La Energía eléctrica (1928-08-10 00:00:00), página 3

cias de calidad requieren la perfección del hierro fundido obtenido de desperdicios de acero exento de fósforo y azufre. No obstante, si se desea un pequeño aumento del contenido de carbono, se recomienda verificarlo por la agregación de desperdicios de electrodos al baño.

Como es sabido, la eliminación del fósforo puede verificarse únicamente después de la eliminación completa del carbono. Comoquiera que para fundición gris no sólo se admite, generalmente, un contenido de fósforo hasta 0,1, sino que tal contenido es necesario para obtener una buena calidad del hierro fundido, pocas veces se exige la eliminación del fósforo.

Un empleo especial del horno eléctrico es la producción de hierro crudo especial (con pobre contenido de carbono, fundición maleable) para substituir al hierro crudo sueco de precio elevado. Estas calidades se obtienen exclusivamente de desperdicios de hierro dulce de fusión y acero mezclados con virutas de acero.

B) DISPOSICIÓN ELÉCTRICA

Para fundición gris con carga fría, se puede contar con las siguientes capacidades de horno:

Horno de 0,5 toneladas, 360 kva., capacidad permanente.
Idem de 1 id., 750 id., id.
Idem de 3 id., 1.000 id., id.
Idem de 5 id., 1.450 id., id.

Las tensiones en vacío en el lado secundario del transformador son, aproximadamente, 160 voltios, comutables a aprox. 100 voltios, sirviendo la primera para la fusión y la segunda para el afino. Durante la fusión se aprovecha por completo la capacidad del transformador, y, algunas veces, sobrecargada en unos tantos por ciento, mientras que el afino se realiza con la tensión inferior con un medio hasta un tercio de la capacidad del transformador, ya que durante este periodo sólo hay que cubrir las pérdidas de calor por radiación.

En lo demás referente al equipo eléctrico, véanse las publicaciones especiales, limitándonos a citar a continuación los motivos que obligan a equipar los hornos de acero de arco voltaico con bobina de reacción y con la regulación automática para hornos mayores.

La bobina de reacción no resulta necesaria por exigencia del servicio del horno, sino por las restricciones impuestas por las centrales públicas de electricidad, que no admiten generalmente los golpes bruscos de corriente elevados. La regulación automática, cuya misión es hacer volver rápidamente a su valor ajustado las oscilaciones de la intensidad de los electrodos, aun trabajando de modo rapidísimo, no puede suprimir por completo dichas oscilaciones bruscas de la corriente, cuya duración se mide por fracciones de segundo.

C) ECONOMÍA

Para formarse juicio sobre la economía del empleo del horno eléctrico en comparación con los de aceite y carbón, deben tenerse en cuenta muchos puntos de vista. Generalmente la comparación se establece entre el sistema eléctrico y el horno de carbón, debiéndose considerar: el coste, el interés y la amortización de la instalación, su mantenimiento y gastos de servicio. A estos valores, que se pueden determinar más o menos exactamente, habrán de añadirse otros factores de comparación que o no pueden averiguarse o sólo pueden serlo de un modo poco aproximado, pero que deben ser tenidos muy en cuenta como elementos de juicio. Tales son, por ejemplo: mayor independencia del horno eléctrico en lo que se refiere a la carga y la provisión del combustible, así como a su calidad; la ventaja de poder trabajar con el horno eléctrico durante las horas de tarifa reducida; la formación de humo y, en general, la mayor limpieza del trabajo con el horno eléctrico.