La Energía eléctrica (1927-08-25 00:00:00), página 8

d) Los alambres de hilos retorcidos, salvo en cordones flexibles, deberán soldarse antes de sujetarlos con grapas o tornillos de conexión. Cuando la conductibilidad de esos conductores sea mayor que la del núm. 8, sean macizos o de hilos retorcidos, se soldarán en su extremo piezas terminales, a no ser que se use un conector terminal sin soldadura de modelo aprobado.

e) Los alambres se tenderán separados de las paredes, pisos, maderas o divisiones, a través de los que pasen, mediante tubos aislantes de material incombustible y no absorbente, como vidrio o porcelana, excepto en los puntos de salida, donde se requiere tubo flexible de tipo aprobado.

f) Los manguitos usados deberán ser de una sola pieza y bastante anchos y largos para llenar el agujero en toda su longitud. Si esto no fuese posible, se colocará primero un tubo continuo impermeable. Este tubo puede ser de material conductor, tal como un tubo de hierro; pero en este caso se añadirá una boquilla de material aislante a cada extremo, cuya boquilla deberá sobresalir lo suficiente para impedir el contacto del conductor con el tubo.

g) Cuando los alambres no vayan en tubos de acero, molduras o cable acorazado de tipo aprobado, y cuando haya posibilidad de contacto con tuberías de gas, agua u otros tubos metálicos o de otro material conductor, deberán estar separados de éstos mediante piezas

Tabla I.—Capacidad conductora permitida para los alambres

    Escala B & S (americana)
    Diámetro de los alambres
    Área
    Tabla AAislación de cauchoAmperios
    Tabla BAislación de tela barnizadaAmperios
    Tarifa CAislación de otra claseAmperios

    Milésimos de pulgadas
    Millímetros
    Millipulgadas circulares
    Millímetros cuadrados
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...

  18	40,3	1,02	1,624	0,92	3	...	...	...	...	...	...

  16	50,8	1,29	2,583	1,31	6	...	...	...	...	...	10

  14	64,1	1,64	4,107	2,08	15	...	...	...	...	...	20

  12	80,8	2,05	6,530	3,31	20	...	...	...	...	...	25

  10	101,9	2,59	10,380	5,26	25	...	...	...	...	...	30

  8	128,5	3,25	16,510	8,37	35	...	...	...	...	...	50

  6	162,0	4,12	26,250	13,30	50	...	...	...	...	...	70

  5	181,9	4,62	33,100	16,8	55	...	...	...	...	...	80

  4	201,3	5,19	41,740	21,1	70	...	...	...	...	...	90

  3	229,4	5,83	52,630	26,7	80	...	...	...	...	...	100

  2	257,6	6,54	66,370	33,6	90	...	...	...	...	...	125

  1	289,3	7,35	83,690	42,4	100	...	...	...	...	...	150

  0	325,0	8,26	105,500	53,6	125	...	...	...	...	...	200

  00	348,8	9,27	133,100	67,5	150	...	...	...	...	...	225

  000	409,6	10,40	167,800	85,0	175	...	...	...	...	...	275

  0000	460,0	11,7	211,000	107,2	225	...	...	...	...	...	325

  ...	...	...	250,000	126,0	250	...	...	...	...	...	350

  ...	...	...	300,000	152,0	275	...	...	...	...	...	400

  ...	...	...	350,000	177,0	300	...	...	...	...	...	450

  ...	...	...	400,000	201,0	325	...	...	...	...	...	500

  ...	...	...	500,000	253,0	400	...	...	...	...	...	600

  ...	...	...	600,000	303,0	450	...	...	...	...	...	680

  ...	...	...	700,000	354,0	500	...	...	...	...	...	760

  ...	...	...	800,000	404,0	550	...	...	...	...	...	840

  ...	...	...	900,000	455,0	600	...	...	...	...	...	920

  ...	...	...	1 000,000	505,0	650	...	...	...	...	...	1 000

  ...	...	...	1 100,000	557,0	690	...	...	...	...	...	1 080

  ...	...	...	1 200,000	608,0	730	...	...	...	...	...	1 150

  ...	...	...	1 300,000	659,0	770	...	...	...	...	...	1 220

  ...	...	...	1 400,000	710,0	810	...	...	...	...	...	1 290

  ...	...	...	1 500,000	760,0	850	...	...	...	...	...	1 360

  ...	...	...	1 600,000	810,0	890	...	...	...	...	...	1 430

  ...	...	...	1 700,000	862,0	930	...	...	...	...	...	1 490

  ...	...	...	1 800,000	911,0	970	...	...	...	...	...	1 550

  ...	...	...	1 900,000	961,0	1 010	...	...	...	...	...	1 610

  ...	...	...	2 000,000	1 012,0	1 050	...	...	...	...	...	1 670