La Energía eléctrica (1928-02-10 00:00:00), página 8

ración, el cual constará de un instrumento de cuadro móvil especial y dará las mismas indicaciones que los aparatos receptores instalados a distancia.

La figura 6.a representa el esquema de montaje de una instalación de medición a distancia, en el cual se ha dispuesto en el sitio de emisión, además de la emisora, un instrumento de control de recepción, y en el sitio de recepción a distancia, varios instrumentos indicadores en diferentes habitaciones (puesto central, sala de calderas, despacho del jefe de servicio, etc.), y además un instrumento receptor-registrador.

En la figura 1.a se ve un instrumento de recepción (modelo de sobremesa) de una instalación de medición a distancia "sistema Telewatt", suministrada en Berlín. Con esta instalación la central de referencia observa el suministro de energía que se hace a la red municipal de Berlín en una distancia de 20 kilómetros (véase también la figura 4.a).

VENTAJAS DEL "SISTEMA TELEWATT"

Los métodos hasta ahora conocidos y empleados para la medición a distancia (escasos en aplicación por su complicado funcionamiento) son a base de utilización de transformadores de medida en corriente alterna y de resistencias en derivación en corriente continua.

Era natural que, por resultar muy gruesos los conductores que se han de utilizar en estos métodos, y en vista de precisarse siete conductores para los transformadores en corriente alterna trifásica, el empleo de los métodos hasta ahora conocidos era limitado, resultando los aparatos de recepción, y sobre todo en corrientes trifásicas, carísimos. Otros varios sistemas de medida a distancia precisan en el sitio de emisión y de recepción motores y dispositivos síncronos, lo que también supone una gran complicación, un elevado gasto y poca seguridad en el servicio. Además se están haciendo pruebas para realizar medidas a distancia directa o indirectamente por variación de resistencias; pero también este sistema, por sus numerosos puntos de contacto y por depender la tensión de una batería especial, y asimismo por su gran consumo propio y por su gran coste, no ha pasado del período de ensayos.

El "sistema Telewatt" evita todos estos inconvenientes y se distingue por su sencillez extraordinaria.

Por el empleo de corriente continua y por producir esta corriente en el mismo aparato emisor, dicho procedimiento se presta para la medida a distancia, utilizando líneas de conducción que estén paralelas a líneas telefónicas y telegráficas, ya que la corriente continua latente no puede tener ninguna influencia perjudicial en las líneas telefónicas o telegráficas cercanas.

La ventaja de que el emisor produzca él mismo la corriente continua, y que no se precisen baterías de acumuladores especiales, suprime todo peligro de cortocircuitos por corrientes que podrían pasar de las baterías a la instalación; además, por no precisar baterías de seguridad de servicio, se aumenta mucho, ya que no depende toda la instalación del estado de la batería.

Además el "sistema Telewatt" ofrece la ventaja de poder sumar magnitudes eléctricas con gran facilidad y medirlas a distancia, evitándose así la utilización de transformadores-sumadores, complicados y caros

Otra ventaja hay en los receptores de indicación, y es que están continuamente conectados y siguen a todas las variaciones que haya en la instalación, y no se precisa conectarlos cada vez que se quiera hacer alguna lectura, como en otros sistemas.

En vista del precio reducido de estas instalaciones y de sus ventajas antes descritas, las fábricas de electricidad estarán puestas en el caso de preguntarse si no será más económico y técnicamente mucho más sencillo montar ya para distancias de pocos metros una instalación de "Telewatt", en lugar de llevar los muchos conductores de los transformadores a los