La Gaceta industrial (1867-01-01 00:00:00), página 20

ne 31,30 metros de la base al vértice: la base es un cuadrado de 4,30 metros de lado, y el vértice un cuadrado de 0,45 metros que tiene también dos muros en cruz: el gasto de carbón es próximamente de 10 toneladas por semana. El tiro de esta chimenea no ha sido nunca tan considerable como el de las dos primeras; por término medio es de 11 milímetros.

Al construir esta chimenea, se practicaron cerca del vértice algunas ventanas con paredes inclinadas hácía arriba con el objeto de que el viento al introducirse activase el tiro é hiciese subir al humo; pero estas ventanas parece que no han dado todo el servicio que de ellas se esperaba, y producen más bien un mal efecto, pues sirven de salida al humo que ennegrece la parte superior de la chimenea mucho más abajo que las otras.

En la chimenea mayor el efecto que se ha producido es considerable, aumentando á medida que se añadian calderas. La tercera, por el contrario, que no servía más que una sola, no tiene sino un tiro débil. A pesar de que es bastante pequeña con relación á su altura, se ha reconocido que es demasiado ancha para el trabajo que ha de hacer, y ciertamente haría mejores servicios si se le agregara una caldera.

En Febrero de 1884 estalló en Dundee un violento huracán, en el cual hubo ocasión de hacer algunas observaciones sobre las chimeneas. En lo más fuerte de su intensidad, las partes superiores de las dos mayores fueron derribadas al mismo tiempo, sin que las paredes en declive de las chimeneas sufriesen ninguna deterioración.

La gran chimenea colocada detrás de un molino elevado que no presentaba ningún movimiento bajo la influencia del viento, se la veía al comparar su vertical con la del molino, ejecutar movimientos á la manera de un pétalo; estas oscilaciones llegaron hasta 0,430 y la caída de la chimenea parecía inminente. El vértice de esta chimenea no fue reconstruido sino tres meses después, y sin embargo, el tiro no disminuyó durante este tiempo, gracias á los pequeños muros en cruz que no habían sufrido nada; pero el humo era más negro que antes, y no se elevaba tan fácilmente, en términos que una brisa un poco fuerte le rechazaba y le hacía pegarse á las paredes de la chimenea.

Se empleó un andamiaje elevado alrededor de la segunda chimenea para hacer algunas experiencias sobre la temperatura de los gases desprendidos y sobre la disminución que se podría hacer sufrir al orificio de salida sin disminuir el tiro. Se midió pues el tiro durante muchos días, y se halló que era de 20 milímetros. Se midió al mismo tiempo la temperatura de las corrientes de llama, y se vio que en la base de la chimenea era de 260 á 500°, y en el vértice de 260 á 315°; se puso entonces en la parte superior de la chimenea una plancha de palastro que disminuía la salida 0,255 de metro cuadrado. Durante dos días de experiencias el tiro no disminuyó, y hasta después de haber hecho esta sección más pequeña el tiro no sufrió la más mínima disminución.

Nunca será demasiada la importancia que se conceda al tiro en las chimeneas, y esta es la razón por que tanto nos hemos esforzado sobre este asunto.

Nada es más fácil que hacer pasar un exceso de aire en los hogares y obtener menos vapor de agua del que se debía con una cantidad dada de calor; pero no es aquí donde existe el error, pues si así fuese sería fácil remediarlo, disminuyendo el orificio de la toma de aire, ya por medio de la puerta del cenicero, ó ya por medio del registro. Mas hay una gran diferencia entre los dos casos, como se ha demostrado en numerosas experiencias.

Dejando abierta la puerta del cenicero, se puede obtener un buen tiro y quemar mucho carbón; pero la evaporación de agua disminuye y no se evita este inconveniente cerrando el registro.

Lo que conviene más para obtener el máximo de calor ó la más alta temperatura en los hornos y para utilizar lo más posible, haciendo que ardán los gases que penetran por la abertura de la chimenea, es hacer que esta abertura sea estrecha y nada más que lo suficiente para la salida de los gases.

Aquí acaba el extracto de M. Carmichael, en el cual se ve una vez más, por las experiencias mencionadas, que para hacer una buena instalación de chimenea que lleve el objeto á que está destinada con economía en la explotación de los hogares, que, según hemos dicho al principio, es una de las principales condiciones que han de llenar, es necesario calcular bien todas sus secciones para el volumen de gases que por ellas ha de pasar y la velocidad que estos gases han de llevar; y tener además en cuenta todos los detalles de construcción que sean necesarios para que las influencias exteriores no perjudiquen á la regularidad del buen tiro, en el cual influyen muchísimas circunstancias, las cuales se deben tener en cuenta, por muy insignificantes que á primera vista parezcan algunas de ellas.

G.-P.

ENSAYO DE LAS RESINAS, BREAS ETC.

POR MEDIO DEL RYTIMÉTRO DE M. MAXWELL-LYTE.

Con motivo de las falsificaciones que se hacen hoy día en la fabricación de las trementinas, y especialmente en las gemmas brutas, falsificaciones producidas por la avaricia que en algunos productores han hecho nacer los altos precios que en estos últimos años han alcanzado todos los productos resinosos, M. Salle-ron propone un aparato especial para el ensayo de las resinas, breas, gemmas etc., con el cual cualquiera fabricante ó negociante estará en estado de darse una cuenta exacta del valor de los productos que compra.

El uso de este aparato llamado Rytimetro, inventado por M. Maxwell-Lyte está fundado sobre el hecho de que casi todas las materias resinosas son solubles