La Energía eléctrica (1927-12-25 00:00:00), página 2

Los "rapports" o informes sometidos a materia de discusión, que no deben de pasar de sesenta, fueron cubiertos en la Conferencia del año actual, más otros quince puramente descriptivos; deben ir redactados en francés o inglés, repartiéndose impresos a los congresistas y pudiéndose adquirir en la Secretaría general de la Conferencia (200 francos, 25, boulevard Malesherbes, Paris).

Tuvieron lugar las sesiones del 23 de junio a 2 de julio último, y entre las visitas industriales ejecutadas figuran las de las centrales de Gennevilliers y Saint-Ouen, de 340.000 kilovatios; el Laboratorio Ampère, de un millón de voltios, de la Compañía General Electro-Cerámica; la nueva Escuela Superior de Electricidad, recientemente construida en Malakoff, y una excursión al Pirineo para visitar la central de Eguzón, de 40.000 kilovatios, conectada a Gennevilliers por doble línea de 90.000 voltios y otra en construcción a 150.000 voltios.

* * *

Entre los "rapports" más interesantes presentados, merecen citarse, en la 1.a Sección, los referentes a todo lo hecho hasta ahora sobre utilización racional de combustibles; nuevo tipo de alternador de rotor blindado; medida de la reactancia de fugas de los alternadores; autoexcitación de alternadores y los peligros que puede acarrear la autoexcitación de máquinas asíncronas unidas a una red; tensiones de prueba de máquinas, ordinariamente medida por la conocida fórmula \( 2 V. + 1.000 \) voltios, que se ha confirmado como satisfactoria, aunque algunos países estiman que la tensión de prueba debe ser función de la potencia de las máquinas; realización práctica de las bornas "condensador" en los transformadores; sobretensiones en los transformadores, problema insuficientemente conocido teóricamente hasta ahora; protección de los transformadores auxiliares por fusibles y bobinas de reactancia; sistema de barras omnibus protegidas, que disminuye grandemente el espacio ocupado (hasta tensiones de 50.000 voltios y en unión de aparatos acorazados, sistema muy usado en Inglaterra); sencillez en la construcción de subestaciones, empleando material Standard y saliendo de fábrica casi armadas (en grado dependiente de los medios de transporte); ensayo de aceites e influencia de la calidad de éstos en el valor del factor de potencia; movimiento de los dieléctricos flúidos bajo tensión en los aislantes, y otro muy curioso sobre las "marcas de calidad", que garantice al comprador que no dispone de medios de control de que el material que adquiere cumple las prescripciones de prueba vigentes en cada país.

En la 2.a Sección hay temas tan interesantes como el empleo del hormigón armado en los postes de líneas de transporte (220.000 voltios en Italia); el uso, cada vez más extendido, del hormigón centrifugado; paso del Loira cerca de Nantes en gran vano a 120.000 voltios; ejemplo de ruptura de un poste durante el montaje, deduciendo consejos prácticos; acción ascendente del viento sobre líneas de débil sección, que puede originar irregularidades en el servicio y rupturas en los puntos de unión; modelo de nuevo poste americano para línea de 220.000 voltios; línea de ensayo construida en la "baulicue" de París, de postes articulados; notas sobre el funcionamiento durante cuatro años de líneas americanas a 220.000 voltios, etcétera. En cables subterráneos se expone la comparación favorable a los cables metalizados a 10.000 voltios y los cables de cintura; nuevo tipo de cable "SO"; pérdidas dieléctricas; ensayos de cables (ruptura, flexibilidad, factor de potencia, etc.). En aisladores se presentan "rapports" sobre ensayos en líneas en servicio (aislómetro); aislamiento de líneas próximas al mar; duración de un aislador suspendido en función de las contracciones eléctricas y mecánicas que sobre él obran simultáneamente; descargas en el aire y bajo la lluvia; condiciones de limitación de la madera en las instalaciones de alta tensión; protección de las cadenas de suspensión y nuevo aislador Howlet; cuadro de guarda cuya misión no está aún definida, etcétera. Empleo en Inglaterra de cables de aluminio-acero; empleo de aleaciones de aluminio de conductibilidad elevada y alta resistencia mecánica; cables de "almelec" o aleación número 3, etc., etc.