La Energía eléctrica (1927-07-25 00:00:00), página 8

podrá ser indistintamente cinta o trencilla; pero no se usará cinta para la envoltura exterior. Todas las las trencillas deberán ir impregnadas de un compuesto refractario a la humedad.

f) Las corazas de plomo pueden aplicarse a conductores sencillos o múltiples. En los cables múltiples, provistos de coraza de plomo, cuando el número de conductores exceda de dos, éstos irán dispuestos en hélice. En todos los casos los conductores individuales del cable provisto de coraza de plomo deben tener un envolvente fibroso cada uno, y (excepto cuando sean de dos conductores paralelos) llevarán una envoltura fibrosa que los envuelve a todos ellos.

g) En conductores del calibre núm. 8, o más pequeños, el nentro de todos los circuitos trifilares y uno de los conductores de los circuitos bifilares llevarán un distintivo en toda su longitud, que permita distinguirlo fácilmente de los demás conductores. En alambres con envolvente de caucho el distintivo consistirá en una capa de color blanco o gris natural. Cuando uno de los alambres del circuito deba conectarse a tierra esa conexión se hará al alambre marcado.

Cordones flexibles.

a) Todos los cordones flexibles con envolvente de caucho, normales según el Código eléctrico nacional, serán examinados y aprobados en la fábrica, adhiriéndose a los mismos la correspondiente etiqueta antes de expedirlos.

b) Cada conductor tendrá una capacidad conductora no menor a la del alambre núm. 18.

c) La aislación, excepto en el cordón de calefacción (tipo H), consistirá en un compuesto de caucho debidamente aplicado y vulcanizado del espesor normal indicado en la siguiente tabla:

    Calibre
    Pulgadas.
    Millimetros

    18 y 16
    1/32
    0,8

    14 a 8
    3/64
    1,2

Excepciones: Para los tipos PO, P y PWP, con conductores del núm. 18, el espesor de la aislación puede ser de 1/64 de pulgada (0,4 milímetros) de espesor. Cuando el cordón tipo PO tiene 1/64 de pulgada (0,4 milímetros) de espesor, su uso se limitará a lámparas portátiles.

Cuando la tensión entre dos conductores o entre cualquiera de ellos y la tierra exceda de 300 voltios, la aislación en los cordones flexibles tendrá, por lo menos, 3/64 de pulgada (1,2 milímetros) de espesor en todos los conductores de calibre núm. 8 ó menores, excepto cuando se use un cordón tipo S.

d) Cada conductor, excepto en cordones de calefacción o de servicio recio, deberá ir cubierto con envoltura apretada de algodón fino, o, en su defecto, se empleará cualquier otro método para evitar que algún hilo roto pinche la aislación. Los cordones de los diferentes tipos deberán conformarse a las descripciones dadas en los párrafos 1 a 11 inclusive y de la tabla 6:

1. (Tipo C.) Para uso general, como pendientes en lugares secos; como portátiles cuando no estén expuestos a manipulación ruda.

2. (Tipo CB y CC.) Estos cordones deben colgar libremente en el aire.

3. (Tipo P.) En conductores núm. 18 la aislación de caucho en este tipo de cordón puede tener 1/64 de pulgada (0,4 milímetros) de espesor.

4. (Tipo PD y PD.) Estos cordones se usan únicamente en oficinas, habitaciones y locales similares donde no es probable que reciban manejo rudo. Cuando el cordón tipo PO tenga aislación de 1/64 de pulgada (0,4 milímetros) de espesor, su uso estará confinado a lámparas portátiles.

5. En los cordones tipo PD los conductores se retuercen juntos. En los de tipo PO los conductores van paralelos bajo una trencilla exterior.

6. (Tipo PWP.) En conductores núm. 18 la aislación de caucho en este tipo de cordón puede tener 1/64 de pulgada (0,4 milímetros) de espesor.