La Energía eléctrica (1927-06-25 00:00:00), página 8

tros). Esta distancia deberá reducirse si hay probabilidades de que los alambres sean perturbados. En construcciones de fábrica las líneas primarias no menores del núm. 8 que no puedan ser perturbadas, podrán instalarse con los alambres separados unas 6 pulgadas (15 centímetros) y pasar de viga a viga, teniendo soportes únicamente en las vigas.

1) Los alambres no deberán terminar en una roseta, portalámparas o tomacorriente, a no ser que el último soporte se encuentre a 12 pulgadas (30 centímetros) o menos.

m) Los alambres expuestos a averías mecánicas se protegerán con tablas de no menos de 1/2 pulgada (13 milímetros) de grueso y 3 pulgadas (76 milímetros) de ancho o por guarneces de 7/8 de pulgada (22 milímetros) de grueso mínimo y un ancho, por lo menos, igual a la altura del soporte, las que irán a cada lado y cerca de los alambres.

Pueden protegerse también los alambres empleando otro sistema de instalación, tal como en tubos de acero rígido o cables acorazados. Éstos últimos son convenientes cuando se atraviesan vigas del piso.

n) No deben instalarse alambres descubiertos en los pozos de los ascensores.

o) Los alambres verticales, expuestos a averías mecánicas, en paredes laterales, deberán estar protegidos por una caja resistente, que se extienda verticalmente hasta una altura mínima de 7 pies (2,13 metros) sobre el piso. La caja estará tapada por arriba, dejándose en la tapa agujeros, provistos de boquillas, que dejen un espacio libre de una pulgada (25 milímetros) alrededor de los alambres. Podrá instalarse un tubo de metal en vez de la caja de madera, en cuyo caso deberá reforzarse la aislación de cada alambre, con tubo flexible de clase aprobada, desde el soporte aislador adyacente a uno de los extremos del tubo, hasta el otro extremo de éste. Si la corriente es alterna, todos los alambres de un circuito deberán ir en un mismo tubo.

En lugares húmedos las cajas de madera pueden ser preferibles, debido a las mayores precauciones exigidas para asegurar la aislación adecuada cuando se emplean tubos de metal. Con esta excepción, sin embargo, el tubo de hierro se considera preferible a la caja de madera, y se recomienda su uso, porque es especialmente adecuado para la protección de los alambres cerca de corrales, poleas, etc.

p) Los alambres instalados en lugares húmedos se instalarán de manera que haya constantemente un espacio de aire entre ellos y los tubos por los que pasan.

Los alambres que pasan cerca de tubos o depósitos de agua se consideran como expuestos a la humedad. Se recomienda que los alambres pasen por encima, más bien que por debajo de los tubos, cuando pueda acumularse humedad o haber goteras.

q) Los alambres deberán estar separados de las paredes, pisos, maderas o divisiones por los que atraviesen mediante tubos o boquillas de material aislante incombustible y no absorbente.

Si la boquilla es más corta que el agujero se insertará un manguito de material impermeable (un tubo de hierro, por ejemplo), introduciendo la boquilla en cualquiera de los extremos del manguito; de tal manera, que el alambre no quede en punto alguno en contacto con el manguito.

r) Los alambres, además de su aislación propia, estarán siempre separados, por medio de material no conductor y continuo firmemente sujeto, de las tuberías metálicas o de otro material conductor adyacentes o de otros alambres, ya sean de alumbrado, fuerza motriz o señales, que se encuentren a una distancia de 2 pulgadas (5 centímetros) o menos. Cuando se emplee un tubo aislador deberá sujetarse en sus extremos.

La Oficina de Inspección podrá autorizar excepciones a esta regla en caso necesario.