Gaceta industrial y ciencia eléctrica (1891-06-25 00:00:00), página 19

hipótesis de dicho electricista, y no pudiendo considerarse esta pérdida en realidad más que para un tercio del consumo total, corresponderá á la misma, no un 30 por 100, sino un 10 por 100 solamente.

En lo que se refiere al período de duración diaria del alumbrado, los resultados que acusan las estaciones de Elberfeld y Mulhouse dan un máximo inferior á las cifras presentadas por M. Ross y que se aproximan á cinco horas y media. M. Ross tuvo en cuenta para sus cálculos la duración del alumbrado en Berlín, que es excepcional, como sucede con todas las grandes ciudades en ciertos días del año, muy pocos en número, en que la máxima se separa muy sensiblemente de la que corresponde á la del mayor número de días del año.

Conviene, pues, estudiar si llegado el caso de tener que presupuestar una instalación de alumbrado de la naturaleza que nos ocupa, es ó no conveniente tomar como punto de partida semejante período breve de duración máxima, considerando, como es natural, que las máquinas y los acumuladores han de disponerse de la potencia necesaria para subvenir á las necesidades del consumo en tales días excepcionalmente cargados. El asunto parece bastante estudiado, y la respuesta afirmativa asoma desde luego á los labios. No debe olvidarse, sin embargo, que si efectivamente la máxima de que hablamos se aleja durante breves días tan sólo de la normal, el aumento correspondiente de potencia que exige la estación entraña una amortización mayor y un interés menor por disminución correlative del rendimiento.

El cuadro siguiente, exhibido en el curso de tan útil discusión, pone de relieve por modo evidente algunas de las consideraciones que preceden, principalmente en lo relativo al uso de los acumuladores. Los datos que contiene el cuadro hacen referencia á las distribuciones de Darmstadt, Mulhouse, Elberfeld y el Haya.

    Número de lámparas instaladas.
    Máximo de lámparas simultáneamente encendidas en tanto por ciento del número total.
    Número total de lámparas encendidas á lo largo de alumbrado.
    Duración media de alumbrado por lámpara instalada en horas.
    Duración media de alumbrado por lámpara encendida simultáneamente en horas.
    Consumo de carbón en toneladas.
    Consumo de carbón en toneladas por lámpara y por año alumbrado.
    Gastos de personal en francos.
    Gastos de personal por lámpara para alumbrado en centavos.

    1
    2

    <i>Elberfeld.</i>

    1 Diciembre 1887 al 31 Marzo 1888.
    2,800
    2,300
    82
    1,040,000
    3
    175
    0,159
    12,075
    1,15
    1,15

    1 Abril 1888 al 31 Marzo 1889.
    4,400
    3,780
    86
    2,000,000
    1,8
    2,1
    0,215
    33,000
    1,14
    1,14

    1 Abril 1889 al 31 Marzo 1890.
    6,100
    4,050
    76
    3,610,000
    1,63
    2,15
    0,250
    33,000
    0,91
    0,91

    1 Abril 1890 al 31 Diciembre 1890.
    7,930
    5,800
    73
    3,160,000
    1,5
    2,15
    0,244
    26,449
    0,84
    0,84

    <i>Mulhouse.</i>

    1888.
    2,390
    943
    41
    678,000
    2
    495
    0,73
    23,225
    3,44
    3,44

    1889.
    3,551
    1,492
    42
    1,406,400
    1,15
    2,75
    0,60
    26,800
    1,79
    1,79

    1890.
    5,343
    2,308
    43
    2,186,870
    1,13
    2,6
    0,39
    17,275
    0,79
    0,79

    <i>Darmstadt.</i>

    1 Septiembre 1888 al 31 Marzo 1889.
    5,090
    2,560
    50
    1,687,050
    1,1
    1,9
    481,9
    0,29
    11,870
    0,71
    0,71

    1 Abril 1889 al 31 Marzo 1890.
    5,490
    3,250
    60
    2,217,600
    1,1
    1,9
    545,3
    0,25
    21,600
    0,98
    0,98

    1 Abril 1890 al 31 Diciembre 1890.
    6,300
    4,000
    64

    <i>El Haya.</i>

    1 Junio 1889 al 31 Diciembre 1889.
    1,326
    1,000
    75
    401,750
    1,5
    1,5
    203
    0,51
    13,125
    3,25
    3,25

    1 Enero 1890 al 31 Diciembre 1890.
    2,365
    1,810
    71
    1,400,000
    1,5
    1,5
    415
    0,30
    15,124
    1,07
    1,07

La primera columna da el número de lámparas instaladas, reducidas á la lámpara llamada normal de 16 bujías; la segunda se refiere á la mayor cantidad de lámparas que lucieron á la vez en un momento dado. Esta cifra puede ser la equivalente á la de duración máxima adoptada por M. Ross. De ella, pues, deberá partirse para la apreciación de la capacidad de una estación. La columna tercera es reproducción de la segunda, reducidas sus cifras al tanto por ciento. Su examen pone de manifiesto la variación sensible que experimenta el consumo con arreglo á las estaciones del año. La columna sexta expresa la duración media de alumbrado de las lámparas que lucieron simultáneamente; dato de una importancia real, porque permite determinar las condiciones de rendimiento financiero de la instalación. Se comprende fácilmente que ese rendimiento será mayor cuanto más elevadas sean aquellas cifras.