La Energía eléctrica (1927-09-10 00:00:00), página 10

dos, y cuando pasen cerca de tanques o tuberías de agua se consideran como expuestos a la humedad. En desvanes o'entretechos los alambres se consideran expuestos a averías mecánicas, y no podrán instalarse sobre aisladores de roldana en la cara superior de las vigas, salvo cuando los entretechos sean inaccesibles y los alambres corren cruzados con las vigas, en cuyo caso podrán sujetarse con aisladores de roldana en la cara superior de aquéllas.

o) Los alambres no se instalarán sobre yeso, cemento o material similar.
p) Los alambres no deberán ir sujetos con grapas de alambre.
q) Los alambres no deben ir ocultos por largas distancias, ni de manera que el inspector no pueda comprobar que los requisitos de este Código se han cumplido.
r) Los conductores de alambres paralelos se emplearán únicamente dentro de tubos o en donde se requieran conductores flexibles.
s) En sistemas trifilares (no trifásicos), el neutro debe ser de capacidad suficiente para conducir la corriente máxima a la cual puede estar sujeto.
t) Cuando uno de los alambres del circuito deba conectarse a tierra, se dispondrá el circuito de manera que el conductor a tierra sea el marcado, según se prescribe en la sección 602, e), de este Código.
u) En sistemas de corriente alterna dentro de tubos, cables acorazados o molduras metálicas, los dos o más alambres de un circuito deberán ir en el mismo tubo, armadura o moldura.

Se recomienda que lo mismo se haga en el caso de corriente continua, a fin de evitar los inconvenientes de la inducción si más tarde se cambia a corriente alterna.

v) La instalación eléctrica de un edificio o grupo de edificios, incluyendo los ramales de servicio, deberán disponerse de manera que no sirvan de circuito derivado alrededor de algún fusible de la calle.
w) Los conductores en molduras o sobre aisladores no podrán instalarse en pozos de ascensores.

Requisitos especiales para el uso de cordones flexibles.

a) Cuando se usan cordones flexibles para tensiones de más de 300 voltios, entre dos de los conductores o entre uno de ellos y la tierra, la aislación de los mismos tendrá a lo menos 3/64 pulgadas (1,02 milímetros) de espesor en todos los conductores del núm. 8 ó menores, salvo que se emplee cordón tipo S.
b) El cordón flexible se empleará únicamente para colgantes, artefactos de alumbrado, lámparas o motores portátiles, aparatos de calefacción u otros dispositivos portátiles.
c) Toda obra móvil, incluyendo los colgantes, que en su oscilación pueden ponerse en contacto con objetos cercanos, deberá hacerse con alambres flexibles y cables de construcción especial, para resistir fuerte servicio; sin embargo, en las lámparas u otros dispositivos móviles que se mueven poco, y que, por tanto, no hay peligro de rozamiento de la aislación, podrá usarse cordones aprobados del tipo C.
d) Cuando sea necesario impedir que las lámparas portátiles se pongan en contacto con materiales inflamables o que se rompan, los cordones flexibles llevarán además mangos portalámparas y guardas, y éstos estarán sólidamente asegurados al mango o al portalámparas.
e) Salvo que lleven coraza de metal aprobado, no podrán usarse cordones flexibles en los escaparates o vitrinas, aunque podrá usarse cordones portátiles aprobados para conectar lámparas portátiles y otros dispositivos de exhibición y para artefactos con suspensión de cadena.
f) Los cordones flexibles estarán protegidos, mediante boquillas aisladoras aprobadas, al penetrar en el portalámparas.