La Energía eléctrica (1928-01-25 00:00:00), página 8

nes de los instrumentos de medida a distancia, que la corriente que se compra no se utiliza por completo, entonces los jefes de las diferentes subestaciones pueden ir suprimiendo parte de la corriente de las propias generatrices para que sea aprovechada en otros puntos de la red.

De ello resulta que las instalaciones de medidas a distancia son indispensables y de la mayor importancia para la buena administración, tanto económica como técnica, de las centrales eléctricas; además, un puesto central de distribución sólo tendrá su pleno valor cuando domine por completo todas las incidencias que se produzcan en las subestaciones automáticas, y esto es sólo posible conociendo en todo momento la distribución de las cargas en las subestaciones automáticas y no automáticas.

Se exige para la comprobación de los servicios, además de los vatímetros a distancia, amperímetros y voltímetros a distancia, ya que estos dos últimos aparatos permiten vigilar las conducciones de intensidad y de tensión a cualquier distancia en las redes de distribución. La medición a distancia de la intensidad y de la tensión también se puede hacer fácilmente por el "sistema Telewatt", con lo que el jefe de central está en condiciones de comprobar inmediatamente cualquier reclamación que haya respecto a grandes variaciones de tensión en la red.

***

El principio del "sistema Telewatt" se explica de la siguiente manera:

Las figuras 2.a y 3.a representan la emisora (en ejecución para corriente trifásica); este aparato emisor se monta en la instalación cuya potencia, intensidad o tensión se quiera medir. En el eje del aparato emisor se ha montado un generador de corriente continua de alta sensibilidad. Cuanta más potencia atraviese el emisor, tanto más de prisa girará el eje y tanta más tensión producirá el generador montado en este eje. La proporcionalidad entre la magnitud a medir y el número de revoluciones del aparato emisor se logra por un potente freno de corrientes parásitas. La corriente continua producida se llevará por cualquier línea telefónica al sitio de control (puesto de mando central), al aparato de recepción, que indicará directamente a distancia la magnitud que se quiera medir.

Estos aparatos de recepción son instrumentos especiales de cuadro móvil, que se gradúan en la magnitud que se quiera medir (kilovatios, amperios o voltios). La corriente de la línea conductora a distancia sólo se eleva a 1 miliamperio aproximadamente. La precisión en la medida a distancia es mayor que en los instrumentos normales de cuadros de distribución.

Además de la potencia efectiva, también se pueden medir a distancia potencia deviada, intensidad y tensión. El aparato emisor va provisto entonces, para cada caso, de la combinación correspondiente de devanado.

En los casos en que se quiera medir a distancia las potencias suministrada y recibida, se puede efectuar esto con un solo emisor y un solo receptor a la vez, ya que el receptor, con el cambio de sentido de la energía, varía su cambio de giro, y al mismo tiempo varía en el receptor el sentido de la corriente. En estos casos el receptor llevará una escala con el cero en el centro; de manera que en una mitad de la escala se mide la potencia que sale y en la otra mitad de la escala la potencia que entra. El "sistema Telewatt" también se presta para sumar magnitudes mensurables; de manera que, por ejemplo, en un sitio de emisión se pueden medir y sumar las potencias individuales de los generadores y convertidores de una central o de una subestación y llevarlas por una línea conductora a distancia y leerlas en un solo instrumento receptor a cualquier distancia, lo que es de suma importancia, sobre todo, para salas de calderas. El sumar empleando el "sistema Telewatt" ofrece la gran ventaja de que siguiendo este procedimiento se trabaja sin error al tratarse de potencias no sincronizadas, lo que no ocurre en los conocidos transformadores-sumadores.

J. S.

(Continuará)