La Gaceta industrial (1867-01-01 00:00:00), página 19

CHIMENEAS DE HORNO.

M. Peter Carmichael ha comunicado á la Sociedad de los Ingenieros de Escocia un estudio interesantísimo que ha hecho sobre las chimeneas de los hornos, para poder determinar las dimensiones exactas con las que se utilizan mejor los gases producidos por la combustión de los hogares. Damos á continuación un extracto de la nota de M. Carmichael, tal como la publica Le Moniteur des Intérêts Matériels, no dudando que nuestros lectores conocerán la importancia y utilidad de esta clase de noticias y datos que tienden á aprovechar lo más posible el combustible en el caldeo, y que sirve por tanto para plantear buenas instalaciones que realicen una economía real en la explotación de las industrias; dicha nota dice de la manera siguiente:

«Sabido es la gran importancia que tiene una buena chimenea; de ella en efecto depende en gran parte la actividad de combustión y el aprovechamiento del combustible sin humo. Cuando, por ejemplo, el tiro es inferior á 0,5 en la escala de presión, el fogonero debe estar en incesante vigilancia, no puede impedir la formación de una gran cantidad de humo blanco, y en este momento, si la máquina tiene necesidad de un excedente de vapor le es imposible obtenerlo.

Muchas chimeneas de fábrica son demasiado grandes para el servicio que están destinadas á hacer, no por su altura (puesto que la altura de una chimenea es casi siempre una buena cualidad) sino por su sección, sobre todo la del vértice. Así en la práctica, siempre que hay calderas y hornos que dependen de una chimenea, el tiro disminuye cuando la abertura es demasiado grande comparativamente á la suma de los orificios de los registros. Se han hecho numerosas observaciones para obtener la temperatura de las corrientes de llama de los gases á la salida y el valor del tiro: difícil es hacer experiencias, pero sería muy instructivo tener un cierto número de observaciones relativas á diferentes chimeneas para reconocer la temperatura de los gases desprendidos y la fuerza del tiro con relación á las dimensiones de la chimenea, á los hogares que la alimentan y al combustible consumido en un tiempo dado.

La temperatura se ha reconocido por medio de pequeños botones formados con los metales siguientes: Zinc que funde á 500°—Plomo á 335.—Bismuto á 269, y estaño 228.—Se suspendían pequeños pedazos de estos metales en medio de las corrientes de llama por medio de un hilo de hierro y se anotaba el momento en que fundían. Esta experiencia se ha renovado muchas veces y se ha podido hacer constar que detrás de los registros, la temperatura es casi constantemente de 300°, y que en el fondo de la chimenea tenía el mismo valor.

Para estimar el tiro, se ha empleado un manómetro de agua, construido con una grande escala á fin de tener más seguridad en sus indicaciones. Se introduce en la chimenea un extremo de tubo que puede recibir el manómetro de agua: la llave tiene un orificio en la dirección de su eje, con el objeto de poder poner en comunicación con el aire el interior del recipiente del manómetro para restablecer los niveles y ajustar la escala del tubo, después de lo cual se le hace comunicar con la columna de aire del tiro en la chimenea y se lee en la escala la desnivelación producida.

M. Carmichael ha hecho observaciones especiales en tres chimeneas de la fábrica de Deus en Dundee. Estas chimeneas se diferencian en su altura, pero sus proporciones generales son las mismas; tienen la forma de pirámides y terminadas en punta como los monumentos egipcios. Esta terminación parece ser muy conveniente porque el humo se desprende fácilmente, sobre todo cuando hay poco viento, el cual sin embargo detiene mucho menos la salida de los humos en las chimeneas de esta forma. Las que no están construidas de esta manera, pasa con frecuencia lo que en el orificio de una llave cuando se silba, y las bocanadas de viento modifican notablemente su tiro. Con dicha terminación no hay que temer nada de esto, porque el viento no puede soplar á la vez más que en dos de sus cuatro caras, lo que permite á las otras dos funcionar libremente.

La primera de las tres chimeneas que acabamos de citar, fué construida en 1854, está situada encima de las calderas cuyo servicio hace, tiene 40 metros desde el vértice á la base, y su base está á 19 metros sobre las regillas de los primeros 14 hogares. A 26 metros por encima de la base de la chimenea, hay también cuatro calderas cuyo humo va á la chimenea por un largo túnel de ladrillos construido en parte bajo el suelo. La abertura superior es un cuadrado de 0,90 metros de lado y su base un cuadrado de 1,80 de lado, y el orificio superior está aun más disminuido por los dos muros interiores que forman la cruz.

Para que se pueda juzgar de la eficacia de esta chimenea, diremos que el gasto de carbon por cada caldera es de 11 toneladas por semana: observaciones que se han hecho en diferentes épocas, han dado como valor medio del tiro 20 milímetros. Se ha observado al mismo tiempo que las variaciones de la presión barométrica tenían poca influencia en el tiro, mientras que el viento por el contrario tiene mucha; los menús perjudiciales son los del S y S O.

La segunda chimenea observada por M. Carmichael fué construida en 1844, tiene 41 metros de altura desde la base al vértice, su base es un cuadrado de 2,13 metros de lado y la abertura del vértice tiene 1,3 metros de lado y está igualmente disminuida por dos muros en cruz. Sirve siete calderas, que tiene cada una dos hornos; el gasto de carbon es poco más ó menos el mismo que el de la anterior; el tiro de esta chimenea se midió con tanto cuidado como el de la primera, y se reconoció que su valor medio es de 15 milímetros. La tercera es mucho más reciente que las dos primeras; fué construida en 1864; sus dimensiones son mucho menores porque no sirve más que una caldera. Tie-