consiguiente, la marcha del hogar, y esto motiva el descenso de la temperatura del agua del generador. Se produce, por lo tanto, menos cantidad de vapor, y de este modo tenemos de una vez contrarestadas las tres fuerzas que concurren á causar explosión en la caldera, esto es, hemos dado salida al vapor que había de exceso, interrumpido la entrada del agua y la producción de nuevo vapor.

La construcción de la válvula del aparato que nos ocupa no permite más salida de vapor que la indispensable por exceso de presión, de modo que conserva el restante, y así no hay pérdida de vapor; al propio tiempo, como el mismo vapor que sale por la válvula es el que obra en el aparato motor del registro, dejando de obrar el vapor en el motor, el propio peso del émbolo abre el registro y continúa la marcha del hogar, cuidando al propio tiempo el operario de hacer continuar la marcha del inyector, de modo que el generador se vuelva á encontrar en las mismas circunstancias que antes del peligro de explosión.

A primera vista parece ser un defecto del aparato el que la segunda parte, ó sea el registro, esté destinada á verificar un descenso de temperatura, lo cual hemos indicado cuán peligroso es al principio de nuestro artículo, pero precisamente en esto está basado el mérito del aparato de que nos estamos ocupando, pues obliga al operario á estar siempre sobre aviso para interrumpir la entrada del agua en el generador, con lo cual está salvado el peligro, de manera que el preservador automático Dechamp no permite que se desocuide el operario.

Con un pequeño adicionamiento se pueden prevenir con el aparato de M. Dechamp las explosiones en caso de incendio. Veamos el modo: en el tubo que conduce el vapor de la válvula al motor del registro, se toma una presa de vapor por medio de una válvula sostenida en tiempo ordinario en su asiento, por un cordel impregnado de una materia inflamable, que, ardiendo en caso de incendio, deje libre la válvula y permita al vapor abrir una llave de desagüe bajo la caldera y encima del hogar, de manera que sacando por medio de la llave el agua del generador, y sirviendo ella misma para apagar el fuego del hogar, se evitan al mismo tiempo las explosiones y los fogonazos.

Finalmente, además de las ventajas arriba indicadas tiene otra el preservador digna de tomarse en consideración, cual es la de que no teniendo más que uniones puramente metálicas, sin ninguna caja de estopa, pues hasta sabemos está desprovisto de caja de estopa, no está muy expuesto á descomponerse, además de que la menor descomposición no podría pasar desapercibida sin advertir al operario encargado del generador de vapor.

FRANCISCO MARCO.

ALUMBRADO ELECTRICO INDUSTRIAL Y LA LUZ ELECTRICA DE LA PUERTA DEL SOL.

Nuestros lectores conocen la teoría y disposición de la máquina Gramme, así como las más importantes de sus aplicaciones. Figura entre estas la del alumbrado de las fábricas, buques, faros, atc., etc., por cuyo motivo no nos detendremos en trasladar á las columnas de LA GACETA un notable trabajo sobre este particular que encontramos en una revista extranjera; pero en cambio creemos de verdadero interés dar á conocer algunas noticias sobre los verdaderos precios que tiene el alumbrado Gramme aplicado á los talleres y fábricas.

Diremos ante todo, que la superficie útilmente alumbrada por un foco varía mucho con la naturaleza del trabajo, el color de los muros y techos, la magnitud de los huecos con cristales; pudiése, sin embargo, admitir como término medio para base de los cálculos, el siguiente: 250 á 500 metros cuadrados de un trabajo bastante minucioso, tales como el de las imprentas, filaturas, tejidos; 600 á 1000 metros de los talleres de ajuste, de tornos, de máquinas-herramientas, de fábrica de papel, de fábrica de azúcar, y en general de un trabajo corriente de fábrica; 2000 metros cuadrados ó más de un paseo, de una cantera, de trabajos de provisión y de transporte.

Sentado esto, el gasto de instalación para cada foco luminoso es el siguiente:

    Maquina Gramme, tipo de taller
    francos.
    4.500

    Lámpara Servín

    400

    Accesorios de esta lámpara

    50

    Alambres, proximadamente

    50

    Trasmisiones, proximadamente

    450

    Transporte y embalaje

    50

    Imprevistos

    400

    TOTAL

    2.300