La Energía eléctrica (1926-12-10 00:00:00), página 4

lluvias y condensación del vapor de agua a lo largo de la superficie de los mismos. En general los aisladores constituyen el punto flaco de una línea de alta tensión, debiéndose exigir una vigilancia y ensayo de los mismos durante el funcionamiento de la red de una manera muy asidua y consciente. Para protegerlos contra las sobretensiones, que, en el caso de saltar un arco, podrían estropear o rajar los elementos componentes, dejándolos inservibles y en situación muy peligrosa, suelen colocarse dos alambres en forma de antenas o cuernos, con una distancia entre puntas menor que la que hay entre los dos extremos metálicos de la cadena; si uno está unido al cable conductor y el otro a tierra, salta el arco al lado del aislador, no perjudicándolo, como ocurriría sin tal protección.

La repartición de las tensiones en los diferentes elementos de una cadena de aisladores, así como el conocimiento de la resistencia máxima y de la naturaleza y número de los efluvios desprendidos, son de una gran importancia para venir en conocimiento de las condiciones de trabajo de la cadena en conjunto, obteniéndose por procedimientos fotométricos y eléctricos resultados completamente de acuerdo con la práctica. La repartición de las tensiones puede hacerse visible mediante procedimientos ópticos especiales que ponen de manifiesto las variaciones de las líneas de fuerza del campo inducido a medida que nos vamos apartando del elemento más próximo al conductor.

Las figuras 8.a y 9.a representan los ensayos de un aislador de varias capas superpuestas y de un rosario de aisladores de tipo sombrerete, siendo este último ensayo efectuado a la tensión de un millón de voltios. Puede notarse en el primero el efecto de corona visible en la cadena que une la cabeza del aislador con el transformador.

La figura 10 reproduce una fotografía del ensayo de un aislador de entrada de un interruptor de alta tensión.

Como resultado de lo antedicho y para proteger a los operarios de posibles accidentes, que a estas tensiones son de fatales resultados, es obligatorio proveer de tomas de tierra a todos los aparatos; ellas van conectadas o soldadas a las carcasas y demás elementos no aislados de un aparato y comunican con una placa de hierro galvanizado, enterrada en tierra húmeda o en un pozo, la que asegura un buen contacto, suficiente para absorber cualquier tensión que por defecto de aislamiento, suciedad, etc., pudiese tener el mecanismo.

Hoy día parece que en estos grandes aisladores de entrada de transformadores, disyuntores, etc., la interposición de varios arcos metálicos entre las expansiones circulares de porcelana favorece la igual refractación de las tensiones a lo largo de todo el aislador. Si bien a primera vista parece que con la interposición de arcos metálicos debe disminuir la tensión crítica de formación del arco por haber menor distancia entre el metal y el conductor, varios experimentos recientemente efectuados han podido asegurar una mejor repartición de las tensiones y un aislamiento más alto que el primitivo.

Protección contra sobretensiones y cortocircuitos

Desde la aparición de los primeros transportes de energía se ha debido proteger las redes y centrales contra las numerosas causas de dete-