La Gaceta industrial (1870-03-30 00:00:00), página 9

Las dimensiones de la bomba con que se hicieron los ensayos, eran las siguientes:
  Diámetro interior de la turbina... 0,300
  Id. exterior......................... 0,480
  Id. de los orificios de aspiracion e impulsion..................... 0,250
La bomba estaba instalada en las condiciones siguientes:
  Altura de aspiracion................. 4,020
  Id. de impulsion..................... 1,030

Lo que da una elevacion total de. 5,050
El movimiento lo daba una maquina locomovil horizontal, como lo indica el grabado que acompana, y la transmision se hacia por medio de una correa que cogia el volante de la maquina y la polea del eje de la turbina, cuyos diametros estaban en relacion de 5 á 1. La fuerza de la maquina medida al freno, resultó ser de 18 caballos á la presion media de 5 atmosferas. La cantidad de agua elevada era de 138 litros por segundo, que corresponde á un trabajo de 759 kilogramometros, y siendo el del vapor equivalente á 1326 kilogramometros, resulta que el efecto útil es de 52 1/4 por 100. La maquina marchaba á razon de 100 vueltas por minuto, siendo, por consiguiente, 500 el número de vueltas de la turbina, habiéndose observado que creciendo la velocidad, no aumentaba ya más el rendimiento de la bomba. M. Leverrier, sin embargo, cree que aumentando el diametro de los tubos desde 0,25 á 0,30, el efecto útil podría llegar hasta 55 á 56 por 100; pero admitiendo que sea de 52 á 53, siempre resultará una gran ventaja en favor de este sistema de bombas bajo el punto de vista del efecto útil.

Solo así se explica, por otra parte, la rapidez con que se ha generalizado su aplicacion en casi todas las industrias, pues donde quiera que haya necesidad de elevar grandes cantidades de agua á alturas que no pasen de ciertos limites, las bombas centrifugas dificilmente tienen rival entre los aparatos de su genero.

Con objeto de hacerlas adaptables á cada caso particular, los inventores y constructores MM. Neut y Dumont han ideado varias disposiciones segun la aplicacion á que se las destina, y según tambien que el agua haya de tomarse de un rio, de un pozo ordinario, etc., de manera que cuando se trata de la instalacion de una de estas bombas, los datos principales que se necesita especiar son los siguientes:

1.º Cantidad de agua por minuto ó por hora.
2.º Altura de aspiracion.
3.º Altura de impulsion (1).
4.º Cuando la aspiracion e impulsion no son en sentido vertical, indicar su longitud en el sentido horizontal.
5.º Dónde y cómo debe hacerse la toma de agua; y si es un pozo, indicar su diámetro y la cantidad de agua que da con corta diferencia.
6.º Si se necesitan tubos y codos con la bomba, remitir un croquis acotado del perfil de la instalacion.

Es preciso no olvidar ninguno de los datos anteriores, pues de su exactitud depende el que en cada caso se aplique la bomba que conviene y en las mejores condiciones.

Como indicamos ya en el anterior articulo, estas bombas pueden ser movidas por caballerias, y al efecto los Sres. Neut y Dumont construyen un malacate especial sumamente sencillo con objeto de disminuir los rozamientos, y que sirve indiferentemente para una, dos ó tres caballerias ó bueyes.

No damos aqui los precios de los diversos modelos de estas bombas, porque como siempre necesitan un numero mayor ó menor de accesorios, de poco ó nada serviría dar el del cuerpo de bomba. Diremos, sin embargo, para que se pueda formar idea, que una bomba con su malacate para obtener de 15 á 26,000 litros de agua por hora, costaría en Madrid unos 6,000 rs.

Muy en breve habrá ocasion de ver funcionar cerca de Madrid una de estas bombas, habiendo varias ya que funcionan en diferentes puntos de España.

V.

SECCION CIENTIFICA.

LOS CAMBIOS DE ESTADO FISICO SEGUN LA TERMODINAMICA.

PARTE SEGUNDA.

Fusion y solidificacion. (2)

(1.) La observacion y la experiencia han hecho ver que la mayor parte de los cuerpos pasan del estado sólido al liquido cuando se les somete á la accion del calor, y que son tres las leyes que rigen este fenomeno, á saber:

(1) Estas alturas deben ser medidas verticalmente, partiendo del plano sobre que está fijada la bomba.
(2) Véanse los dos números anteriores.