La Energía eléctrica (1928-01-10 00:00:00), página 3

energía eléctrica a Alcoy, Alicante y Cartagena con una doble alimentación; ha comenzado la construcción de la de Valencia a Alcira para un transporte de energía a 66.000 voltios y de la de una subestación de recepción y transformación en dicho pueblo, que servirá en su día de enlace con el nuevo salto de Millares, con cuyo nombre se designa la segunda parte de las grandiosas concesiones de Dos Aguas y Las Agujas (80.000 CV.), que abarcan un tramo del río Júcar que tiene un desnivel de 220 metros, siendo de 143 la caída útil del citado salto en construcción de Millares, cuyo canal, de 18 kilómetros, se ha calculado para el gasto de 50 metros cúbicos por segundo.

La Hidroeléctrica Ibérica continúa con la construcción de los embalses del Urdiceto y Marboré, en la cuenca del Cinca, que embalsan ya muy cerca de cuatro millones de metros cúbicos, habiendo comenzado la construcción de un importante salto de 200 metros de altura aguas abajo del primero de los citados embalses.

La Electrometalúrgica del Ebro, S. A., que explota la concesión de un salto de 4.500 C. V. en Sástago (Zaragoza), dedicados a la fabricación del carburo de calcio, está terminando la construcción de otro de 16.000 C. V. en el propio Ebro y término de Sástago, que equipa con cuatro turbinas Voith, teniendo firmado un contrato con Riegos y Fuerzas del Ebro, S. A., por el cual se compromete a suministrarla dicha energía a partir de agosto de 1928.

La Cooperativa de Filiido Eléctrico, S. A. (Barcelona), ha logrado, tras laboriosos esfuerzos, la colaboración técnicofinanciera de la Motor Colombus, Société anonyme d'Entreprises Electriques, y del Banco Comercial de Barcelona, y con ellas la consolidación definitiva de la Empresa (previo su saneamiento), habiendo trazado el primer plan de obras a desarrollar y reanudado activamente los trabajos para llevarlo a cabo. Consiste dicho plan en realizar las construcciones necesarias para asegurar una producción térmicohidráulica de 140 millones de kilovatios-hora por año. Pero ante todo, y con el objeto de poder en corto plazo comenzar el suministro de energía a los asociados, está procediendo a la terminación de los dos primeros grupos de la central térmica de Adrall, proyectada para una capacidad de 21.000 kilovatios de carga, y alimentada con carbón, en estado pulverizado, de sus minas, sitas en el mismo lugar, todo ello a base de la instalación de pulverización y calentamiento contratada con la Société anonyme des Foyers Automatiques, que garantiza un rendimiento satisfactorio. Está también montando las turbinas y alternadores encargados a las Casas Escher Wys et Cie. y Sociedad Española de Electricidad Brown-Boveri; ha construido en las minas, junto a la central, un depósito para 6.000 toneladas de combustible; ha terminado las líneas de alta tensión, y está montando las estaciones transformadoras de San Andrés y Tarrasa.

La Sociedad General Gallega de Electricidad ha terminado las obras de ampliación de redes y las relacionadas con la utilización del salto del Tambre. La siguiente nota, que ha tenido la bondad de facilitarnos el ingeniero-gerente de la Sociedad mencionada, detalla el alcance de dichas obras:

"Se puso en servicio la central del Tambre (13.500 HP instalados, obras hidráulicas para 20.000 HP); se terminó la línea de transporte a Vigo (85 kilómetros a 66.000 voltios), con la subestación de Villagarcía (2.000 K. V. A.) y la de Pontevedra (2.000 K. V. A.). Se comenzó la línea a El Ferrol (112 kilómetros), que quedará en servicio en el primer semestre de 1928.

"Se construyó la línea de transporte Porriño-Tuy (14 kilómetros), a 15.000 voltios; se construyó otra línea de 15.000 voltios y 6 kilómetros de longitud, para segunda alimentación del sector Porriño-Tuy-La Guardia; se hicieron varios ramales de línea a 15.000 voltios, unos 4.5 kilómetros, para completar la electrificación de la zona Vigo-Bayona.

"Sobre todas estas líneas, se montaron ocho centros de transformación, con una capacidad total de 550/600 K. V. A.

"Se amplió la red de la línea de alta tensión (10.000 voltios) en la zona de Villagarcía, montando más centros de transformación (servicio rural) en número de cinco y capacidad de 100/150 K. V. A.

"Se electrificó el balneario de La Toja.