La Energía eléctrica (1926-12-25 00:00:00), página 10

se trate, los mencionados certificados de fin de obra habrán de ser necesariamente suscritos por ambos facultativos.

Sobre el título de ingeniero.—Con asistencia de 200 comensales se ha verificado en Madrid el banquete organizado por los ingenieros industriales para celebrar el éxito de sus gestiones para conseguir que quede prohibido el uso de la palabra ingeniero en los títulos expedidos por la enseñanza privada.

Dicha prohibición se ha consignado en el artículo 44 del reglamento para la aplicación del Estatuto de enseñanza industrial a las Escuelas de Ingenieros Industriales, aprobado por Real decreto del ministerio de Trabajo de II de octubre último ("Gaceta" del 19).

Dicho artículo dice textualmente lo que sigue:

"De acuerdo con el artículo 77 del Estatuto de Enseñanza industrial y con las informaciones hechas por los ministerios de Fomento, Instrucción pública y Trabajo, todo documento indicador de competencia en una materia, sea título, diploma, certificado de aptitud, etc., dado por un centro no oficial, esté o no subvencionado por el Estado, deberá ser suficientemente claro y preciso para que ni sustantiva ni adjectivamente pueda confundirse con ninguno de los que el Estado otorga a las Escuelas oficiales."

Al indicado acto asistieron representantes de las Asociaciones de Ingenieros de Minas, Montes y Agrónomos.

Aprobación de contadores eléctricos.—Por disposición del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, de fecha 25 de octubre último, inserta en la "Gaceta" del 6 de diciembre corriente, se aprueba el contador eléctrico Chaserol, amperímetro, para corriente continua a dos hilos, tipo A. C. 2, presentado por los Sres. Fueller-Cimorra (S. A.).

Selección de los fusibles para subcentrales al aire libre.—Al decidir la capacidad en amperios de los fusibles que se van a instalar en subcentrales transformadoras al aire libre para proteger a transformadores de cierta capacidad especificada en kilovoltios-amperios, deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

1.º La extensión del daño causado al material por el cortocircuito estará en proporción directa a la cantidad de energía que alcanza al defecto antes de que se produzca la desconexión.

2.º Los datos oscilográficos de cortocircuitos, obtenidos en pruebas prácticas, ponen de manifiesto que el fusible abre el circuito en 0,004 segundos. En algunos casos el tiempo requerido puede llegar a 0,013 segundos; pero aun así la acción es extremadamente rápida, comparada con la del interruptor automático de aceite, el cual necesita alrededor de 0,16 segundos.

3.º El fusible, por consiguiente, abre el circuito en 1/12 del tiempo empleado por el interruptor automático de aceite. Esta característica del fusible puede utilizarse con ventaja para la protección de las subcentrales transformadoras al aire libre, por cuanto es posible aplicar a los transformadores fusibles de mucha más capacidad y todavía proteger el material contra cortocircuitos o tierras.

4.º Los datos oscilográficos indican que al ocurrir un cortocircuito los fusibles permiten que la intensidad en corriente aumente aproximadamente a cincuenta veces la de plena carga antes de quemarse. Suponiendo que al aumento de intensidad no sea mayor en donde se emplee el interruptor automático de aceite, resulta que, en iguales condiciones, la cantidad de energía destructiva que fluye en el cortocircuito está en relación directa al tiempo en que tarda en abrirse el dispositivo protector.

5.º Comparando el tiempo que tarda un fusible en quemarse con el que tarda el interruptor automático de aceite en abrirse, resulta que el interruptor permitirá que fluya en el cortocircuito energía aproximadamente doce veces mayor que el fusible. Debido al mayor tiempo que tarda el interruptor en abrirse, es razonable suponer que la corriente que fluirá en el cortocircuito alcanzará a mucho más de cincuenta veces la de plena carga; por tanto, la comparación está justificada.

6.º Los fusibles, aunque tengan doce veces la capacidad de plena carga, constituyen una protección igual a la obtenida de los interruptores de aceite de sobretensidad; de consiguiente, protegen perfectamente contra los cortocircuitos; sin embargo, no son afectados por sobretensiones momentáneas muy fuertes.

7.º Esto se aplica a todas las subcentrales transformadoras reductoras de tensión, en las cuales podría obtenerse protección poco costosa instalando interruptores de aceite o fusibles de baja tensión en el secundario de los transformadores, y usando en el lado de alta tensión fusibles cuya capacidad sea cuatro a doce veces la de plena carga. De esta manera se obtiene tan buena protección como si se instalaran un interruptor automático de aceite en el lado de alta tensión.

8.º La combinación de fusibles en el lado de alta tensión e interruptor automático de aceite en el de baja tensión resulta menos costosa y se protege al material de manera tan eficaz como si se instalaran interruptores automáticos de aceite en ambos lados.

9.º Es recomendable el escoger fusibles de capacidad considerablemente más alta que la carga normal. En las subcentrales pequeñas la capacidad del fusible debe ser de cuatro a diez veces la de servicio; para las medianas, de tres o cinco veces, y en las de gran intensidad, de dos a cuatro veces.

10. Si los fusibles empleados son de capacidad ligeramente más alta, pueden causar molestias, debido a que se quemarán con sobretensidades que el material puede soportar sin peligro. Al determinar la capacidad en amperios de los fusibles para subcentrales grandes debe tenerse en cuenta la reactancia de los generadores, de los transformadores y de la línea; de lo contrario, puede no haber corriente suficiente para quemar los fusibles.

Autorización para nuevo tendido de línea.—Ha sido autorizada la Hidroeléctrica de Aspasego para ampliar sus líneas de transporte de energía eléctrica con objeto de suministrar el alumbrado eléctrico a los pueblos de Fuentescas y Bustillo del Oro, en la provincia de Zamora.

Notas diversas.—Se ha autorizado al Ayuntamiento de Cañizar, provincia de Burgos, para instalar en el molino de su propiedad, situado en el río Hormazuelo, una central eléctrica que suministre fluido para el alumbrado público y particular eléctrico.

—En Briviesca, provincia de Burgos, se va a constituir una Cooperativa de fluido eléctrico para el suministro de dicha localidad, estando de acuerdo a tal fin con la Hidroeléctrica Ibérica, que lo proporcionará de su central de Puenteclarra.

Subasta para el suministro de alumbrado público en Salamanca.—La "Gaceta" del día 19 del corriente inserta el pliego de condiciones por el que ha de regirse la subasta para el suministro de alumbrado