La Energía eléctrica (1927-07-10 00:00:00), página 10

Se recomiendan los siguientes métodos de soportar los cables:

1.º Por medio de dispositivos de sujeción aprobados, construidos de material aislante o provistos de cuñas aislantes insertadas en los extremos de la tubería.

2.º Intercalando cajas de empalme, a los intervalos requeridos, en las cuales haya soportes aisladores de modelo aprobado, y fijados de tal manera que soporten el peso de los conductores sujetos a ellos. Las cajas deberán estar provistas de tapas.

3.º En cajas de empalme aprobadas, que permitan doblar el cable no menos de 90 grados, llevarlo horizontalmente a una distancia no menor de dos veces el diámetro del cable, debiendo estar éste apoyado en dos o más soportes aisladores, los que podrán asegurarse con ataduras de alambres, si se desea.

d) Las molduras de metal y sus codos y guarniciones deberán estar construidos de manera que las diferentes secciones puedan acoplarse mecánica y eléctricamente entre sí, a la vez que protejan a los alambres contra el rozamiento. Los agujeros para tornillos o pernos, en el interior de la moldura, deberán estar rebajados de manera que, cuando los tornillos o pernos están en su lugar, sus cabezas queden a ras de la superficie de la moldura.

e) Los alambres llevarán envolvente de caucho aprobada, y deberán ser continuos de salida a salida o de guarnición a guarnición, no permitiéndose empalmes o derivaciones dentro de la moldura.

f) No podrán instalarse en molduras de metal más de cuatro alambres del núm. 14, ni tampoco circuitos cuyo fusible protector tenga más de 20 amperios de capacidad a 125 voltios o de 10 amperios a 250 voltios.

g) Cuando se vaya a usar corriente alterna en canalizaciones de moldura metálica todos los alambres de un circuito deberán ir en una misma moldura.

Se recomienda que se haga lo mismo en caso de corriente continua, a fin de evitar los inconvenientes de la inducción si más tarde se cambia la corriente de continua a alterna.

h) La moldura metálica será continua de salida a salida o de guarnición a guarnición aprobadas. Puede atravesar, sin interrupción de continuidad, paredes o tabiques secos; pero cuando la pared o tabique sean húmedos o cuando atraviese el piso, la moldura irá dentro de un tubo de hierro, el que se extenderá 3 pulgadas (76 milímetros) a ambos lados de la pared o tabique o del cielo raso y piso. Cuando haya que proteger la canalización de averías mecánicas, el tubo de hierro se extenderá a una altura de 5 pies (1,50 metros) por lo menos, sobre el piso.

i) La moldura metálica deberá conectarse a tierra, como se prescribe en el artículo noveno de este Código, en un punto tan cerca como sea posible de la fuente de energía. Sin embargo, esta cláusula no se aplicará a secciones aisladas de moldura que no excedan de 25 pies (7,60 metros), cuando esas secciones no tengan contacto metálico con la tierra o con piezas metálicas adyacentes conectadas a tierra, y estén resguardadas si se hallan al alcance de superficies a tierra.

j) Cuando se emplean canalizaciones metálicas múltiples combinadas, ya sea para circuitos de señales o de alumbrado y fuerza motriz, los diferentes sistemas deberán tenderse en compartimientos separados, los cuales composición relativa en todo el local. En este caso, los compartimientos deberán mantenerse en la misma se considerarán cumplidas las prescripciones del párrafo j), sección 503, y de los párrafos a) y d) inclusive de la sección 6.003, de este Código. Cuando se emplean canalizaciones metálicas múltiples combinadas podrán emplearse diez alambres núm. 14 en el compartimiento para los circuitos de luz, calor y fuerza motriz.