La Energía eléctrica (1927-09-25 00:00:00), página 6

suma 20 metros cúbicos de aire (26 kilogramos por kilogramo de combustible), y que los gases de la combustión tengan 350 grados. Si la temperatura ambiente es 20 grados y el aire sale del calentador con 120 grados, la cantidad de calor recuperado por kilogramo de combustible serán 624 calorías, y, por tanto, \( r_1 \) aumentará 0,06.

Teóricamente al menos, los gases calientes, al atravesar en sentido contrario que el aire los tubos del calentador, debían ceder todo su calor. Si fuese esto prácticamente posible, el aire entraría en los cenieros con la temperatura de los gases, y éstos saldrían de la caldera con la temperatura del ambiente. Tan halagüeños resultados están muy lejos de la realidad, porque el intercambio de calor entre los dos fluidos no tiene lugar más que cuando hay entre ambos mucha diferencia de temperatura. En algunas instalaciones terrestres se logra que esta diferencia se aproxime a 100 grados, y en las hipótesis anteriores, el aire entrará en el hogar con 350 grados — 100 grados = 250 grados, y los humos saldrán con 100 grados + 20 grados = 120 grados. Claro es que en estas condiciones el calor recuperado por kilogramo de combustible será 1,435 calorías, y \( r_1 \) aumentará 0,13.

En la Marina mercante se extiende más cada día el dispositivo de Howden. En estos calentadores el aire no adquiere más que una pequeña parte del calor de los gases, para evitar que su volumen resulte excesivo. El volumen más conveniente para adquirir una buena temperatura sería, cuando menos, el doble del de la caldera.

Intensificación del vacío.—Este es uno de los procedimientos más eficaces para aumentar el valor de \( r_v \), especialmente en las turbinas, porque en éstas el vapor se expandiona hasta la presión del condensador. Por esta causa el procedimiento en cuestión ha progresado rápidamente desde que se generalizó el uso de la turbina.

Recordando la forma del ciclo de Rankine (fig. 5.a) se comprende que toda causa que disminuya la presión en el condensador da lugar a un gran aumento del área, y sin temor a equivocarnos podemos afirmar que en presiones elevadas vale más disminuir 0,1 de atmósfera la contrapresión que aumentar 10 atmósferas en caldera. En la tabla que publicamos a continuación figuran los rendimientos del ciclo a medida que disminuye la contrapresión, y en la hipótesis de que la presión en calderas es constantemente igual a 20 kilogramos por centímetro cuadrado:

    Presión absoluta en calderas.Kilogramos por centímetro cuadrado.
    Presión absoluta en el condensador.Kilogramos por centímetro cuadrado.
    Temperatura del condensador.°C
    Rendimiento del ciclo de Rankine.

    20
    0,20
    68,0
    0,279

    20
    0,15
    53,5
    0,587

    20
    0,10
    45,5
    0,301

    20
    0,08
    41,0
    0,310

    20
    0,06
    36,0
    0,520

    20
    0,04
    28,0
    0,332

    20
    0,02
    17,0
    0,350

De los datos precedentes se deduce que al pasar de 0,2 a 0,02 kilogramos por centímetro cuadrado el rendimiento aumenta 0,7, es decir, el 25 por 100 de su valor inicial.

Comparando esta tabla con la obtenida cuando calculamos la economía de combustible correspondiente a los aumentos de presión, veremos que, cuando el condensador baje de 0,1 a 0,02 kilogramos por centímetro cuadrado, el rendimiento pasa de 0,30 a 0,35, y que para obtener el mismo resultado aumentando la presión sería necesario pasar de 20 a 50 kilogramos por centímetro cuadrado.

Para obtener un buen vacío se necesita disponer de abundante cantidad de agua fría y evitar la presencia del aire en el condensador. Por tanto, toda causa que merme la cantidad