La Energía eléctrica (1927-06-25 00:00:00), página 5

Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos

(CONTINUACIÓN)

1.º Cuando el interruptor, el fusible y el contador estén combinados en un dispositivo aprobado o formando una combinación compacta de tales dispositivos, sin piezas o alambres, bajo tensión expuestos, y que puedan cerrarse con llave, el interruptor podrá conectarse de tal manera que al abrirse no desconecte de la línea alimentadora los fusibles o el contador, y los arrollamientos de potencial del contador podrán conectarse al lado alimentador del cortacircuito de servicio.

2.º Cuando el interruptor y los fusibles están montados en una caja aprobada, que no tenga piezas o alambres bajo tensión expuestos, y que pueda cerrarse con llave, puede omitirse la cuchilla del interruptor en todo conductor a tierra, si se provee dentro de la caja de otros medios para desconectar este conductor.

e) Un interruptor de servicio encerrado debe poder operarse exteriormente, salvo que se instalen interruptores para el mando de los circuitos secundarios, según se recomienda más abajo.

Se recomienda que cuando la corriente de un circuito solo o de un grupo de circuitos se mida por separado, como sucede en las instalaciones en casas de inquilinato, se instale un interruptor y cortacircuitos separados para cada instalación medida por separado, debiendo el interruptor y el cortacircuitos estar encerrados y el interruptor poder maniobrarse desde fuera de la caja. El interruptor y cortacircuitos pueden estar o no cerca del contador.

f) Un interruptor de mando de un sistema trifilar de corriente continua o uno monofásico podrá construirse de manera que pueda abrirse uno de los conductores exteriores sin abrir el otro.

g) En cada conductor del ramal de servicio, bajo tierra, deberá montarse un fusible o un disyuntor de máxima. Cuando se usan fusibles, éstos deben estar mandados por el interruptor de servicio, excepto cuando se encuentran al extremo exterior del tubo del ramal de servicio, como se especifica en el párrafo d), 1.º, de esta sección.

h) No se instalarán fusibles o disyuntores en alambres a tierra del ramal de servicio, salvo que sea un cortacircuitos que abre simultáneamente todos los conductores del circuito.

i) Cuando no estén montadas en un cuadro de distribución las piezas bajo tensión de las cajas fusibles o cortacircuitos deberán estar encerradas.

j) Podrá instalarse un disyuntor de máxima en vez del interruptor y del fusible de servicio; pero cuando no esté sujeto a la vigilancia de persona competente deberá ser de tipo aprobado especialmente para las condiciones del servicio.

k) En propiedades que tengan instalación generatriz, o que estén servidas por un ramal común de servicio principal, los alambres que pasen de un edificio a otro no se considerarán como ramales de servicio; de manera que no requerirán fusibles o cortacircuitos al entrar los alambres en edificios, siempre que el fusible o cortacircuitos inmediatamente anterior en la línea proteja adecuadamente a la instalación dentro del edificio:

1.º Cuando un grupo de edificios está alimentado por un ramal común de servicio o por una instalación general independiente debe proveerse de medios que permitan desconectar el servicio a cualquiera de los edificios. Esto puede hacerse mediante un interruptor desconectador dentro del edificio servido o por un interruptor en el circuito alimentador ("feeder").