La Energía eléctrica (1927-04-25 00:00:00), página 9

cierre todas las piezas metálicas bajo tensión, aunque no será necesario conectarlo eléctricamente al mismo si está libre de contacto metálico con la tierra, y, en caso necesario, aislado o resguardado.

c) Cuando no se usa tubos se harán bucles en todos los alambres, los que entrarán diagonalmente de abajo arriba, pasando por tubos aisladores incombustibles y no absorbentes.

d) Cuando el conducto entra desde una red de distribución bajo tierra, el extremo del tubo dentro del edificio debe estar cerrado con un compuesto aislador adecuado, a fin de impedir la entrada en el mismo de gases o humedad.

e) En servicios cuya tensión sea de más de 600 voltios todos los conductores subterráneos deberán, salvo según se dispone más abajo, estar gobernados y protegidos por un disyuntor (cortacircuitos automático) de máxima, el cual tendrá la capacidad de ruptura apropiada, y deberá estar colocado tan cerca como sea posible del punto por donde el ramal de servicio entra al edificio, de manera que el punto desde donde se abre y cierra sea de fácil acceso. Cada conductor de servicio deberá tener un desconectador de ruptura al aire, el cual desconectará de la línea de alimentación todos los aparatos dentro del edificio. Si el ramal de servicio no alimenta a tensión primaria aparato alguno no encerrado en una cabina incombustible de transformador, o penetra únicamente a una cabina de transformador o construcción aislada, podrán utilizarse desconectadores y fusibles apropiados, los que podrán montarse en la cabina del transformador. Si en tales casos la tensión no excede de 2,300 voltios a tierra y la capacidad transformadora no excede de 50 kilovoltios-amperios por fase, podrán instalarse en la cabina de los transformadores fusibles adecuados sin desconectadores. En todos los casos en que no se instalen disyuntores de máxima en el lado primario, o éstos estén montados de manera que no puedan hacerse funcionar a mano desde un punto fácilmente accesible fuera de la cabina del transformador, deberá proveerse de cortacircuitos o interruptores y fusibles apropiados en los secundarios, como se exige en otra parte de este artículo para los servicios de baja tensión. Los desconectadores de ruptura al aire y los fusibles deberán ser accesibles únicamente a personas competentes autorizadas.

Aparatos de servicio dentro del edificio.

a) La palabra "interruptor" que se emplea en esta sección designa un cortacircuitos que se puede hacer funcionar a mano.

b) En el punto más cercano posible al de entrada del ramal de servicio al edificio, ya sea en el interior de éste o al exterior, protegido de la intemperie y en lugar de fácil acceso, se instalará un cuadro de distribución, tablero de servicio, interruptor de aceite o caja con interruptor de modelo aprobado (caja de abonado). Las cajas de servicio que se monten al exterior deben ser de modelo aprobado a prueba de intemperie.

c) Todo interruptor de servicio que se instale deberá indicar claramente si está abierto o cerrado. Tales interruptores deberán instalarse de una de las dos maneras siguientes:

1.a Como un interruptor de ruptura al aire o sumergido en aceite, encerrado en una caja de metal conectada a tierra.

2.a Como un interruptor de ruptura al aire o sumergido en aceite, montado en un cuadro de distribución o tablero de servicio, accesible únicamente a personas competentes autorizadas.

b) El interruptor de servicio deberá cortar todos los conductores del circuito y desconectar todos los aparatos dentro del edificio, salvo los casos siguientes:

(Continuará.)