La Energía eléctrica (1927-06-25 00:00:00), página 7

c) Los tubos y boquillas deberán conformarse a las dimensiones mínimas indicadas en la tabla B.

Tabla B

    Diámetro del agujeroPulgadas
    Diámetro exteriorPulgadas
    Grosor de las paredesPulgadas
    Diámetro exterior de la cabezaPulgadas
    Altura de la cabezaPulgadas

    Pulgadas
    Millimetros
    Pulgadas
    Millimetros
    Pulgadas
    Millimetros
    Pulgadas
    Millimetros

  5/16	7,9	9/16	14,3	1/8	3,2	13/16	20,6	1/2	12,7

  3/8	9,5	11/16	17,5	5/32	4,0	15/16	23,8	1/2	12,7

  1/2	12,7	13/16	20,6	5/32	4,0	1 3/16	30,2	1/2	12,7

  5/8	15,9	15/16	23,8	5/32	4,0	1 5/16	33,3	1/2	12,7

  3/4	19,0	1 7/16	30,1	7/32	5,6	1 11/16	42,9	5/8	15,9

  1	25,4	1 11/16	36,5	7/32	5,6	1 15/16	49,2	5/8	15,9

  1 1/4	31,7	2 3/16	40,6	9/32	7,1	2 5/16	58,7	5/8	15,9

  1 1/2	38,1	2 9/16	55,6	11/32	8,7	2 11/16	68,3	3/4	19,0

  1 3/4	44,4	2 9/16	65,1	13/32	10,3	3 1/16	77,8	3/4	19,0

  2	50,8	2 15/16	76,6	17/32	11,9	3 7/16	87,3	3/4	19,0

  2 1/4	57,1	3 5/16	84,1	17/32	13,5	3 13/16	98,8	1	25,4

  2 1/2	63,5	3 11/16	93,7	19/32	15,1	4 3/16	106,4	1	25,4

Se permitirá un margen de variación de 1/64 pulgadas (0,40 mm.) en las dimensiones indicadas, exceptuándose el espesor de las paredes.

f) Los alambres tendidos en lugares secos deberán llevar aislación de caucho (R)*, de combustión lenta y resistente a la intemperie (SBW), de tela barnizada (VC) o de combustión lenta (SB), todos de tipo aprobado.

g) Los alambres instalados en lugares húmedos o en edificios especialmente expuestos a la humedad deben llevar aislación de caucho. Los alambres expuestos a vapores corrosivos serán a prueba de intemperie, cubiertos de caucho o de tela barnizada, según decida la Oficina de Inspección. Cuando el ambiente es tal que sea probable la rápida deterioración de los conductores o de la aislación, la Oficina de Inspección podrá exigir que los alambres se cubran, pinten o se protejan de manera adecuada para que resistan mejor las condiciones especiales del servicio a que están sujetos.

h) No se tenderán alambres directamente sobre enlucido, revoque, cemento o acabado similar, o tapados en una gran distancia o de manera que el inspector no pueda comprobar que se han cumplido las reglas. No podrán sujetarse los alambres con grapas.

i) No deberán usarse conductores dobles, excepto dentro de tubos o donde se requieran conductores flexibles.

j) Alambres del núm. 8 ó mayores, soportados por aisladores de roldana, deben estar firmemente atados a éstos. Si se usa alambre en las ataduras, éste debe tener una aislación de la misma clase que el alambre que sujeta.

k) Los alambres instalados en lugares secos estarán soportados rígidamente, y cuando la tensión no excede de 300 voltios estarán separados 2 1/2 pulgadas (64 milímetros) entre sí y 1/2 pulgada (13 milímetros) de la superficie en que están tendidos. Para tensiones de 301 a 600 voltios la separación entre alambres será de 4 pulgadas (102 milímetros), y una pulgada (25 milímetros) sobre la superficie en que van tendidos. En lugares húmedos la separación mínima de una pulgada (25 milímetros) sobre la superficie se mantendrá para todas las tensiones.

Para dar la debida rigidez, en circunstancias ordinarias, cuando los alambres corren en superficie plana, se requieren soportes, a lo menos, cada 4 1/2 pies (1,37 me-

* (R) es la inicial de «Rubber» (caucho); (SBW) son las iniciales de «slow-burning weatherproof» (combustión lenta y resistente a la intemperie); (V. C) las iniciales de «varnished cloth» (tela barnizada) y (SB) las iniciales de «slow burning» (combustión lenta).