La Gaceta industrial (1874-09-03 00:00:00), página 2

SECCION INDUSTRIAL.

CALDERAS DE VAPOR.
COMPARACION ENTRE LOS PRINCIPALES TIPOS USADOS EN LA INDUSTRIA.
Por Mr. Luis Delaunay.

(Continuación.) (1)

Actualmente, y teniendo en cuenta el desarrollo de los establecimientos metárgicos, estos no pueden situarse fa-
cilmente en la proximidad de los saltos de agua, y necesita-
indispensablemente poder al vapor una fuerza motriz im-
portante, es natural que se piense en utilizar el calor produ-
cido por los hornos en la misma manera posible. Debe admi-
nistrarse el calor de las calderas verticales, y sólo en los
nuevos modelos de calderas verticales se encuentra la solu-
ción del problema.

Si examinamos los dos últimos tipos de estas calderas
bajo el punto de vista del reparto igual del calor sobre las
superficies de calentamiento, encontramos que las del
último tipo (Root, Howard, etc.), la gran separación de los
tubos que no puede evitarse a causa de la manera de cons-
trucción, permite que los productos de la combustión se mar-
chen directamente y con mayor rapidez por la chimenea,
más determinada en la buena utilización del calor.

En las calderas Belleville, la igual repartición del calor,
tan difícil de realizar en los demás tipos, se obtiene fáci-
lmente por medio de una gran aproximación de los tubos, de
donde resulta la división de los gases calientes en capas
delgadas.

Y 3º., para la fácil absorción del calor, es necesario:
(a) que las superficies de calentamiento puedan conservarse
siempre limpias, interior y exteriormente; (b) que la circu-
lación del agua entre las superficies sea muy activa, y (c)
que las superficies de las mismas tengan en disminución lo
tangente a las superficies de calentamiento. La primera con-
dición, esto es, que dichas superficies se mantengan siempre
muy limpias, tanto exterior como interiormente, es una de
las más importantes para la buena utilización del calor.

(a) En las calderas cilíndricas tubulares del primero y
cuarto tipo, los recorridos así interiores como exteriores, no
pueden hacerse sino introduciéndose un obrero en el inte-
rior de la caldera y en el de los conductos. Esta operación,
se pone en práctica cuando se limpian las calderas, pero no
completamente frías, lo cual exige un tiempo demasiado lar-
go, y, por consiguiente, la interrupción correspondiente.
Estos recorridos no se hacen, pues, por regla general, sino
a grandes intervalos, lo cual permite que se llenen sus ca-
das de depósitos incrustantes, que se depositan sobre las su-
ficiencias de calentamiento, y que, al ser expulsados, dejan
llin y cenizas en el exterior. Si estos recorridos se hacen
regular y frecuentemente, es relativamente fácil susti-
tuir este tipo de calderas en un estado conveniente de lim-
pieza.

Las calderas cilíndricas tubulares del segundo tipo añaden
a aquellas dificultades otra mayor aún, que consiste en el
recorrido exterior de los tubos. En las calderas, cuyo tipo es
la locomotora, como son las que se emplean mucho para las
máquinas locomóviles, este recorrido presenta dificultades
específicas, y, además, el calor que se transmite por esta
canaleta muy considerable, que las empresas de ferro-carri-
les hacen para procurarse en diferentes puntos de las líneas
agua lo más pura posible.

En diversas ocasiones, por esto se han buscado medios de
atenuar este grave inconveniente, siendo los dos principales
los que se emplean: la amortización de los tubos y el horno
entero.

Los tubos parcialmente movibles, también veces
lugar a fugas, y a las descomposiciones a que se hallan
expuestas, se sufre cuando se les pone limpio. El quitar y
poner los tubos constituye un trabajo más o menos delicado,
según el sistema con que se hallen colocados; pero siem-
pre requieren obreros especiales. Los hogares arrojables de
una sola pieza, con todo el sistema de tubos que le constitu-
yen, son, por lo general, de construcción más complicada,
que, por regla general, no dejan accesibles más que los tu-
bos del exterior del horno, y para llegar á los demás ha sido
preciso construir herramientas particulares, limas, lámi-
nas flexibles, etc., etc., cuyo manejo es más o menos fácil.
Tiene, sin embargo, la ventaja de que, en caso de necesi-
dad de rehacer, en cada recorrido, la soldadura del hogar
al hogar con la caldera, cuyo diámetro es á veces conside-
rable.

La salida de los tubos y de los hogares arrojables exige
en la parte anterior á exterior de la caldera un espacio libre,
cual igual á la longitud misma de ésta: necesidad que se
precisa tener muy en cuenta para apreciar el emplazamien-
to ó espacio realmente ocupado por la caldera.

Las calderas cilíndricas verticales del tercero tipo ofrecen
dificultades mayores para el recorrido interno y exterior: al-
gunos modelos están diseñados para que el recorrido de los
depósitos en ciertos partes de la caldera; pero el espa-
cio anular que rodea el hogar, y se halla comprendido entre
las dos paredes externa e interna de la caldera, es de un
acceso igualmente difícil en el caso de la limpieza, y con-
venientemente auto limpio, cuando esta parte que está
expuesta á la mayor intensidad del fuego, es la que se
forman los depósitos más duros y los más adherentes.

El hollín y las cenizas no pueden ser quitados en marcha,

y ésta es difícil, atendiendo á las pequeñas dimensiones con
que estas calderas están generalmente construidas, intro-
ducirse en el hogar para ejecutar en frío este recorrido.

Las calderas verticales de tubos Field del quinto tipo, par-
ticipan de los inconvenientes que se acaban de señalar; aun-
que los tubos mismos son un obstáculo más para quitarles el
hollín y las cenizas. Estas tubos Field (gruesos de 2 mm.)
obstruyen el paso de los gases de la chimenea, y su limpieza
no son muy puras; en cuyo caso su extremidad inferior se
quema.

La circulación activa en los tubos Field se ha presentado
muchas veces como un efecto preservativo contra las incrusta-
ciones, pero esto podrá suceder con aguas de buena cali-
dad, si se emplean aguas calientes, como se encuentran
tantas en la industria: la preservación es de hecho ilusoria,
y la velocidad en la circulación impone para impedir la
adherencia de los depósitos. Muchos de experimentadores
han tratado de aumentar la velocidad de los tubos de 40 me-
tros por segundo no impedían que al mezclarse el vapor y el
agua se formasen depósitos adherentes con aguas media-
mente incrustantes. La velocidad de circulación en los tubos
Field es notablemente inferior á la realizada en estos
expedientes.

Las calderas del último tipo (Root, Howard, etc.) ofrecen
con motivo de los recorridos grandes facilidades, ó dificulta-
des, según su sistema: unas, como las de tubos verticales por
ciclo, tienen el interés de sus tubos muy difíciles de limpiar,
porque el hollín y las cenizas se depositan en el interior del
hogar ó por la parte superior, y por lo tanto emplearse her-
ramientas de limitadas dimensiones, cuyos efectos han de ser
forzosamente incompletos otras, como las calderas Root,
por ejemplo, exigen el empleo de conductores de vapor,
para permitir por orificios ó agujeros sumamente pequeños que
acceda al interior de los tubos; el exterior de los mismos tu-
bos parece en estas calderas casi inhonorable por debajo y
por detrás para la limpieza diaria del hogar y de las cen-
zas, lo que supone una capital pérdida de tiempo y de
capital para la buena utilización del combustible, siendo
como lo es el negro de humo uno de los cuerpos peor con-
ductores del calor y más apot, por lo tanto, para impedir á
los tubos depositar los gases calientes de su calor.

El genial ingeniero Root (Brasil) ha encontrado el facil
modo de superar todas las partes de su superfi cie, tanto en el
interior como en el exterior; este resultado tan importante y tan
difícil de realizar, no lo ha sido, empero, hasta después de
muchos años de estudio y de ensayos.

(b) La alta resistencia de las superficies lisas y enco-
tadas, que permite del todo el vapor, favorece la pro-
ducción de vapor, y permite utilizar hasta el máximo de la
conductibilidad del metal.

En las calderas de los cuatro primeros tipos, esta renova-
ción es más ó menos lenta, y resulta solamente de las débi-
lidades de comunicación entre las diversas partes de la
masa líquida y del movimiento producido por las burbu-
jas de vapor que se desprenden.

En las calderas de tubos Field hemos notado que esta cir-
culación se hace con una extrema actividad, pero de ella
resulta que el vapor que se produce, consiste en que desem-
bocando todos ellos verticalmente bajo una capa de agua de
mediano espesor, producen una elevación de grán in-
tensidad y una proyección continua de agua en la cámara
de vapor; el arrastre de este agua á la máquina es con fre-
cuencia imperfecto. Para corregir este defecto se ha propuesto
la elevación de ejes muy elevados, en aparición, obteni-
das en otros ensayos para la cantidad de agua que se su-
ponía vaporizada por kilogramo de carbón, cuando la chi-
maeza alcanza una elevada temperatura, lo cual indica una
utilización de la energía térmica más completa.

En las calderas de tubos del cuarto tipo (Root, Howard, etc.)
la renovación del agua al contacto de las superficies de ca-
lentamiento, es más ó menos acelerada por el desprendi-
miento del vapor en la pequeña sección de tubos, según la
dispersión de los mismos en el interior de la caldera.

En las calderas del sexto tipo (Belleville, el vapor, despen-
diéndose del agua contenida en los tubos inferiores de cada
elemento, arrastrá consigo el agua al estado vexicular, que
se vaporiza circulando rápidamente al contacto de los tubos
superiores. Estos tubos están, por lo tanto, en constante
contacto con las partículas de agua que la corriente del
vapor, dotado de una velocidad de 6 á 8 metros por se-
gundo arroga incesantemente sobre las superficies.

(c) En fin, la disposición de las superficies de calentamien-
to, que permite la rápida circulación de la corriente de los
gases, es mucho más favorable al desprendimiento del va-
por, que la disposición paralela.

Las calderas Belleville y las del último tipo cuyos tubos
están dispuestos horizontalmente, están bajo este aspecto,
en mejores condiciones que las de la generalidad de los ti-
pos restantes.

(Se continuará.)

SECCION COMERCIAL.

LA VENTA DE LA LECHE EN PRUSIA. (1)

Entre los progresos más importantes de la ciencia econó-
mico-rural, en la provincia de Prusia, se encuentra la fun-
dación de sociedades para la venta y aprovechamiento de

(1) Tomamos estos apuntes de una Memoria redactada por el secretario general de la Unión central de los agricultores de la provincia de Prusia.