La Energía eléctrica (1928-10-10 00:00:00), página 5

tensión del orden de un voltio en el origen de la línea, será al final de la misma de \( \frac{1}{10} \) voltios, supuesta una atenuación exponencial de 2,3. Algunas experiencias aconsejan bajar a \( \frac{1}{200} \) el límite de la tensión perturbadora, debida, como hemos dicho, a aproximaciones en que no existía la simetría suficiente.

La limitación de la tensión perturbadora, debida a asimetrías a los valores que acabamos de exponer, conduce a una distancia mínima en las distintas aproximaciones entre línea de energía y de telecomunicación, función esta distancia de la longitud de la asimetría; resultará, por consiguiente, tanto más pequeña cuanto más pequeña es la longitud de transposición en la línea telefónica. Resulta así que para secciones de transposición de cierta longitud, como son las que hemos citado anteriormente, la distancia mínima admisible por el concepto a que venimos refiriéndonos es inferior a la deducida de la consideración de peligro correspondiente a la primera de las cuatro condiciones expuestas anteriormente y debida a los voltajes longitudinales de las componentes residuales. Por lo tanto, se puede prescindir de los citados efectos de perturbación si se observan las reglas de coordinación que luego expondremos.

Por lo que se refiere a la línea de energía, tampoco conviene que sea muy grande la longitud del período de transposición en los paralelismos y aproximaciones, a causa de la variación de tensiones y corrientes a lo largo de la misma, debidas a la capacidad, induc- tancia, perditancia y resistencia. Estos períodos de transposición deben, desde luego, ir comprendidos entre puntos correspondientes a discontinuidades en la línea de energía. Entiéndese por discontinuidad toda alteración en el circuito, tal como presencia de transformadores; paso de secciones de paralelismo a aproximaciones oblicuas; finales del circuito de energía; variaciones en el número de circuitos; cambios de circuitos trifásicos o monofásicos, etc., etc.

Resulta también de lo expuesto que, toda vez que las componentes residuales no son necesarias en el circuito de energía y son muy perturbadoras para el circuito de telecomunicación, deben reducirse al mínimo posible.

COMPONENTES RESIDUALES Y MEDIO DE REDUCIRLAS

Haremos, por lo tanto, previamente un ligero análisis de las causas de estas componentes residuales y los medios para remediarlas en lo posible. Debe distinguirse a este fin el estado de una red en servicio normal, las condiciones transitorias en la misma y las circunstancias anormales, y en unos u otros casos resulta que las circunstancias, desde el punto de vista de las citadas componentes residuales, cambian según que se consideren redes aisladas o redes con neutro a tierra.

A) Componentes residuales en servicio normal.

Por lo que se refiere al servicio normal puede decirse, en resumen, lo siguiente:

En una red trifásica completamente aislada del suelo con transformadores triángulo-triángulo, resulta que si las cargas están equilibradas, si se efectúan transposiciones en sus circuitos tales que las capacidades respecto a tierra sean iguales, y si la red está bien entretenida para que las conductancias de pérdida de los conductores respecto a tierra sean iguales, de modo que se puedan considerar iguales las correspondientes impedancias, las residuales son despreciables.

Si la red tiene a tierra, como en la que se proyecta, el neutro de la estrella del lado alta de los transformadores y en general resulta que con transposiciones y cargas equilibradas sobre las tres fases, los voltajes y corrientes residuales se reducen, puede decirse,