La Gaceta industrial (1870-12-10 00:00:00), página 18

Respecto á la introducción del aire en las habitaciones, creemos lo mejor hacerle entrar por una ó varias aberturas situadas en el suelo cerca de él, y hacerle salir también por una ó varias situadas en el techo; todo con el objeto de que el aire nuevo se mezcle lo menos posible con el aire viejo, y la distribución se haga por todos los puntos con la mayor uniformidad posible.

La introducción del aire frío por la parte superior no la creemos eficaz en nuestro sistema, porque antes de llegar al suelo habrá habido difusión, y la ventilación por lo tanto sería incompleta.

Además de procurar la uniformidad de las corrientes de aire, debe hacerse de modo que sean en sentido diagonal.

El órgano más principal de nuestro sistema, es el aparato solar de calefacción. De la construcción dependen sus efectos, ó si se quiere, su actividad. Cuanto mayor sea su superficie de exposición, mayor será la cantidad de aire calentado, y de consiguiente la de aire puesto en movimiento. Cuanto más expuesto esté á la perpendicularidad de los rayos solares, á igualdad de superficie, mayor será el calentamiento. Aumentando la altura, de la columna de aire caliente, aumentaremos la fuerza de absorción. La sección de la chimenea influye también en la cantidad de aire trasegado, pero entre ciertos límites, pues debe evitarse la producción de corrientes descendentes secundarias que disminuirán el tiro.

De todos los metales industriales, el más a propósito sería el cobre, por ser el que está dotado de mayor conductibilidad y de una capacidad calorífica relativamente menor. Pero debe tenerse en cuenta que es más caro y que debe cuidarse de pintarlo á menudo, á fin de evitar la formación del verde.

El hierro, bajo el punto de vista de la conductibilidad, es preferible al zinc, mas no respecto á la duración.

En rigor se podrían suprimir los metales, ó hacer al menos un sistema mixto, construyendo unas dobles vidrieras por donde penetran los rayos del sol para calentar el fondo del conducto y aumentar así el efecto calorífico; pero deberá construirse de modo que ajustase herméticamente, á fin de no dejar escapar el aire contenido entre ellas.

Se procurará que por medio de un tablado hecho de tablas ligeras, y perfectamente ajustadas, colocadas paralelamente á la cubierta, pase el aire hasta la chimenea, constituyendo, por decirlo así, el fondo del canal.

Si entre los conductos de aire se ponen planchas metálicas que conduzcan el aire á la chimenea, y juntas ó en contacto con la cubierta, calentándose por contacto ó trasmisión, se aumentará la superficie de caldeamiento, y el propio tiempo una distribución más uniforme del calor en las diferentes capas de aire.

Todavía puede aumentarse la superficie de calentamiento por medio de la siguiente disposición, que consistirá en construir á las fachadas que miran á Poniente y Levante los conductos del aire viejo que trasportan el aire del interior de las habitaciones debajo de la cubierta, de modo que salgan al exterior, y sean de plancha de hierro. De este modo empezaría á calentarse el aire antes de entrar en el aparato, y su calefacción sería completa, pues que los rayos oblicuos del sol de la mañana y tarde serían aprovechados en los momentos en que obrarian con menos energía en la cubierta.

Sobre el calentamiento del aire, solo nos queda que advertir, que la disposición general de los conductos de aire frío deben estar situados en el interior del edificio para evitar toda elevación de temperatura; al paso que los de aire caliente, deben estar situados de preferencia dentro de los muros exteriores, bañados por el sol, á fin de que no se enfríen. Estos conductos pueden ser de tierra cocida barnizada interiormente, ó de otro material cualquiera, con tal de que no presente rugosidades ó asperezas, que vendrían á aumentar el roce, y á dificultar la marcha de las corrientes de aire que por ellos circulan.

Las dimensiones que deben darse á estos conductos son las de grandes chimeneas para asegurar la ventilación. Para mayor comodidad puede hacerse de modo que la chimenea caiga sobre el patio del edificio, ó sea la prolongación de un tragaluz.

Por último, en el caso de que los medios de que acabamos de hacer mención para el refresco y ventilación de los edificios fuesen insuficientes por circunstancias especiales del terreno, de la clase del edificio, de la proximidad ó acumulación de cierta clase de establecimientos, ó bien porque el clima fuese demasiado caluroso y las capas de terreno de temperatura invariable, estuviesen muy próximas de la superficie de la tierra, y fuese, por consiguiente, poco fría; puede recurirse á otros medios que, aunque artificiales, son, sin embargo, de fácil aplicación.

Para aumentar la fuerza del aparato de calefacción podría hacerse circular por debajo de la cubierta, y antes de arrojar á la atmósfera los humos de la combustión, los tubos de las chimeneas de las cocinas económicas que existiesen en la casa, los cuales harían las veces de calorífero.

Para hacer más eficaz el entramiento, bastaría hacer circular el aire á su entrada en el sótano por entre los tubos de un frigorífico, que consistiría en un aparato de la forma misma que tienen los caloríferos, invirtiendo los papeles de cada una de sus partes. El medio refrescante (agua fría ó una mezcla frigorífica cualquiera) debería estar en lugar de los productos de la combustión, rodeando los tubos por donde ha de circular el aire que se ha de refrescar, y procurando que la entrada de este aire se haga por la parte superior, y salga por la parte inferior del refrescante.

Estos aparatos serían económicos donde hubiese hielo barato, y hasta podrían ser de uso de los mismos inquilinos, colocándolos á la entrada de aire de cada habitación como fuesen el hogar de una chimenea ó una estufa. Pero como no es una corriente de aire frío lo que necesitamos, sino un aire á unos 15°, 20° ó 25°, según los climas, poco refrescante sería preciso emplear; valdría más emplearlo en una gran cantidad de aire en el mismo sótano.

En las épocas de peste ó epidemia puede tamizarse el aire por entre unas capas de carbon vegetal, el cual, además de las materias sólidas en suspensión en el aire, retendría los malos olores y tal vez los mismas origen de la enfermedad.

Para refrescar y evitar la entrada de ratones, moscas, etc., podrían emplearse telas metálicas.

La eficacia de nuestro sistema y sus diferencias con los sistemas naturales y artificiales hasta aquí empleados, estriban: