La Gaceta industrial (1877-01-25 00:00:00), página 11

se colocó una regla en los ceniceros; observándose que hubo hundimiento en el centro en uno y elevación en el otro.

La deformación de las superficies planas ó próximamente planas, entre los tirantes de las cajas de fuego, se notó de igual modo; los puntos escogidos fueron el techo de la caja de fuego que estaba reforzado por medio de armaduras. También se observaron los costados de dichas cajas de fuego.

Las armaduras se mantenían por medio de tornillos aterrajados en el techo; cada uno de estos llevaba una tuerca por debajo; los travesaños de los costados estaban también aterrajados en las planchas y redoblados en sus extremos. El diámetro de los tornillos y de los cruceros era 0m.31.

La deformación de los costados en medio del espacio, llegó en ciertos puntos á 0m.760 y 0m.254 permanente después de reventar ó estallar la envolvente. En cuanto á la de los extremos de la caldera, fué también medida por delante y hacia tras, y llegó á 1mm.857 hacia adelante, permaneciendo así después del estallido.

Aumento progresivo de escapes al aumentar la presión.—A 8kg.436, no se presentaba ningún escape ó fuga en la caldera; á 12kg.654, resolvía un poco de agua á través de algunas de las uniones longitudinales de la envolvente, y por algunos redoblones de unión de las tres planchas de las placas de cabeza y del techo de los hornos; esta parte había sido seriamente atacada por la acción de los fuegos y reparada, en su consecuencia, varias veces. A 14kg.763 aumentaron las fugas de la envolvente, mientras que las de los hornos permanecían así en igual estado que antes.

Hasta el momento del estallido ó explosión, las fugas de la envolvente no eran considerables, y las únicas de los hornos se verificaban por los redoblones que unían tres planchas; el resto de la caldera, los hornos, las cajas de fuego, los tubos, las placas de la cabeza y las caras, estaban perfectamente secas, sin que se notase signo alguno que demostrase cualquier punto debilitado, ni antes ni después del estallido de la envolvente.

En cuanto al recalentador, no presentó ningún indicio de fuga á 8kg.436; á 12kg.654 se notó que por las juntas longitudinales de la envolvente salían algunas gotas de agua, que corrían lentamente. A 14kg.763, las mismas longitudinales resolvían considerablemente, aumentando ligeramente la fuga por la corriente de llama; á 16kg.269 fueron ya tan considerables las fugas por la envolvente, que no podían las bombas aumentar la presión interior. Una de las mismas fué necesario repararla tres veces antes que la presión pudiera llegar á 17kg.223, á cuya presión otra de las mismas, opuestas á la reparada, cedió completamente.

Fractura de la caldera.—La fractura empieza bruscamente á 16kg.166, y casi simultáneamente, según la unión de doble plancha, en medio de la altura, en el sitio en que la placa presentaba menos espesor, á causa de la corrosión interior. La mayoría de las personas presentes estuvo conforme en que la fractura había empezado por la línea de los dobles redoblones.

Fractura del recalentador.—Empezó esta fractura á la presión de 17kg.223, por la unión longitudinal de doble plancha del medio.

Resistencia de los materiales.—Para la caldera, el área de la fractura entre los puntos extremos distantes 539 milímetros, es igual á 88,2386 centímetros cuadrados.

Siendo el diámetro interior de 8m.429, el esfuerzo sobre esta sección es igual á 152,634 kilogramos, cuyo número, dividido por 5,823, da un esfuerzo de 26kg.671 por milímetro cuadrado, al momento de rotura.

Para el recalentador, la superficie rajada fué igual á 46,7095 centímetros cuadrados; siendo el diámetro interior igual á 2m.2378, el esfuerzo en esta sección era de 122,073 kilogramos, lo que corresponde á 26kg.128 por milímetro cuadrado de la sección fracturada.

Algunos trozos de palastro, calentados y aplanados de antemano, fueron cortados de la envolvente de la caldera y de la del recalentador cerca de la rotura; las bandas ó tiras obtenidas de este modo, se enviaron al Sr. Kirkady, con el objeto de qué las ensayara, y hé aquí el resultado sumario de los experimentos de resistencia á la tracción hecha por dicho señor.

El esfuerzo máximo, por milímetro cuadrado de la superficie original, varió de 29kg.434 á 32kg.998; el alargamiento máximo varió de 4,1 ó 8,3 por 100.

Puesto que las chapas de la caldera y del recalentador no fueron fracturadas más que por las líneas de costura de los redoblones, en los sitios en que aquellas chapas no habían sufrido corrosión, las calderas nuevas habían cedido, sin duda alguna, de los mismos sitios y á iguales presiones; estas calderas, pues, presentan durante toda la duración de su servicio un factor de seguridad igual á:

\[
\left( \frac{16,469}{184,2} = 3,83 ; \frac{17,223}{4,218} = 4 \right)
\]

En vista de estos hechos, los Sres. John Elder y compañía, creen que la reducción de la carga de las válvulas, ordenada por el Board of Trade, es completamente inútil.

Independientemente del interés de los experimentadores, el objeto principal de los citados ensayos era el de probar á aquel centro que las prescripciones ordenadas sin norma alguna por sus diferentes encargados, deben ser revisadas.

LA INDUSTRIA ALGODONERA EN CATALUÑA.

Entre los documentos importantes que se conservan en el archivo de la Dirección general de Aduanas, figuran varios cuadros estadísticos referentes á las industrias textiles, y como entre estas, la del algodón ha tenido el privilegio de ocupar la atención pública en mayor grado que las restantes, creemos oportuno dar á conocer á los lectores de LA GACETA INDUSTRIAL, uno de los cuadros que indica el estado de la industria algodonera en el Principado de Cataluña en el año de 1833.

En este año había las siguientes fábricas en:

    Barcelona.
    El resto del principado

    Hilados
    434
    328

    Tejidos anchos
    334
    1.338

    Estampados
    61
    10

    Tules y tejidos de punto
    16
    413

    Cintura y otros
    139
    254

    Blanqueos, tintes, aprestos, etc.
    429
    "

    813
    2.033

ó sea un total de 2.846 fábricas.

Las de Barcelona representaban un capital fijo de 70.889.948 rs., y otro de 57.609.747 rs. en circulación, y las del resto del Principado 80.000.000 y 70.000.000 respectivamente, cuyas cifras componen un total de 450.989.948 reales de capital fijo y 127.609.747 en circulación.

El número de operarios era en Barcelona de 25.281, y en el resto de Cataluña 74.800. Los primeros cobraban como salario anual 54.009.956 rs., y los segundos 97.240.000, ó sea un total de 100.084 trabajadores con un jornal anual de 141.349.956 rs.