La Energía eléctrica (1926-12-10 00:00:00), página 7

frecuencia se aproxima a la frecuencia propia del circuito, se ha puesto principalmente de manifiesto en líneas subterráneas a mediana tensión, presentando gran capacidad. Los fenómenos de resonancia afectan a toda la red, y aun cuando son relativamente raros, pueden ser debidos a causas muy diferentes y generalmente peligrosas. Las resonancias locales de las partes inductivas de un circuito, y especialmente en los arrollamientos secundarios de un transformador, deben evitarse en lo posible para evitar sobretensiones peligrosas para la seguridad de la línea. Los fenómenos de capacidad pueden producir en circuito abierto una sobreelevación del potencial en la extremidad de la línea, y son debidos a la influencia de la corriente de carga de la línea, dando origen a oscilaciones parciales de \( \frac{1}{4} \) a \( \frac{2}{4} \) de longitud de onda.

Contra todos estos fenómenos pueden emplearse los descargadores a chorro de agua, los pararrayos con limitadores de tensión y las bobinas de autoinducción shuntadas por una conveniente resistencia.

Para reducir las corrientes de cortocircuitos a límites inferiores a la capacidad de ruptura del disyuntor y evitar que los generadores, marchando en paralelo, concentren toda su potencia en el punto de cortocircuito, se emplean bobinas de reactancia formadas por un cierto número de espiras de cable o barra de cobre, arrolladas sobre un bastidor de madera parafinada o de hormigón sin armar. Pueden ser colocadas entre los generadores y las barras colectoras, a la salida de cables alimentadores (feeders), entre grupos de alternadores en paralelo, etc.

También se usan para proteger las líneas aéreas de sobretensiones los pararrayos de peróxido de plomo y la puesta a tierra del neutro del transformador, ya directamente, ya mediante una resistencia o una bobina Petersen.

Ensayos y pruebas

Los ensayos de una línea dispuesta para el normal funcionamiento consisten en determinar las pruebas de aislamiento, resistencia, etc., concordando con las condiciones fijadas en el pliego de condiciones y aplicadas en el cálculo.

Las medidas de aislamiento se efectúan mediante un ohmímetro universal o con un aparato Megger, verificando ensayos en tiempo seco y lluvioso entre cada dos fases de la línea. La resistencia de los conductores puede conocerse de dos maneras: en corriente continua o en corriente alterna, empleando el método del bucle, o sea alimentando a la línea en un circuito formado por dos fases, estando la otra a tierra. Si son varios los circuitos, se conectan a tierra todas las fases de cada circuito, excepto las dos a ensayar, que se conectan entre sí; la corriente necesaria puede ser suministrada por la excitación del generador (por ejemplo, a 110 voltios), determinándose así la resistencia óhmica; si ahora se hace una medición con corriente alterna y a la tensión del generador y mediante el uso de los correspondientes transformadores de medida y de un vatímetro, se conocerá la impedancia total de las dos fases. A baja tensión (220 voltios, por ejemplo), como la corriente es débil y las medidas de la impedancia no dan un resultado suficientemente exacto, no debe hacerse en general dicho ensayo, y más si se trata de líneas de gran longitud.

Del conocimiento de la impedancia, \( z \), y de la resistencia, \( R \), se deducirá la reactancia \( X = \sqrt{z^2 - R^2} \), y si la corriente de capacidad es despreciable, conoceremos la inductancia \( \omega L \). Las medidas de la capacidad pueden hacerse descargando la red y condensador tipo sobre un galvanómetro balístico y haciendo variar la resistencia del shunt para obtener oscilaciones comparables y fáciles de medir. Como dicho ensayo depende de las condiciones meteorológicas, debe repetirse varias veces y sacar la media general. La capacidad se mide primero entre fase y fase, y después entre una fase y tierra. Si hay varios circuitos se ensaya una fase de un circuito con cada una