La Energía eléctrica (1927-07-10 00:00:00), página 7

libre núm. 8, los dispuestos en pares, los retorcidos y los cables de conductor múltiple, deberán llevar una doble trenzalla. Podrá usarse, sin embargo, alambres con aislación de combustión lenta en parajes excesivamente calientes y permanentemente secos, con permiso de la Oficina de Inspección. Todos los alambres del calibre núm. 6 ó mayor deberán estar formados de varios alambres retorcidos. No se harán empalmes ni conexiones en el interior de los tubos.

j) No deben introducirse los alambres en los tubos hasta tanto que todo el trabajo mecánico del edificio esté terminado, hasta donde esto sea posible. Los alambres de sistemas diferentes no podrán ir en un mismo tubo.

—Sistemas diferentes son aquellos alimentados: 1.º, de diferentes fuentes de energía; 2.º, de transformadores conectados a circuitos primarios separados, y 3.º, de transformadores cuyo voltaje secundario sea diferente.

k) Cuando la instalación sea para corriente alterna todos los conductores de un circuito deberán pasar por un mismo tubo, salvo lo dispuesto en el párrafo b) de esta sección.

Se recomienda que esta práctica se siga también en casos de instalaciones de corriente continua, a fin de evitar los trastornos debidos a la inducción, si más tarde se cambia el sistema de corriente continua a corriente alterna.

l) No se harán pasar por un mismo tubo más alambres que los que se especifican en la tabla 1 de esta sección. Se exceptúan de esta regla los circuitos de las luces laterales y cavidades de los escenarios, los alambres de los destelladores y de los sistemas de llamada de campanas y los alambres de mando de los ascensores y cuando se obtenga permiso de la Oficina de Inspección.

m) Diámetro de las canalizaciones para la instalación de alambres y cables.

Las tablas 1, 2 y 3 se aplican íntegramente a sistemas completos; pero no a secciones cortas, en las que se emplean esos tubos a fin de proteger alambres expuestos a averías mecánicas.

(La tabla 1 corresponde a este lugar.)

Cuando se instalen conductores sencillos, de alambre macizo, con trenzalla sencilla, podrán instalarse cuatro alambres núm. 14 en un tubo de 1/2 pulgada (13 milímetros); siete alambres núm. 14, en un tubo de 3/4 de pulgada (19 milímetros); tres del núm. 12, en un tubo de 1/2 pulgada (13 milímetros); cuatro alambres núm. 10, en un tubo de 3/4 de pulgada (19 milímetros), y tres alambres núm. 8, en un tubo de 3/4 de pulgada (19 milímetros).

(Las tablas 2 y 3 corresponden a este lugar.)

n) Los alambres en secciones verticales deben ir soportados a los intervalos indicados

(La tabla 4 corresponde a este lugar.)

o) Alambres verticales del núm. 2 ó mayores no deben doblarse al entrar o salir de un armario; sin embargo, alambres del núm. 2, hasta los de 250.000 milipulgadas (113 milímetros cuadrados) inclusive, podrán doblarse para sujetarlos a los terminales, cuando entren en el armario o caja por el lado opuesto a esos terminales, siempre que el espacio vacío alrededor del armario no tenga menos de 4 pulgadas (10 centímetros) de ancho.

Canalizaciones de otra clase.

a) Las canalizaciones que no sean de tubos metálicos podrán emplearse solamente en lugares secos y al descubierto y cuando la diferencia máxima de potencial entre alambres no exceda de 300 voltios. No se usarán en pozos de ascensores.