ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Gaceta industrial y ciencia eléctrica (1891-06-10 00:00:00), página 14

3.º Un voltmetro ó un llamador de tensión para la comprobación de la tensión normal de la dinamo.

4.º Un amperómetro que acuse la intensidad de la corriente producida.

5.º Plomos fusibles para la protección de la dinamo en el caso de que se establezca en la conducción un circuito corto.

6.º Un sistema de carriles para dotar de movilidad á la dinamo cuando se instale para funcionar de un modo indirecto por cable ó correa.

Fig. 8.

Más adelante describiremos con detalles todos estos aparatos.

Puesta en marcha de la dinamo.—Como principio general, toda dinamo debe colocarse en un local seco y libre de polvo, cuidando de que la máquina quede de tal modo que pueda fácilmente inspeccionarse toda, y principalmente el colector. Esta condición concurre en la instalación que estudiamos.

En el caso de comunicarle el movimiento por cable ó correa, es muy conveniente colocar un patín sobre el ya citado sistema de carriles, con cuyo auxilio será fácil dar al cable ó correa la tensión necesaria por el movimiento de traslación de la dinamo sobre el patín. Las correas cosidas ó empalmadas deben proscribirse, no empleando más que las correas coladas en sus juntas y de grueso constante, con cuyo empleo es más uniforme la marcha de la
Gaceta industrial y ciencia eléctrica (1891-06-10 00:00:00), página 28

trífuga. En las dos puntas de una horquilla para el cabello de las damas están dos bolitas, y la horquilla se halla suspendida por medio de una tira pequeña de goma elástica. A ésta se la enrolla, y al dejarla desenrollar comunica su movimiento de rotación á la horquilla, cuyas bolitas se alejan á causa de la fuerza centrífuga; y la fuerza adquirida por éstas al destorcerse la goma, la hace torcerse de nuevo en dirección opuesta, de modo que cuando la goma vuelve á destorcerse el aparato girará en sentido opuesto. Esta operación continúa por bastante tiempo.

También se usan las horquillas en el aparato de la figura 9. Una de ellas va abierta en ángulo recto y forma un sustentáculo; otra tiene las puntas dobladas para que sirva de doble gancho. El sustentáculo va en un tablero provisto de un círculo graduado. La de los ganchos va suspendida por un pedazo de tripa de gato, y para que sirva de índice se ha puesto una aguja de tejer en los ganchos. De este modo se obtiene un higróscopo, que es muy sensible á los efectos de la humedad atmosférica. ¿Se quiere mostrar la atracción y la repulsión eléctricas? En ese caso, sustitúyase la tripa y póngase en su lugar un hilo de seda ó un cabello, y en vez de la aguja de tejer empleéese una pajita y válgame el experimentista de un pedazo de lacre ó de una varilla de vidrio para producir la electricidad.

¿Para qué sirve el aparato de la figura 10? Para demostrar la elasticidad de los cuerpos sólidos. Péguese dos piezas del modo que indica el grabado, es decir, que formen un plano inclinado y una guía para algunas bolillas de jugar los chiquillos, ó para bolas de plomo. Si en la entalladura de la guía horizontal se colocan algunas bolillas y se deja rodar otra por el plano inclinado, el golpe que ésta da á la primera de la serie se transmite á todas las demás y empuja hacia adelante la primera del extremo opuesto. Este efecto se debe á la compresión que en las bolillas produce el golpe y á la restitución que la elasticidad les hace de su forma primitiva. Si en vez de estas bolillas se emplean bolas de plomo, la fuerza del golpe se pierde en el cambio permanente de la forma.

(La América Científica.)

MADRID
IMPRENTA Y FUNDICIÓN DE MANUEL TELLO
Don Evaristo, 8
Gaceta industrial y ciencia eléctrica (1891-06-10 00:00:00), página 4

do el campo á mayores distancias por medio del sencillo magnetómetro constituido por una pequeña aguja imantada, suspendida de una hebra de seda, se reconoce fácilmente la perturbación debida al campo terrestre.

He aquí dos casos particulares de campos magnéticos superpuestos sumamente interesantes por sus inmediatas aplicaciones á la teoría de las mediciones magnéticas y á los instrumentos empleados en la práctica:

PRIMER CASO. Composición de campos paralelos.—Designanse con este nombre los campos cuyas líneas de fuerza siguen la misma dirección; de donde se infiere evidentemente que la fuerza resultante ó intensidad del campo conserva en cada punto la misma dirección, y es igual á la suma de las intensidades de cada campo considerado aisladamente. En la práctica no es lo común que la dirección de las líneas de fuerza de dos campos magnéticos coincidan en toda su extensión; pero basta que esto ocurra en ciertas regiones de utilización del campo resultante, para que, haciendo referencia tácita á dichas regiones solamente, se considere el paralelismo de los campos superpuestos. De ello tenemos un ejemplo en la composición del campo de un imán, libremente suspendido por su centro de gravedad, con el campo magnético terrestre, cuyas líneas de fuerza \( H_i \) (fig. 4) coinciden con las del campo debido al imán en todos los puntos de su ecuador magnético ó línea normal \( ln \), siendo entonces la intensidad del campo resultante \( H_r \) en cada punto de la línea \( ln \) (i), igual á la suma \( H_i + H_t \) de las intensidades del campo terrestre y del imán respectivamente. Y aplicación práctica de estas nociones es el empleo de los imanes que se usan en algunos galvanómetros para reforzar ó debilitar la acción del campo magnético según lo requiera la naturaleza de la medida ó observación que se practica con el instrumento. Los conocidos amperómetros y voltímetros de Sir Williams Thompson, por ejemplo, llevan unos imanes semicirculares (figura 5), en los cuales van marcadas las intensidades del campo magnético que producen en la región media de su línea polar NS: colocado este imán de manera que aquella región media, en la cual el campo es sensiblemente uniforme, se superponga á la pequeña aguja del magnetómetro, encuéntrase ésta sujetá á un par director, en cuyo momento dinámico debe sustituirse, en lugar de \( H_t \), la intensidad del campo resultante \( H_r = H_i + H_t \). Si el instrumento es demasiado sensible para la observación que se hace, esto es, si el magnetómetro se desvía más allá de límites útiles ó convenientes, basta colocar el imán auxiliar de manera que coincida su campo central en dirección y sentido con el terrestre, y las mismas fórmulas

(1) Para abreviar omitimos las definiciones explícitas de ciertas expresiones como éstas, que el lector deducirá fácilmente sin necesidad de más explicaciones, así como los símbolos con que representamos las diversas magnitudes.

Fig. 4.

Fig. 5.
Gaceta industrial y ciencia eléctrica (1891-06-10 00:00:00), página 6

unidad de polo situada en \(a\) son una atracción según \(aS\) y una repulsión según \(aN\), ambas iguales en intensidad á \( \frac{p}{r^2} \); por consiguiente, la fuerza resultante, esto es, la intensidad del campo tancia del punto \(a\) al centro del imán, se obtendrá

\[
r_n = d - \frac{l}{2},
\]
\[
r_s = d + \frac{l}{2};
\]

por consiguiente,

\[
H_i = \frac{2 p l d}{r_n r_s} = 2 M \frac{d}{r_n r_s}.
\]

Y por último, si el punto \(a\) se encuentra algo lejano, se tiene sencillamente

\[
H_i = \frac{2 M}{d^3} \left(1 - \frac{l}{4 d^2}\right)^2.
\]

F. CHACÓN Y PERY.

(Se continuará.)

Fig. 7.

del imán en el punto \(a\), será la diagonal del paralelógramo construido sobre \(H_n\) y \(H_s\), y por semejanza de triángulos se tendrá

\[
H_i : \frac{p}{r^2} :: l : r,
\]

de donde

\[
H_i = \frac{p l}{r^3};
\]

y designando por \(M\) el momento magnético del imán,

\[
H_r = \frac{M}{r^5} \text{ unidades C. G. S.}
\]

12. Expresión del campo en la dirección de línea polar de un imán en función de su momento.—Cuando el punto que se considera está en la prolongación de la línea polar, la fuerza resultante será, designando por \(r_n\) y \(r_s\) las distancias del punto \(a\) á los polos (figura 8),

Fig. 8.

\[
H_i = \frac{p}{r_n^2} - \frac{p}{r_s^2}.
\]

Si ahora invertimos el imán, la intensidad de la fuerza resultante permanecerá invariable, pero su sentido será contrario; y designando por \(d\) la dis-

LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN EL PALACIO DE «LA EQUITATIVA.»

I.

A la magnificencia de un palacio tan suntuoso como el que la opulenta Compañía de seguros sobre la vida «La Equitativa» ha erigido entre las calles de Alcalá y Sevilla de esta corte, parte para su morada oficial y otra mayor para fines propios de su institución, que exige la colocación fructuosa de su capital inmenso, correspondían servicios interiores completísimos y modernos, tales como el comfort más exigente puede apetecer en una época en que todos los adelantos de las artes industriales convergen al fin único de aumentar el bienestar propio de una civilización refinada.

El palacio de «La Equitativa», de fábrica espléndida, en cuyo proyecto y ejecución ha tenido parte principalísima el arquitecto español Sr. Grases, es completo desde el punto de vista en que le acabamos de considerar. Un sistema de calefacción á vapor, alimentado por generadores situados en amplios, aireados y claros sótanos, y una distribución de agua caliente, esparcen la red complicada de sus tuberías por las dependencias todas de tan vasto edificio; ascensores que alivian al sibarítico clubman el acceso á su tertulia del Casino, y montacargas prolijos para el servicio doméstico de tan elegante vecindad, y principalmente una instalación de alumbrado eléctrico, propia, tan completa y perfecta como para sí
Gaceta industrial y ciencia eléctrica (1891-06-10 00:00:00), página 7

la quisieran moradas no menos vastas y acaso más señoriales: tales son los elementos de confort que contribuyen á dar carácter especialísimo de modernismo á la suntuosa obra realizada en esta villa y corte por la Compañía aseguradora, que tiene como sede universal la mercantil y adelantada ciudad neoyorkina.

Es nuestro objeto describir la instalación de alum-

Fig. 1.

brado eléctrico. Encárguense otros de referir los tours de force de arquitectura, las riquezas de la ornamentación prodigadas en el palacio español de «La Equitativa.» La instalación del alumbrado eléctrico encierra, dentro de su relativa limitación, todos los elementos necesarios para constituir una obra acabada de ingeniería y un modelo digno de ser propuesto al estudio de nuestros electricistas. Nuestro trabajo será eminentemente analítico: así creamos realizar mejor nuestro propósito de contribuir
Gaceta industrial y ciencia eléctrica (1891-06-10 00:00:00), página 9

á la educación técnica de nuestros ingenieros, porque señalaremos á cada componente de los que propiamente componen la instalación su aplicación característica; daremos su descripción, y mostraremos su eficacia.

Esta tarea, algo árida, nos la ha facilitado galantemente el representante en España de la casa Siemens, de Berlín, á cuyo cargo ha corrido la instalación, D. Ernanno Schilling, suministrándonos cuantos datos nos han sido menester para llevar á cabo nuestro trabajo.

La instalación ocupa un local no muy espacioso, aunque suficiente, compuesto de dos departamentos y un patio anexo, sito en la planta de sótanos del palacio. La figura 1 constituye la de la instalación, con el emplazamiento de sus grandes componentes. Son éstos tres generadores de vapor, tres motores y otras tantas dinamos. En el patinillo, y bajo una cubierta de cristal, se emplazará una soberbia batería de acumuladores. De cada uno de estos órganos, de sus accesorios y del cuadro de distribución, del que ofrece una vista en perspectiva la figura 2, nos vamos á ocupar separadamente.

Calderas.—Para la producción del vapor acabamos de decir que se han instalado tres generadores:

Fig. 3.

son éstos iguales, del sistema Simonis Lave (constructor alemán), y se hallan en un local próximo á la sala de máquinas.

Los generadores son tubulares, y cada uno se compone de un haz de 55 tubos paralelos e inclinados, que desembocan por sus extremos en dos cajas rectangulares, y de un gran depósito cilíndrico situado sobre el haz, en comunicación directa con dichas cajas. El haz de tubos, las cajas rectangulares y la mitad próximamente del gran depósito superior, van llenos de agua.

Los depósitos superiores de cada caldera van coronados por una cúpula ó cámara de vapor, de cuyos recipientes parten tubos que conducen el vapor á un depósito único, consistente en un tubo horizontal del que arrancan: primero, el tubo general de conducción de vapor á los motores; segundo, el tubo de toma de vapor de los aparatos destinados á alimentar de agua las calderas; y tercero, el tubo principal que conduce vapor á la red destinada á la calefacción del edificio.

Todos los tubos van provistos de las llaves y aparatos convenientes para cumplir los servicios respectivos.

Los productos de la combustión envuelven el haz de tubos solamente, describiendo una serie de zig-
La Gaceta industrial (1865-01-14 00:00:00), página 4

Para llegar á un resultado tan sorprendente en el escoplando por medio de un aparato tan sencillo como el que nos ocupa, era preciso aplicar la herramienta de rotación, puesto que las máquinas que se han hecho con este objeto, en que la herramienta trabaja en sentido vertical, imitando el trabajo á mano, ofrecen grandes inconvenientes en la práctica. Es uno de ellos y acaso el más grave, el de no vaciar la escopleadura, cuyos ángulos se rompen con facilidad, cuando el volumen de las virutas es mayor que el hueco que deja la escopleadura.

Todos estos defectos están orillados perfectamente en la que vamos á describir, á pesar de su notable sencillez.

Sobre una mesa ó banco, que es de madera ó de hierro y cuyas dimensiones varían según el trabajo á que la máquina se destina, hay un carro en disposición horizontal por donde corre una pieza plana de fundición con dos coginetes que reciben un pequeño árbol, en uno de cuyos extremos que está agujereado, vá colocada la herramienta sujetada por medio de un tornillo.

En el centro aproximadamente de este árbol y en el espacio que media entre los dos coginetes que le sostienen hay dos grandes anillos que sirven de poleas por donde recibe el movimiento la herramienta que marcha con una velocidad de dos mil revoluciones por minuto. Por medio de una palanca adherida á un costado que pasa por debajo de la mesa y sale á la altura de la mano del operario, según se ve en el dibujo, hace avanzar ó retroceder á voluntad la herramienta sobre el carro.

En frente de la herramienta vá un plato ó tabla de hierro colocada sobre otro carro que tiene un movimiento horizontal y que, lo mismo que el de la herramienta, mueve el operario por medio de una palanca. Sobre este carro, y sujetada con tornillos vá la madera que se ha de escoplar, cuya cara inferior debe ser plana á fin de que la mortaja ó escopleadura salga perfectamente recta.

Creemos que basta esta ligera explicación para hacer comprender el mecanismo de este aparato, que, en realidad, no es más que una máquina de agujerear, dispuesta horizontalmente, que obra como tal con relación á la madera colocada en frente, y cuyo movimiento en sentido contrario al de la herramienta, permite obtener un agujero corrido, ó lo que es lo mismo, una escopleadura, según se ve en los detalles, fig. 2 y 3.

Para trabajar con esta máquina, se coloca el operario á uno de los lados, con la mano derecha puesta en la palanca de la herramienta, que va apretando paula-
La Gaceta industrial (1865-01-14 00:00:00), página 8

CENTRO GENERAL DE LA INDUSTRIA.

EXPOSICION PERMANENTE
DE
MAQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES.
(Aduana vieja, terrenos del Salitre.)

MADRID.

Ensayos públicos, los jueves y domingos de dos á cinco de la tarde.

En este establecimiento encontrarán constantemente los industriales las máquinas y aparatos que necesiten para sus industrias, con la ventaja de verlas funcionar y hacer por sí mismos cuantas pruebas y ensayos tengan por conveniente.

SE MONTAN TALLERES COMPLETOS A PRECIOS ALZADOS.

El local de la Exposición está abierto todos los días desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.

MOLINO HARINERO BRISSON.
DE PIEDRA OSCILANTE.
Con Real privilegio exclusivo.
Premiado con 15 primeras medallas en diferentes Exposiciones.

La sencillez y baratura de este molino, unidas á la cantidad y perfección del molido, lo hacen superior á todos los empleados hasta el dia, según lo han reconocido cuantas personas le han visto funcionar. La harina sale fresca sin necesidad de desgranadores ni aparatos de ninguna clase.
Puede instalarse en cualquier local por muy reducido que sea, pues el molino montado y en disposición de funcionar, no ocupa más que un cuadro de cinco pies de lado.

    Números.
    Diametro de las piedras.
    Fuerza empleada.
    Produccion aproximada por hora.
    Precio en fábrica. (Orleans.)

    1
    0.50
    1 caballería.
    1 fanega.
    2.800 rs.

    2
    0.80
    2 idem.
    2 idem.
    5.000

    4
    1'
    2 caballos de vapor.
    5 1/2 idem.
    6.000

    8
    1.50
    4 idem. idem.
    De 5 á 6 idem.
    15.500

Malacates de hierro para una ó dos caballerías, 2,000 rs.

CERNEDORES.
Para el núm. 1, 4.000 rs. Núm. 2 y 4, 2.000. Núm. 8, 2.500.
Las piedras de este molino son de LA FERTÉ, de primera calidad.
Las personas que quieran ver funcionar este molino, y hacer en él los ensayos que gusten, pueden acudir los jueves y domingos, de dos á cinco de la tarde, al CENTRO GENERAL DE LA INDUSTRIA, Aduana vieja, terrenos del Salitre, Madrid, á donde debe dirigirse la correspondencia.

LA GACETA INDUSTRIAL.

LA GACETA INDUSTRIAL sale todos los sábados desde el 1.º de Enero de 1865.

PRECIOS DE LA SUSCRICION.

    Trimestre.
    Semestre.
    Un año.

    MADRID.
    Suscribiéndose directamente.
    16 rs.
    30 rs.
    60 rs.

    PROVINCIAS.
    En casa de las correspondentes.
    20
    36
    70

    ULTRAMAR Y EXTRANJERO.

    40
    76
    150

PUNTOS DE SUSCRICION.—MADRID: En la Redacción, calle del Barquillo, núm. 29, bajo derecho; en las oficinas del Centro general de la industria, local de la Aduana vieja, y en las librerías de Bailly-Baillière, plaza del Príncipe Alfonso, 8; Cuesta, calle de Carretas, 9, y Durán, Carrera de San Geronimo, 2.
PROVINCIAS: En las principales librerías.
PARIS: Mr. Amand Pigeon, boulevard du Prince Eugene, 87.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Director de LA GACETA INDUSTRIAL, Barquillo, 29, bajo, Madrid.
La Gaceta industrial (1865-01-28 00:00:00), página 4

los prácticos con el nombre de trompe, es la que mayores ventajas reúne y se presta á un mayor número de aplicaciones, que le han valido el nombre de indispensable para esta industria.

Basta la simple inspección de la fig. 1.a para hacerse cargo de la disposición general de esta máquina, cuya mesa ó montante aparece rasgado con el objeto de dejar ver el mecanismo, notable por su extremada sencillez, y del que podrán nuestros lectores formarse una idea exacta, sin necesidad de muchas explicaciones.

Desde luego se vé que es un árbol vertical que rueda sobre un pivote cuyo extremo superior, dispuesto para ser fijada la herramienta, viene á salir por un agujero practicado en el centro de la mesa. Este árbol va unido á un carro provisto de un manubrio, como se ve en el dibujo, que le permite subir más ó menos sobre el nivel de dicha mesa: en la parte baja tiene un cilindro que sirve de polea, por donde pasa la correa que pone en movimiento este árbol, cuya velocidad es de dos mil vueltas por minuto.

Según las diferentes herramientas que se adapten al porta-útil, se obtienen los variados trabajos que se pueden hacer con este aparato, y que son tan numerosos como frecuentes en las distintas operaciones del trabajo de la madera.

La fig. 1.a representa el porta-útil con un hierro de moldear, cuyos detalles se ven perfectamente en las figs. 2 y 3, que va sujeto por medio de un tornillo, pu-

diendo hacer molduras de todas clases, rectas ó curvas, de cualquier forma ó dibujo, hasta 4 centímetros de ancho, que son las más comunes para puertas, ventanas, etc. Las primeras ó sean las molduras rectas, se obtienen muy fácilmente, dejando correr poco á poco la madera sobre la mesa, á favor de una guía que se regula según la profundidad del dibujo. Las segundas necesitan alguna más práctica, en razón á que para obtener las curvas la madera no puede apoyarse más que en un solo punto. Estas molduras se obtienen con solo pasar la madera una vez, quedando del todo lisa y perfectamente acabada, y cambiando la herramienta hacen asimismo rebajos de todas clases con las mismas condiciones de perfección, aun aquellos que es casi imposible obtener á mano con exactitud. Con un hierro recto y cortante se puede acepillar hasta 7 á 8 centímetros de ancho, que es comúnmente el de las tablillas para persianas.
La Gaceta industrial (1865-01-07 00:00:00), página 1

LA GACETA INDUSTRIAL.
La Gaceta industrial (1865-01-07 00:00:00), página 12

CENTRO GENERAL DE LA INDUSTRIA.

EXPOSICION PERMANENTE
DE
MAQUINAS Y APARATOS INDUSTRIALES.
(Aduana vieja, terrenos del Salitre.)
MADRID.

Ensayos públicos, los jueves y domingos de dos á cinco de la tarde.

En este establecimiento encontrarán constantemente los industriales las máquinas y aparatos que necesiten para sus industrias, con la ventaja de verlas funcionar y hacer por sí mismos cuantas pruebas y ensayos tengan por conveniente.

Se montan talleres completos á precios alzados.

El local de la Exposicion está abierto todos los días desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.

MOLINO HARINERO BRISSON
DE PIEDRA OSCILANTE
con Real privilegio exclusivo.

Premiado con 15 primeras medallas en diferentes Exposiciones.

La sencillez y baratura de este molino, unidas á la cantidad y perfeccion del molido, lo hacen superior á todos s empleados hasta el dia, según lo han reconocido cuantas personas le han visto funcionar. La harina sale fresca sin necesidad de desgranadores ni aparatos de ninguna clase.

Puede instalarse en cualquier local por muy reducido que sea, pues el molino montado y en disposicion de funcionar, no ocupa mas que un cuadro de cinco pies de lado.

    Números.
    Diámetro de las piedras.
    Fuerza empleada.
    Producción aproximada por hora.
    Precio en fábrica. (Orleans.)

    1
    0,50
    1 caballería.
    1 fanega.
    2.500 rs.

    2
    0,80
    2 idem.
    2 idem.
    5.000

    4
    1
    2 caballos de vapor.
    3 1/2 idem.
    6.000

    8
    1,30
    4 idem, idem.
    De 5 á 6 idem.
    15.500

Malacates de hierro para una ó dos caballerías, 2.000 rs.

CERNEDORES.

Para el núm. 1, 1.000 rs. Núm. 2 y 4, 2.000. Núm. 8, 2.500.

Las piedras de este molino son de LA FERTÉ, de primera calidad.

Las personas que quieran ver funcionar este molino, y hacer en él los ensayos que gusten, pueden acudir los jueves y domingos, de dos á cinco de la tarde, al CENTRO GENERAL DE LA INDUSTRIA, Aduana vieja, terrenos del Salitre, Madrid, á donde debe dirigirse la correspondencia.

RIFA EXTRAORDINARIA
Á BENEFICIO DE LA CLASE OBRERA DE BARCELONA,
autorizada por real decreto de 22 de agosto último.

PRIMER LOTE.
Un templete gótico bizantino tallado en madera y tasado en 80,000 rs.

SEGUNDO.
Dos cuadros de mosaico.

Esta rifa se compondrá á lo más de 50,000 billetes, siendo el valor de cada uno 2 rs. vn.
A la calle de Luzon, núm. 3, principal, podrán acudir las caritativas personas que quieran contribuir al alivio de la desgracia.
La Gaceta industrial (1865-01-07 00:00:00), página 2

JAVIOCAN AIATSUJAI AL DE OTHENOEI JA

ADITINAND Y AIMBOZOSA

ADITINAND Y AIMBOZOSA

JAVIOCAN AIATSUJAI AL
La Gaceta industrial (1865-01-07 00:00:00), página 3

LA GACETA INDUSTRIAL

ECONÓMICA Y CIENTÍFICA,

CONSAGRADA

AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL.

DIRECTOR
DON JOSÉ ALCOVER,
INGENIERO INDUSTRIAL.

AÑO I. — 1865. — TOMO I.

REDACCIÓN Y OFICINAS,
CALLE DEL AVE-MARÍA, NÚMERO 14, PRINCIPAL.
MADRID.