La Energía eléctrica (1927-12-25 00:00:00), página 7

a 30°, la cantidad por unidad de la potencia del agua circulante debe aumentarse correspondientemente, lo que hay que tener en cuenta para el cálculo de las bombas de circulación. Los sistemas más usados se caracterizan por el empleo de torres de refrigeración y de castilletes de pisos. En ambos el agua caliente se eleva mediante bombas y se distribuye por canalizaciones muy ramificadas. En las torres de refrigeración el agua se escurre por emparrillados de madera, para acumularse en un estanque del agua fría. Alrededor y encima del dispositivo de riego se ha construido una torre de madera, con lo cual se produce una fuerte corriente de aire que se mueve en sentido opuesto al del agua. Tratándose de castilletes de pisos (fig. 12), los cuales, debido a su sencillez, se emplean para pequeñas potencias, los emparrillados de madera se sustituyen por ramajes. Si se exige que el agua de refrigeración salga visiblemente del motor Diesel, se necesitan dos grupos-bombas (fig. 11): uno para elevar el agua caliente; otro que aspira el agua fría debajo de la torre y la hace atravesar el motor Diesel. Como el estanque de la figura 12 se ha emplazado en un sitio alto, basta una sola bomba para elevar el agua a la altura de la torre, mientras que el agua fría fluye hacia el motor con presión normal.

7.º Instalación de distribución.

Además de los dispositivos de control y de conexión que se necesitan para los generadores, hay que prever también paneles para los empalmes, cuyo número y capacidad debe indicarse para poder elaborar el proyecto. La figura 13 representa una instalación de distribución de tensión industrial para el control de cuatro motores Diesel de 1.500 kW. en total Se han previsto además dos paneles de empalme para posibles ensanches posteriores. Los paneles son de mármol. Tratándose de instalaciones en los países de Ultramar, y especialmente de difíciles condiciones de transporte, se recomienda emplear cuadros de distribución de chapa de hierro barnizada. En este caso, todas las partes que conducen corriente se disponen detrás del tablero, mientras que en el lado delantero se colocan sólo los instrumentos y las manivelas, aisladas de los interruptores.

8.º Condiciones especiales.

Se entiende de por sí que los fabricantes de las partes mecánica y eléctrica deben conocer con anterioridad las condiciones especiales que pudieran influir en la elaboración del proyecto. Con frecuencia, los medios de comunicación, muy deficientes, que se encuentran en algunos países, obligan a limitar los pesos de los bultos y a dividir correspondientemente las piezas más pesadas, lo que, naturalmente, trae consigo un aumento de los gastos.

ROBERT HOROWITZ

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

"Construzioni Elettromeccaniche", del ingeniero Ettore Morelli.—Volumen III, fascículo 21, páginas 1.499 a 1.614, con dos tablas.

La aplicación de la maquinaria eléctrica a las fabricaciones de tejidos es el tema del capítulo primero, décima parte, del último fascículo publicado. La parte undécima comprende tres capítulos, dedicados a las aplicaciones a las industrias del papel, tipografía, litografía e industrias varias, entre ellas las de cementos, aplicaciones domésticas y relojería eléctrica.

Así termina el tomo III de tan admirable alarde de la técnica italiana, que ivoca al final, en conclusión lacónica, el recuerdo de tres italianos gloriosos, a quienes la industria moderna debe colocar en el orden preferente de la ciencia eléctrica: a Alejandro Volta, indiscutible autor de la corriente eléctrica; a Antonio Pacinotti, inventor, puede decirse, del motor continuo, y a Ga-