La Energía eléctrica (1927-04-25 00:00:00), página 8

3.a Cuando se obtenga autorización especial.

Ramal aéreo desde la red de distribución al edificio.

a) Los alambres sencillos empleados en estos ramales deberán tener cubierta de caucho, aprobada, o cubierta impermeable, aprobada. Los cables de conductores múltiples llevarán cubierta de caucho, aprobada. Los alambres no serán menores del núm. 10 si son de cobre recocado, o del núm. 12 si son de cobre estirado en frío o de tenacidad intermedia.

b) Los alambres y cables no deberán acercarse más de 8 pies (2,44 metros) al edificio sobre el que pasan. Si se sujetan a los techos de éstos, deben ser soportados por armaduras resistentes.

Se recomienda que los alambres que pasen sobre un edificio estén soportados por armaduras independientes de éste.

c) Cuando un ramal de servicio o acometida, tomado de una línea de distribución aérea para un edificio, se lleva bajo tierra, la porción de los alambres que vaya bajo tierra y que ascienda junto al poste llevará coraza de plomo y estará protegida contra avería mecánica hasta una altura no menor de 8 pies (2,44 metros) sobre el nivel del suelo.

En el exterior del edificio.

a) Los alambres o cables que pudieran estar en contacto con toldos, letreros oscilantes, persianas u otros objetos móviles, deberán ir en conductos aprobados a prueba de intemperie.

b) Los alambres o cables expuestos a la intemperie deberán estar soportados por aisladores de campana distantes entre sí no más de 15 pies (4,57 metros), debiendo disminuirse esta distancia si los alambres están sujetos a ser perturbados. Los aisladores estarán construidos y situados de manera que mantengan una distancia mínima entre alambres de un pie (30 centímetros) y no menos de 2 pulgadas (5 centímetros) de la superficie sobre la que están tendidos. Podrán usarse, sin embargo, brazos, ménsulas, soportes o aisladores aprobados para un lugar determinado si se separan los alambres entre sí a lo menos 6 pulgadas (15 centímetros) y la distancia entre soportes no excede de 9 pies (2,74 metros).

c) Los cables de conductor múltiple deben mantenerse por lo menos a 6 pulgadas (15 centímetros) del maderamen adyacente y a no menos de 12 pulgadas (30 centímetros) de aleros u objetos salientes de material combustible, a no ser que se utilicen guarniciones aprobadas, que provean protección equivalente.

d) Los alambres no expuestos a la intemperie pueden estar soportados por aisladores de vidrio o porcelana, distantes no más de 4 1/2 pies (1,37 metros) entre sí, manteniendo una separación de una pulgada (2,5 centímetros) entre los alambres y la superficie sobre la que están tendidos. Los conductores tendidos en estas condiciones deben llevar cubierta de caucho o a prueba de intemperie.

Entrada.

a) Todos los alambres de servicio entrarán al edificio por un punto lo más cerca posible de donde esté instalado el interruptor de servicio. Esos alambres estarán cubiertos de caucho desde el soporte exterior más cercano a su entrada al edificio hasta el interruptor o portacircuitos, y no serán menores del núm. 10.

Se recomienda que se haga pasar los conductores que entren en los edificios desde líneas aéreas por tubos rígidos de metal aprobados, provistos de juntas estancas y boquillas aprobadas, y que todos los alambres de un mismo circuito pasen por el mismo conducto. (Véase sección 503, tabla 1, en la que se indica el número de los conductores permitidos en el tubo de acometida.)

b) El extremo interior del tubo de la línea de acometida deberá terminar en una caja terminal o caja de interruptor (caja de abonado), o en un dispositivo equivalente que en-