La Energía eléctrica (1927-03-25 00:00:00), página 2

plean con pleno éxito, aunque, tratándose de temperaturas mayores, han tenido mejores resultados los impregnados únicamente con aceite. Este hecho se suele atribuir a la gran resistencia que opone la mezcla de resina y aceite a los fenómenos de la ionización, tanto en sentido químico como en el mecánico, debido a su tenacidad en cuanto a los efectos del campo eléctrico en caso de construcciones normales para corriente trifásica. Este campo tiende a expulsar la masa de relleno de los sitios precisamente donde más se la necesita; es decir, en aquellos sitios del aislamiento de los cables trifásicos normales que se encuentran entre los conductores y el centro del cable y que tienen que soportar el mayor calentamiento al mismo tiempo que los mayores esfuerzos de índole eléctrica. Aquí la masa de relleno se desplaza parcialmente, y la sobrante se altera de manera singular bajo la influencia de las condiciones dielectrías muy desfavorables. Este fenómeno suele llamarse en las revistas norteamericanas la "caseación" de la masa de relleno, y va acompañado, además, de un olor muy característico.

El segundo material de construcción, el papel, se usa en forma de cinta para hacer la vaina y la segunda capa de aislamiento en caso de que esta última sea necesaria. Además se emplea, en forma cabicada o no cableada, para llenar los huecos entre las vainas, así como entre ellas y la segunda capa de aislamiento. Este hilo de papel, llamado "papel de relleno", se encuentra en el campo eléctrico sólo en cables de construcción normal, donde hay que tener en cuenta su valor dielectrónico, mientras que, tratándose de cables de vainas separadas, esta circunstancia no tiene importancia ninguna. De mucho más valor es el papel para hacer las envolturas.

En los primeros años de la construcción de cables se daba poca importancia al papel en sentido eléctrico. Se le colocaba sólo para que sirviera como distanciador mecánico y como portador del material de impregnación, y se creía que únicamente este último material era el portador de la resistencia eléctrica.

Este error se corrigió cuando se empezó la construcción de cables para altas tensiones de servicio. Se reconoció que es casi imposible evitar pequeñas desuniformidades locales, especialmente dentro del papel de relleno, de modo que es necesario emplear algunas capas de gran impermeabilidad eléctrica, las cuales sirven para limitar la expansión de las perforaciones incompletas que se hacen sentir en aquellos puntos y para impedir que se junten tales perforaciones hasta que se produzca una total. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se aumentó no sólo la uniformidad y densidad del papel, sino también la división del espesor del aislamiento calculado. La literatura de los últimos años y las solicitudes de patentes muestran que en todas las fábricas de cables se hacen esfuerzos por alcanzar los últimos límites posibles en cuanto a uniformidad y densidad del papel.

Después de haber tratado de los materiales de construcción, haremos un juicio crítico sobre las diversas posibilidades que ofrece la construcción de cables. En la figura 1.a se ve un cable normal de corriente trifásica, y a su lado otro de vainas separadas.

El cable trifilar representado se caracteriza por el hecho de que se han cableado tres al-

Fig. 1.a—Cable trifásico de vainas separadas comparado con un cable trifásico normal del mismo diámetro exterior

Fig. 2.a—Líneas de campo y equipotenciales en un cable normal.