La Gaceta industrial (1875-01-01 00:00:00), página 71

dos de que mientras no se den garantías de inamovilidad y retribución al personal, no se obtendrán para estos cargos empleados suficientemente aleccionados por la práctica.

El comunicante propone, y nos parece bien, que se llame á concurso al personal que está al servicio de las empresas, y en la duda de que se presenten los que realmente valen, por las razones antes indicadas, se decide por confiar la inspección administrativa á los ingenieros encargados del material móvil y tracción, aumentando su número en la proporción que exijan las necesidades de ese doble servicio.

Sentimos no poder entrar en otras consideraciones que se hacen en el citado escrito sobre la importancia del servicio de que se trata, y la necesidad de organizarlo convenientemente, para lo cual es de todo punto indispensable modificar el Real decreto que examinamos en el número anterior, y que con sus defectos y todo, demuestra buen deseo de parte del Ministro que lo refrenda.

APROVECHAMIENTO DEL CALOR PERDIDO DE LOS HOGARES.

El precio elevado de los carbones ha hecho que los industriales se preocupen vivamente de todo lo que se relaciona con la economía del combustible; así es que nunca se ha hablado tanto como ahora de hornos de gas, de generadores y máquinas económicas; en una palabra, de aprovechar el calorífico perdido.

Todo el mundo conoce, en principio al menos, el horno de Siemens, que ha sido el punto de partida de otros hornos de la misma clase. Este hogar está admirablemente concebido, y con él algunos industriales han llegado á economizar el 50 por 100 del costo del combustible, economía tan frecuentemente prometida por los inventores y muy raras veces realizada. A pesar de esta ventaja, muchos industriales se arrepienten de haber adoptado estos hornos de una construcción tan complicada y costosa, y tan difíciles de manejar. Puede asegurarse, que para un establecimiento que necesite muchos hogares en actividad, el sistema Siemens no puede recomendarse ni emplearse.

El mejor consejo que puede darse á un industrial que necesita elegir un hogar, es decirle que adopte uno de construcción sencilla y de fácil conducción.

El hogar Boëtius presenta esta sencillez de construcción tan conveniente en industria; no recobra el calor, pero le utiliza, realizando la mayor economía posible, fácilmente y sin peligro por medio de generadores de vapor, siempre necesarios en las fábricas, para producir fuerza. La cuestión se encuentra resuelta de un modo satisfactorio por medio de los generadores de Belleville, que ocupan poco espacio, se instalan fácilmente, donde no podría colocarse en el sitio que ocupan una caldera del antiguo tipo.

El generador Belleville, modelo de 1873, modificado en 1874, que principia á generalizarse bastante, es una caldera tubular, que presenta en un pequeño volumen, una superficie de calentamiento enorme; su construcción es además muy sencilla y esmerada.

En la instalación de una caldera que utiliza las llamas perdidas de un hogar, el industrial debe preocuparse de tener completamente independientes dicho hogar de la caldera. La cuestión de registros, conductos de humos y chimeneas, debe estudiarse bien, de manera que pueda aislarse casi instantáneamente el hogar de la caldera.

La chimenea debe tener grandes proporciones, de 18 á 20 metros de alto, y una sección igual á la chimenea ó á la suma de las secciones de las chimeneas del hogar; el conducto que dirige la llama á la caldera tendrá la misma sección que la chimenea; el número de elementos del generador deberá ser tal, que el número de pasos entre los tubos de la misma fila horizontal sea igual á la sección del conducto de humos ó de la chimenea. Como indicación práctica, puede admitirse que por un gasto de 1,000 á 5,000 kilogramos de carbón en cada veinticuatro horas, y por un hogar que esté en constante actividad, un generador de una fuerza nominal de 50 caballos bastará; es decir, que la temperatura de los gases que se escapen del generador hacia la chimenea, será muy inferior á la temperatura de fusión del plomo, y el efecto útil será de 1/4 á 1/4 de la fuerza nominal de la caldera. La bomba alimenticia deberá tener también grandes proporciones para estar preparada á cualquiera eventualidad, porque, siendo continua la alimentación de estos generadores, y practicándose por medio de orificios pequeños, es necesario que la bomba sea independiente de la máquina; y que siendo 1 la superficie del ámoho del agua, el del vapor sea de 3 á 4. La limpieza de los tubos se hace facilmente cada tres ó cuatro semanas, según la calidad de las aguas. Se dispondrán varias aberturas en el conducto de las llamas y al pie de la chimenea para quitar las cenizas que hayan sido arrastradas; la limpieza por otros medios será también frecuente, de modo que el tiro del hogar no encuentre obstáculo alguno en el polvo que se deposita en los tubos; el cenicero se vaciará cada quince días, y la última fila de tubos se limpiará bien por debajo. No es indispensable que el generador esté colocado contra el hogar; bajo el punto de vista de la utilización del calor perdido, esta disposición es preferible; pero entonces es difícil tener un obturador que resista algún tiempo á la temperatura elevada del hogar, contra el cual se encuentra colocado. Interponiendo entre el generador y el hogar un conducto de mampostería refractaria de paredes espesas y de 4 á 6 metros de longitud, la pérdida del calorífico no será muy considerable, y el registro colocado contra la caldera resistirá un tiempo más largo. Una chapa de palastro de 12 á 15 milímetros de grueso, reforzada con clavos y cubierta de tierra refractaria bien batida, constituye un buen registro. Conviene que el generador funcione continuamente para evitar las pérdidas por enfriamiento, si las paradas son largas y frecuentes.

La distancia algo grande que pudiera existir entre los hogares y las máquinas que han de hacerse funcionar, no debe detenerla industria en el aprovechamiento del calor perdido; el vapor puede conducirse con éxito á 100 ó 150 metros de distancia si se envuelven cuidadosamente los tubos, colocando de distancia en distancia tubos de cobre de dilatación y purificar el vapor cerca de la máquina. La columna de alimentación deberá estar al abrigo de las heladas y tener llaves de salida y válvulas para los desbordes del agua, cuyo exceso podrá utilizarse en los talleres. Las aguas de condensación de las máquinas podrán emplearse con éxito para alimentar las calderas.

Estos datos inscritos sancionados por la práctica, pueden ser de gran utilidad para los industriales. (1)

(1) Extracto del Anuario de la Asociacion de los ingenieros de la Escuela de Liege.