La Energía eléctrica (1927-09-10 00:00:00), página 9

mientras los asimetros de tensión a tierra gastan en sus transformadores 25 VA. Todavía se recomienda que no deben conectarse con transformadores de tensión a tierra al mismo tiempo aparatos cuyo funcionamiento exacto es de gran importancia (por ejemplo, contadores), porque hay que contar con deformaciones de curva por los componentes de corriente continua, siempre posibles. Finalmente, hay que aclarar que en redes con hilo neutro no pueden ser aplicados naturalmente los asimetros de tensión a tierra.

En sus dimensiones exteriores no se distinguen los asimetros de otros aparatos de medida. Son construidos por la Casa P. Gossen y Compañía, de Erlangen, contando con la posibilidad de emplearlos para otros usos (por ejemplo, para el control de desplazamiento del punto a cero de tensión en estufas con corriente trifásica en conexión estrella).

También ha puesto a la venta la Casa Gossen (1) un indicador de campo rotativo trifásico, facilitando este aparato la determinación de la sucesión de las tres fases para la conexión exacta de los asimetros, y el nuevo voltímetro de precisión para corriente alterna de tres campos de medida, 150/300/600 voltios, hasta 1.500 voltios, con escala de espejo y tabla de rectificación para medir también corriente continua. Por sus reducidas dimensiones (130 por 90 milímetros) y su poco coste, es el aparato ideal para llevarlo a los montajes y pruebas de motores, alternadores, etc.

R. E. M. A.

Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos

(CONTINUACIÓN)

k) Al atravesar vigas en subterráneos o cuartos, donde estén expuestos a averías, los alambres deberán pasar por tubos aprobados o cable acorazado, o deberán protegerse de manera adecuada por cualquier otro medio. Cuando se permita el uso de tablas, éstas no serán de menos de media pulgada (13 milímetros) de grueso, y no menos de 3 pulgadas (7,5 cm.) de ancho. Cuando se permita guardas, éstas no tendrán menos de 7/8 de pulgada (22 milímetros) de espesor, y altura no menor a la del aislador. Tales guardas deberán aplicarse a cada lado y cerca de los alambres.

l) El resguardo en paredes laterales deberá extenderse a una altura de 7 pies (2,15 metros), por lo menos, sobre el piso. Consistirá en una caja sólida, que cubra los alambres, dejando un espacio libre de una pulgada (25 milímetros) alrededor de los mismos. Esta caja estará tapada por arriba, y la tapa tendrá agujeros provistos de boquillas para el paso de los alambres. En vez de la caja podrá usarse tubo metálico de resistencia equivalente.

m) Cuando se emplean tubos de metal en secciones cortas, para proteger alambres, se reforzará la aislación de cada uno de éstos, mediante tubo flexible aprobado, desde el aislador más cercano de un lado, hasta el aislador al otro lado del tubo. Los dos o más alambres de un circuito, cada uno con su tubo flexible, deberán pasarse por el mismo tubo metálico cuando la corriente sea alterna. Esto será facultativo si la corriente es continua.

En lugares húmedos podrá ser preferible la caja de madera, debido a las precauciones que sería necesario tomar, para proveer aislación adecuada; si se emplearan tubos de metal. Con esta excepción, sin embargo, el tubo de metal es preferible a la caja de madera, y se recomienda su uso. Este es, además, especialmente adecuado para la protección de alambres cerca de correas, poleas, etc.

n) Cuando se instalen en desvanes o entretechos, los alambres se consideran escondi-

(1) La representación de esta casa, la ostenta en esta corte, la Casa Rema, domiciliada en la calle de Andrés Mellado, núm. 22.