La Energía eléctrica (1927-03-25 00:00:00), página 11

Las turbinas, de una potencia unitaria de 28.000 caballos, son del tipo I. P. Morris de reacción, de árbol vertical y girando a la velocidad de 300 revoluciones por minuto. Los retores van montados sobre un solo soporte guía. El árbol común a cada turbina y a su alternador está constituido de una sola pieza, de más de 13 metros de longitud. El regulador es del tipo Pelton y las válvulas del tipo Johnson, de indicación de posesión transmitida a distancia en la sala de accionamiento de las compuertas, así como también en la sala de inspección. Los alternadores, de 20.000 kilovatios acoplados a estas turbinas verticales, están establecidos para una potencia aparente de 25.000 kilovatios-amperios, una tensión trifásica de 11.000 voltios con frecuencia de 60 por segundo y su factor de potencia normal es de 0.80. Su excitación está directamente asegurada a 250 voltios por excitadores de 125 kilovatios. Además del único soporte guía de la turbina, los alternadores llevan dos soportes guías engrasados con aceite y potentes soportes del tipo Kingsbury.

De la tensión de 11.000 voltios, la corriente trifásica se lleva a la tensión de 220.000 por medio de un grupo de transformadores de 50.000 kilovatios-amperios que tienen sus desarrollamientos primarios unidos en triángulo bajo 11.000 voltios y los arrollamientos secundarios unidos en estrella a 220.000 voltios.

Estos transformadores tienen enfriamiento por agua. En un artículo sobre estos aparatos, publicado por General Electric Review, M. F. F. Brand señala que estos transformadores son los más potentes de su género por las condiciones de tensión y de potencia en vigor en Wallenpaupack; a frecuencia 60 transforman la corriente de 220.000 voltios en corriente a 66.000 o a 11.000 voltios; es decir, que tienen dos tensiones secundarias y una sola tensión primaria. Sus arrollamientos a 11.000 voltios están unidos a condensadores síncronos, destinados a corregir el factor de potencia de la carga y a suministrar la regulación necesaria de tensión. A pesar de su potencia y su peso elevado, estos transformadores han sido expedidos en baño de aceite, en cubas especiales, mejor apropiadas al transporte que las cubas definitivas, a las cuales se les ha transferido a su llegada.

A los servicios auxiliares de la fábrica está agregada una pequeña instalación de vapor compuesta de dos calderas a baja presión, utilizables en caso de frío riguroso para evitar los accidentes que pudieran deteriorar el material de fábrica o algunas partes de las canalizaciones, especialmente las chimenas de protección. Desde Wallenpaupack la energía producida por la central es transferida a la subestación Siegfried, distante aproximadamente 105 kilómetros y a 16 kilómetros al Norte de Allentown, en donde la Pennsylvania Power and Light Company transforma la energía.

La subestación Siegfried ha estado, hace algunos años, establecida para recibir la energía a 66.000 voltios y 60 p/s., así como la energía a 11.000 voltios y 25 p/s. Ha sido con el fin de completar los medios de alimentación en energía de la red secundaria Siegfried por lo que se ha equipado esta subestación al objeto de poder utilizar 220.000 voltios. La subestación se compone de cuatro unidades transformáticas, una de ellas de recambio, establecidas por la General Electric Co., para una potencia unitaria de 28.866 kilovatios-amperios.

Con 220.000 voltios y la frecuencia 60 las líneas presentan una tensión de 127.000 voltios entre fase y tierra. La distancia normal de los conductores al suelo llega a cerca de 22 metros, y el vano normal o distancia de torre a torre varía entre 295 y 800 metros. Los aisladores de línea son del tipo Locke, en cadenas formadas de 14 elementos separados, que representan una longitud de cerca de 3 metros en cadena sencilla o doble.

A veces también se emplean cadenas triples para la suspensión de la línea en algunos puntos del recorrido. Todas las cadenas, simples, dobles o triples, están completadas por un anillo que obra sobre el flujo para asegurar su repartimiento más favorable, y evitar así la acumulación de una magnitud de potencial que puede llegar a ser peligroso en algunos puntos. Estos anillos metálicos, por su eficacia, que parece a primera vista sorprendente, puesto que parece paradójico mejorar un aislador incorporándole y agregándole un conductor.

Los trabajos del profesor Bryan y del ingeniero Peck han acreditado este género de anillos de repartición del flujo, y se los encuentra empleados bajo formas diversas en numerosas instalaciones modernas, particularmente en las nuevas instalaciones a 220.000 voltios en Pensilvania.

Libros recibidos.—La edición de 1927 del "Catálogo de Prensa de España," que acababa de publicar la S. A. Editorial y de Publicidad Rudolf Mosse, de la cual acabamos de recibir un ejemplar, merecerá, sin duda, por la labor impropia y minuciosa que supone, los plácemes de toda la Prensa española.

En el "Catálogo Rudolf Mosse, de lujosa presentación, figuran, hábilmente clasificados, todos los periódicos y revistas de España, con sus tarifas vigentes y sus características especiales, por lo que esta obra, que se distribuye gratuitamente, prestará, sin duda, utilísimos servicios, a los anunciantes y habrá de cooperar en gran escala al desarrollo de la publicidad en la Prensa, base de prosperidad de todos los grandes negocios.

Felicitamos sinceramente a la Casa Rudolf Mosse por el alarde editorial que su "Catalogo" representa y por el sacrificio que supone lanzar una obra de tal naturaleza.

OFERTAS Y DEMANDAS

La Física Moderna, del Dr. Marcolain. Comprensión de todas las novedades científicas, y, por su plan y contenido, compite dignamente con las mejores obras de su clase del extranjero.

Curso elemental de Física moderna. Edición reciente, 1920-21, con arreglo a los últimos puntos de vista científicos; 940 páginas y más de 1.000 grabados; en rústica, 28 pesetas, y tela, 30.
Es a propósito para Universidades y Escuelas Especiales.

Elementos de Física moderna y Nociones de Meteorología. Ilustrados con 678 grabados, en 592 páginas, y seguidos de 130 problemas razonados y resueltos. Edición de 1922. En rústica, 20 pesetas; en tela, 22 pesetas. Son muy estimados en la segunda enseñanza.

Perito electricista, con mucha práctica y teoría en líneas de alta, maquinaria, motores Diésel, busca colocación en central o cargo análogo.
Ofertas a esta Revista: A. B.

Alternador trifásico A E G, sin estrenar. Alta calidad, 100 kilovatios, 5.000 voltios, 750 revoluciones. Se vende.
Antonio Ontalba, Diputación, Albacete.