La Gaceta industrial (1870-12-10 00:00:00), página 6

do, cualquiera puede repetirlo; habiendo guardado durante algún tiempo un pedazo de hierro ó acero (unas tijeras) en una caja con un papel que contenga almizcle, observé que fuera de la caja olía fuertemente, y continuó durante algunos días con el olor característico del almizcle. Si este olor no se hubiese condensado en los poros del hierro, es evidente que no habría durado tanto tiempo, expuesto como estaba a una renovación continua de aire.

En cuanto al vapor de agua, producido por la respiración y la traspiración, diremos que en una ventilación regularmente establecida, no sufre alteración alguna capaz de modificar el estado lugrométrico del aire, hasta el punto de hacerle insalubre.

Lo que sí es causa de insalubridad, es el calor desarrollado por las personas y animales, llegando á hacerse insufrible en reuniones muy numerosas; y nadie se extrañará de ello, cuando digamos que solo por el acto de la respiración desprende una persona 40 unidades de calor por hora; y que, según Dumas, el calor total que desarrolla una persona por el acto de la respiración y de la traspiración, en estado de quietud, es de 73 calorías. La temperatura del aire que sale de la respiración es de 35 á 36° centígrados; temperatura muy superior á la de la primavera y el otoño.

De las consideraciones que llevamos expuestas, resulta que es preciso variar el volumen de aire según el objeto á que esté destinado el edificio que tratamos de ventilar y refrescar. Según sea el número de habitantes, la frecuencia de sus reuniones y el tiempo que estas duren, según tengan estas lugar de día ó de noche, y según haya ó no emanaciones de vapores ó gases metálicos, el volumen de aire introducido tendrá que ser mayor ó menor, proporcionalmente á la intensidad y naturaleza de los focos de infección, con el fin de operar una sustitución lo más completa posible del aire viejo por el nuevo, y mantener á favor de la velocidad, las partículas sólidas en suspensión hasta el extremo de la chimenea.

Para poder arrojar á la atmósfera el aire del interior, es preciso, no valiéndose de medios mecánicos, tener le calienté en un conducto vertical á fin de que pese menos bajo un mismo volumen y adquiera un movimiento ascensional á favor de una parte de la presión atmosférica. Los medios que al efecto proponemos no son artificiales, sino naturales; es el calor del sol recogido en un aparato convenientemente dispuesto, el cual lo comunica al aire que le rodea. Sabido es con qué prontitud se calientan generalmente los metales al sol, sobre todo, comparados con las materias férricas; y con cuánta facilidad sueltan el que han absorbido, es decir, cuán rápidamente se enfrian, así que se les sustrae del foco de calor; y es que los metales poseen una gran conductibilidad, de más de 150 á 900 veces la de la tierra cocida. Por esto calientan tanto la mano que están expuestos al sol, y por lo mismo son tan fríos por la noche. Pues bien; si construimos un aparato de plancha metálica por el cual pueda circular el aire de abajo arriba, y se le expone al sol, las capas de aire que estén en contacto con el metal se calentarán fuertemente, adquirirán una menor densidad y establecerán, al mezclarse con el resto de aire, una corriente ascensional que será continua mientras dure el calor solar.

Esto es evidente; todo estriba ahora en dar al aparato una superficie de calentamiento tal, que sea susceptible de elevar la cantidad de aire que se ha de extraer á una temperatura suficiente para promover el turquesa necesario. Teniendo en cuenta el poder absorvente de la especie de metal que se emplea, el espesor de la plancha, y su posición relativa respecto á los rayos solares, se puede calcularse aproximadamente, según las fórmulas que se encuentran en todos los tratados de física, cual ha de ser esta superficie. Este aparato, que podrá ser de plancha de zinc, de cobre, de plomo ó de palastro, colocado en la parte superior del edificio, producirá un atrarrostrado consigo, las capas de aire inferior que, calentadas á su vez, se elevarán por el mismo conducto, llenándose inmediatamente el vacío que estas dejarán en las capas inmediatamente inferiores, y así sucesivamente, entoncel

Mas para reducir la superficie de calentamiento á un mínimo, ó si se quiere, para hacer más eficaz el aparato, podrá pintarse de negro la cara directamente expuesta á los rayos solares, á fin de aumentar el poder absorvente; con lo cual se degrada, al propio tiempo, el preservar el metal de la oxidación. Mientras que el poder absorvente de los metales oscila entre 12 y 18, el del negro de humo vale 100; diferencia muy digna de tenerse en cuenta.

Tampoco debe olvidarse, calentar la luz de construcción de este aparato, de la propiedad diatérmica del aire y de su mala conductibilidad para el calor; pero, en el caso contrario, podría comprometerse el éxito de la ventilación. El aire no se calienta sino por las corrientes ascendentes que se desarrollan al contacto de las superficies calientes, de ningún modo por el calor radiado ni por la conductibilidad, cuyas propiedades son en estos cuerpos gaseosos casi nulas. Así es que es preciso aumentar tanto lo posible la superficie de contacto, ya sea por medio de una gran superficie de reposición al sol, ya por medio de superficies ó conductos secundarios en comunicación con la superficie expuesta al sol, los cuales se calientan por transmisión con el calor que ésta absorbe efectivamente.

En algunos casos, y quizás siempre, será necesario apelar á otros recursos para producir un efecto máximo de calentamiento del aire del interior del aparato. Conocida es la cámara de Suíssure, con la cual logró este señor obtener dentro de ella una temperatura de 80° á 100°. Consiste este aparato en una caja de madera ligera mal conductora del calorífico, cuyo interior está pintado de negro, con una de sus caras formada de tres láminas de vidrio separadas entre sí por tres capas de aire. Exponiendo este aparato al sol, los rayos caloríficos que penetran en la caja son absorbidos por la capa de negro, el cual calienta por contacto el aire interior. Por otra parte, el calorífico radiado por esta capa de negro no siendo admitido á través del vidrio y el aire, por ser estos cuerpos adiatermanos para esta clase de rayos caloríficos, todo el calor se queda dentro del aparato.

Lo dicho basta para hacer creer en la posibilidad de establecer una ventilación por medios puramente naturales; pero si esto nos asegura la ventilación, no así el refresco, pues no es indiferente tomar al aire exterior de una manera cualquiera. Importa introducir aire frío ó fresco y en las mejores condiciones de pureza, que es otra de las condiciones que debe reunir nuestro sistema.

Observaremos, en primer lugar, que cuando un edificio está en la dirección de E. á O., las habitaciones de la