La Energía eléctrica (1927-02-25 00:00:00), página 6

30 milímetros de diámetro exterior. Toda la instalación puede ponerse en marcha y accionarse desde los cuadros (fig. 11). Estos se hallan dispuestos en forma de pupitre sobre una tribuna que se alza en un extremo de la sala, a la altura de la planta baja del edificio, o sea unos 2 metros sobre el piso donde se hallan instalados los aparatos de la estación. Desde esta tribuna se puede vigilar toda la instalación transmisora hasta en sus más pequeños detalles. Los cinco paneles del cuadro contienen, además de los aparatos de medida, de regulación, de arranque y de conexión para todas las máquinas, el dispositivo de manipulación con los relais y el indicador para la regulación del número de vueltas.

Desde el cuadro se ve en primer término el convertidor de alta frecuencia con la pequeña bomba de agua para la refrigeración; a la derecha del grupo se halla un convertidor de corriente trifásica en corriente continua, alimentado por el transformador pequeño, que suministra esta última a 220 voltios para los circuitos auxiliares, excitación y relais, sirviendo al mismo tiempo para la carga de los acumuladores. Detrás se hallan los convertidores del transmisor de tubos y las bombas de refrigeración para el aceite. A la izquierda del grupo de alta frecuencia están dispuestas las resistencias para el arranque automático y el regulador del motor (fig. 12), así como también los relais de aire comprimido con su cuadro correspondiente. Junto a la tribuna se hallan los dos compresores para el depósito de aire comprimido, que suministra este elemento para el funcionamiento de los relais. Por encima del generador de alta frecuencia va dispuesta una gran bobina, y detrás del convertidor se hallan los depósitos de aceite que contienen los transformadores de frecuencia. Detrás se hallan el variómetro y los condensadores con su estantería correspondiente, y sobre ellos la bobina de acoplo con la antena. En el fondo de la sala se halla la bobina de alargamiento de la antena, y junto al muro el conmutador de ondas.

O. KUNTZE.
Ingeniero

(Se continuará.)

Perfil transversal más conveniente de los muros-presas de mampostería

II

Perfiles de igual resistencia de Mr. Delocre.. — Partiendo de la condición que para toda sección horizontal M-N (figura 1.*) la presión en el punto N del paramento de aguas abajo cuando el embalse está lleno, y en el punto M del paramento de aguas arriba cuando el embalse está vacío, no pase el límite de seguridad admitido, determina su perfil de igual resistencia en el que todo peligro de desplazamiento sobre una hilada horizontal M-N queda evitado.

Las conclusiones de Mr. Delocre fueron: primera, que el perfil de la figura 2* es el que con menores espesores llena las condiciones de estabilidad y resistencia límites, y segunda, que es preciso a partir de una cierta altura, M, para la cual se llega al trabajo límite aceptable de las mamposterías, dar al paramento de aguas arriba un ensanchamiento para que en cada sección el crecimiento de superficie sea igual al aumento de presión. Las ecuaciones de las curvas M-C y B-D son muy complejas; en la práctica basta sustituir dichas curvas por arcos de círculo de gran radio u otras curvas de fácil trazado.

La línea de puntos C-N' es la curva de espesores teóricos que da una resistencia nula en el vértice C; la curva B-N es el perfil práctico que supone en el coronamiento la anchura C-B, suficiente para el paso de peatones y soportar los choques con los cuerpos pesa-