La Energía eléctrica (1927-10-10 00:00:00), página 7

necesaria, las cierren perfectamente, a fin de impedir la entrada de polvo. En lugares secos podrá emplearse tubo flexible como manguito aislante; pero se extenderá desde el aislador más cercano y se sujetará firmemente en su lugar.

d) Las tapas de guarniciones de salida, a través de las cuales pasan cordones flexibles o conductores dobles colgantes, se proveerán de boquillas aprobadas, o tendrán agujeros redondos, lisos, sobre los que pueda descansar el cordón o alambre. Cuando se trata de alambres u otros conductores que no sean cordones flexibles o alambres dobles, habrá un agujero separado para cada alambre y cada agujero llevará boquilla de material aislante incombustible y no absorbente.

e) Las guarniciones de salida y las cajas de empalmes o de paso, cuyas dimensiones no excedan de 150 pulgadas cúbicas (2340 centímetros cúbicos), deben ser de chapa de acero de no menos de 0,078 pulgadas (1,98 milímetros) de grueso espesor, o sea chapa del calibre núm. 14, de la escala americana, o de metal fundido, cuyas paredes no tengan menos de 1/8 de pulgada (3,2 milímetros) de espesor.

f) Las cajas de empalme o de paso mayores de 150 pulgadas cúbicas (2458 centímetros cúbicos) deberán ser de metal y conformarse a los requisitos exigidos para los armarios y cajas cortacircuitos; excepto que las tapas pueden consistir de chapas sencillas, planas, aseguradas a la caja por medio de tornillos o pernos, en vez de bisagras.

Las cajas con tapas de esta clase se emplean únicamente para cubrir empalmes de alambres o facilitar la pasada de los alambres o cables. No deberán contener interruptores, cortacircuitos u otros dispositivos de maniobra.

g) Las cajas de salida destinadas para usarse en donde haya salidas de gas deben estar construidas de manera que puedan sujetarse a los tubos de gas por un método aprobado.

h) Todo órgano de sujeción o suspensión de artefactos, que no forme parte integrante de la caja de salida, deberá ser de hierro maleable u otro material aprobado.

i) Las cajas de interruptor y de salida deben estar construidas de manera que puedan sujetarse firmemente en su lugar, independientemente del soporte provisto para la canalización, salvo que se trate de cajas de modelo aprobado, que tengan conexión a rosca para tubo, las que podrán estar soportadas por el tubo mismo, si éste, a su vez, está firmemente sujetado en su lugar.

j) Las cajas de interruptor y de tomacorriente deben contener completamente a los dispositivos entre sus costados y fondo, y deberán proveer soporte firme para los mismos. Los tornillos empleados para sujetar la caja no deberán usarse para sujetar el dispositivo contenido en las mismas. Las cajas de salida de piso deben estar construidas de tal manera, que protejan al receptáculo y enchufes de averías mecánicas y de la humedad.

k) Las tapas de metal de las cajas de salida serán de espesor igual al de sus paredes, o deberán estar revestidas con una sustancia aislante, firmemente adherida a ellas, de no menos de 1132 pulgadas (0,8 milímetros). Podrán usarse tapas de porcelana o de otra materia, cuando sean de forma y espesor conveniente como para dar la resistencia y protección requeridas.

l) Las placas de interruptores y tomacorrientes embutidos no tendrán menos de 0,04 pulgadas (1 milímetro) de espesor.

m) En cada salida de tubo, moldura de metal, cable acorazado o canalización sobre aisladores y tubos flexibles habrá una caja o placa de modelo aprobado. En las instalaciones completas la caja o placa deberán proveerse de tapa, a no ser que se emplee un rosetón de artefacto.

n) En los extremos del tubo, cable acorazado o moldura de metal, desde donde se extiendan alambres para instalaciones descubiertas o a utensilios, o donde se instale una caja o placa como se exige en el párrafo anterior, se proveerán guarniciones terminales que tengan