ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1927-01-10 00:00:00), página 10

Energía Hidroeléctrica disponible y explotada en España

    Número del salto en el plano
    NOMBRE DE LOS SALTOS
    EMPRESAS ELÉCTRICAS EXPLOTADORAS
    RÍOS EN QUE RADICA EL APROVECHAMIENTO
    Potencia en aguas medias (nueve meses) (C. V.)

  1	Gerona	Berenguer	T	1.800

  2	Villalonga	Electra Brutaw	Idem	1.900

  3	San Quirico	Pericas, Boixeda y Comp.a	Idem	1.000

  4	Pasteral	Electra Isaac Matas	Idem	1.600

  5	Caralps	Hidráulica del Fresser	Nuria (af. del Fresser)	3.200

  6	San Andrés	Sedó y C.a (Esparraguera)	Llobregat	2.500

  7	Fargas, Guillén y Cas del Os.	Compañía Asfaltos y Portland Asland	Idem	2.500

  8	Pobla de Segur	Fuerzas y Riegos del Ebro	Noguera Pallaresa	4.000

  9	Tremp	Idem	Idem	36.000

  10	Camarasa	Idem	N. Pallaresa y Segre	40.000

  11	Serós	Idem	Segre	56.000

  12	Cappellá	Energía Eléctrica de Cataluña	Idem	40.000

  13	Molinos	Flamisell	Idem	21.000

  14	Pobla de Segur	Productora de Fuerzas motrices	Idem	24.000

  15	Congosto	Idem	Garona	2.500

  16	Cledes	Idem	Garona	16.000

  17	Run	Catalana de Gas y Electricidad	Idem	36.000

  18	Puente Argon	Essera	Idem	3.000

  19	Arias	Hidroeléctrica del Cinca	Idem	38.000

  20	Fortunata	Hidroeléctrica Ibérica	Idem	6.000

  21	Marracos	Eléctricas Reunidas de Zaragoza	Idem	6.000

  22	Carcaville	Idem	Gállego	6.000

  23	Anzáingo	Energía e Industrias Aragonesas	Idem	8.000

  24	Sabiñago (Biescas)	Calderés	Idem	2.000

  24	Escamilla	El Irati	Idem	2.800

  25	Oroz	Electra de Puente Marín	Marín	1.800

  26	Puente Marín	Eléctrica del Urumea	Urumea	1.300

  27	Hernani	Hijos de S. M. Rezola	Idem	1.800

  28	Goizueta	Hidroeléctrica Ibérica	Leizaran	4.000

  29	Andoain	Construcciones Metálicas	Zaldívar-Ola	2.000

  30	Zaldivia	Hidroeléctrica Ibérica	Cadagua	2.500

  31	Saltos del Cadagua	Idem	Ason	2.500

  32	Asón	Electra del Viesgo	Pas	11.500

  33	Pas	Idem	Besaya	2.000

  33	Besaya	Electra del Besaya	Idem	12.000

  34	Idem	Electra del Viesgo	Cases	10.000

  35	Camarmena	Fuerzas motrices del Gándara	Gándara	9.000

  36	Torina	Hidroeléctrica del Cantábrico	Valle	19.000

  37	Gándara	Electra del Viesgo	Saluencía	2.000

  38	Somiedo	Popular de Gas y Electricidad de Gijón	Aller	2.000

  39	Puerto	La Belmontina	San Isidro	2.000

  40	Paraya	La Belmontina	Pigüeña	2.000

  41	San Isidro	Popular de Gas y Electricidad de Gijón	Nalón	1.100

  42	Solvilleva	La Belmontina	Pigüeña	1.200

  43	Curuxca	Tronceda	Lestide	1.000

  44	Pigüeña	Tronceda	Eume	2.400

  45	Tronceda	Electro-Industrial Coruñesa	Jallás	8.400

  46	Capela	Hidroeléctrica del Pindo	Jallás	1.200

  47	Brens	Eléctrica del Jallás	Jallás	1.000

  48	Jallás	Eléctrica del Jallás	Jallás	1.000

  49	Saltos del Tambre	Sociedad General Gallega de Electricidad	Tambre	15.000

  50	Gave	Porto	Porto	2.000

  51	Puente Infierno	Verdugo	Idem	1.600

  52	Laforet	Laforet y Compañía	Idem	1.200

  53	Mao	Eléctrica de Orense	Mao	4.000

  54	Barral	Tranvía de Vigo a Mondariz	Mino	1.200

  55	Zamora	Porvenir de Zamora	Duero	6.000

  Suma y sigue	497.100
La Energía eléctrica (1927-01-10 00:00:00), página 11

SALTOS EN EXLOTACIÓN DE POTENCIA NO INFERIOR A 1,000 C.V.

Saltos de potencia inferior a 4,000 C.V.
Saltos de gran potencia (superiores a 4,000 C.V.)

Potencia (en aguas medias) de los 114 saltos señalados: 300,000 C.V.

Madrid 1º de Enero de 1927

© Biblioteca Nacional de España
La Energía eléctrica (1927-01-10 00:00:00), página 13



    Número del salto en el plano
    NOMBRE DE LOS SALTOS
    EMPRESAS ELÉCTRICAS EXPLOTADORAS
    RÍOS EN QUE RADICA EL APROVECHAMIENTO
    Potencia en egares medias (nueve meses) (C. V.)

    Suma anterior
    758.150

    101
    Rubielos de Mora
    Cooperativa Popular Eléctrica
    Mijares
    3.000

    102
    Sorribo
    León Industrial
    Porra
    3.000

    103
    Luján
    Don Justo Arcos
    Júcar
    4.000

    104
    Los Darnajos
    Hidroeléctrica de Navarra
    Garganta del Tormos
    2.500

    105
    Duque
    Sevillana de Electricidad
    Ribera de Calda
    1.400

    106
    Zaburdón
    Hidráulica de Sumbilla
    Bidasoa
    4.000

    107
    Cala
    Vasco-belga
    Idem
    3.200

    108
    Sumbilla
    Eléctrica de la Vega Granadina
    Monachil
    1.000

    109
    Bidasoa
    Tranvías eléctricos de Granada
    Idem
    1.250

    110
    Monachil
    Idem

    1.000

    111
    Idem
    Ajuría y Aranzábal
    Zodorra
    3.000

    112
    Ajuría
    Eléctrica de Diechar
    Genil
    1.500

    113
    Diechar
    Herederos del marqués de la Laguna
    Gradalquivir
    3.000

    114
    Bejijar

    TOTAL
    800.000

Relación de los saltos de potencia igual o superior a 1.000 C. V. que no están señalados en el plano

Electra Hidráulica Alavesa:
  Salto en el río Inglares ......................... 980 | 1.740 C. V.
  Idem id. Ega ..................................... 760

S. A. Cementos Portland Cangrejo:
  Salto en el río Urederra .......................... 1.600 —

Cooperativa Eléctrica Donostiarría:
  Salto en Zubietla .................................. 2.500 —
  Idem en Valcarlos .................................. 2.500 —

Aguas de Arteta (Navarra):
  Manantiales afluentes al río Goñi (abastecimiento de Pamplona) ........................................ 1.000 —
  Don Ramón Benet .................................... 3.650 —
  Hidráulica Moncayo (Pamplona) ..................... 3.800 —
  Hidroeléctrica Aurala (Villena) ................... 3.000 —
  S. A. Cooperativa Santiagoesa ...................... 2.225 —
  Estebanells y Penora (S. en C.) ................... 2.200 —
  Don Joaquín Enrich Girona ........................ 1.853 —
  Nuestra Señora de las Angustias (Granada) ....... 1.800 —
  Electra Aguera (Castro-Urdiales) .................. 1.800 —
  Viuda e Hijos de Francisco Buses ................. 1.750 —
  Hidroeléctrica de Buenamesón (Saltos en el Tajo) 1.712 —
  S. A. Carburo de Calcio ........................... 1.500 —
  Don Tomás Montagut ............................... 1.430 —
  S. A. Eléctrica Irurak-Bat (Bermeo) ............... 1.400 —
  La Linarense ....................................... 1.300 —
  Electra Motriz Valcarlos .......................... 1.300 —
  Hijos de Recalons .................................. 1.180 —
  Don José María Bonnati ........................... 1.169 —
  Don José Benet Alabin ............................ 1.113 —
  Electra Aranas (Pamplona) .......................... 1.000 —

TOTAL .................................................. 42.022 C. V.
La Energía eléctrica (1927-01-10 00:00:00), página 2

Ultima palabra en T.S.H.
LA NUEVA VÁLVULA

PHILIPS
B 406
LA MAYOR AMPLIFICACIÓN EN BAJA FRECUENCIA, CON EL MENOR CONSUMO
3,5 VOLTIOS - 0,1 AMPER
PTAS. 17,00
La Energía eléctrica (1927-01-10 00:00:00), página 21

EMPLEE REGULADORES DE INDUCCIÓN

"GENERAL ELECTRIC Cº"

Y

"THOMSON - HOUSTON"

La tensión normal constante produce ingresos máximos, un 10 por 100 de caída de tensión en la línea referente, una baja de 30 por 100 en la iluminación y una disminución de 15 por 100 en los ingresos

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas

Dirección general: Madrid. Barquillo, 1. Apartado 990

DELEGACIONES
Barcelona - Bilbao - Valladolid - Sevilla - Zaragoza
Lisboa
La Energía eléctrica (1927-02-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Gran estación radiotelegráfica Telefunken de Prado del Rey, por O. Kuntze.—Perfil transversal más conveniente de los muros-presas de mampostería, por E. Gallego.—Notas bibliográficas.—Crónica e información: Fallecimiento.—Aguas.—Notas diversas.—La red eléctrica nacional.—Nuevo ferrocarril eléctrico en Granada. Un salto en el Pisuerga para el alumbrado de Valladolid.—El premio Montefiore.—Hornos de recocido de las fábricas Walworth.—Observaciones sobre las líneas eléctricas americanas a 132.000 voltios.—Acuerdo importante.—Ofertas y demandas.—Sección financiera.

Gran estación radiotelegráfica Telefunken de Prado del Rey

(CONTINUACIÓN)

Como conductores para la antena se emplearon por primera vez fuera de Alemania cables de aluminio, y la exigencia de trabajar con tensiones efectivas en la antena de 100.000 voltios y aun superiores obligó a emplear cables de diámetros considerables y mucho mayores que los empleados hasta entonces, con el fin de reducir a un mínimo las pérdidas. El aluminio endurecido (aludur), que con escaso peso presenta una gran resistencia, es extraordinariamente apropiado para este fin. El cable portante y el extremo de cada sector tiene 17,7 milímetros; los cables radiales, 14,5 milímetros, y las dos tomas de cada sector, 23 milímetros cada una. La resistencia a la tracción de estos cables es de unos 4.000 kilogramos por centímetro cuadrado.

Todas las uniones entre los distintos elementos son igualmente de aluminio, y cada sector está sostenido en sus tres ángulos por una cadena de aisladores formada por cuatro barras de porcelana unidas en paralelo y en serie, que resisten una carga máxima de 6 toneladas para una tensión efectiva hasta de 150.000 voltios (fig. 4.a). Los dos sectores de la antena están sostenidos por los mismos cables de acero que sirven para izarlos, pasando por una polea giratoria dispuesta en la cabeza del poste y sujetos al pie del mismo. Al subir o bajar la antena

Fig. 6.a—Casete de conexión entre la línea aérea de alta tensión y la subterránea de cable.
La Energía eléctrica (1927-02-25 00:00:00), página 10

cho triángulo fundamental del perfil teórico; estos tres triángulos son elementos armónicos, no pudiéndose tocar uno sin que se alteren los demás; el problema está en combinarlos de

Fig. 10.
Presa del Villar proyectada el 1869 para el abastecimiento de Madrid.

Fig. 11.
Presa de Puentes Viejos para abastecimiento de Madrid.

modo que resulte la solución más económica o sea la superficie mínima dentro de las condiciones aceptables para trabajo de las mamposterías.

La figura 8.a reproduce el perfil de presa que resulta aplicando las teorías y cálculos de M. Bellet (1), así como la posición de la curva de presiones para los casos de embalse vacío, embalse lleno y grandes avenidas, siendo opportuno advertir que dicho perfil es de la presa de Bolarque, de 25,50 metros de altura, construida por la Unión Eléctrica Madrileña en la confluencia de los ríos Tajo y Guadiola, en la provincia de Gua-

Fig. 12.
Presa de Hales Barr.

Fig. 13.
Presa de Talain (altura 82 metros), de la Sociedad Fuerzas y Riegos del Ebro

(1) Barrages en maçonerie et murs de reservoir, par H. Bellet. Grenoble et Gratier & Jules Rey, 1907.
La Energía eléctrica (1927-02-25 00:00:00), página 11

dalajara (1); en la figura 9.a se ve perfectamente la constitución de este perfil, adosando al triángulo fundamental o del cuerpo de presa el triángulo del paramento de aguas arriba y el de cabeza; para el de aguas arriba recomienda Bellet no pasar de 0,03 metros en la inclinación, teniendo en cuenta que si bien con dicho triángulo se aumenta la estabilidad de la presa en el peso del prisma de agua que gravita dicho paramento, al aumentar dicha inclinación crecen las presiones aguas abajo, y en las grandes presas dichas presiones llegan ya a su límite antes de inclinar dicho paramento, por lo cual no es posible moverle más que entre límites muy estrechos. El coronel de Ingenieros D. José García Benítez, en su aludido estudio, no ve inconveniente en llegar hasta el 10 por 100 en la inclinación del mencionado talud. El triángulo de cabeza interviene también poderosamente la reparación total de pre-

Fig. 14.
Presa de Hetch Hetchy, en San Francisco de California (altura 99 metros).

Fig. 15.
Perfil de la presa para abastecimiento de aguas de Orense.

siones, haciéndolo, en general, de manera opuesta a como influye el triángulo delantero, verificándose dicha compensación para las grandes profundidades, o sea cuando las presiones rozan sus límites de trabajo máximo tolerable.

Presentamos en las figuras 9.a y 10 los perfiles de presas del canal de Isabel II para el abastecimiento de Madrid, construidas en épocas bastante distintas, que marcan la evolución sufrida por el perfil, así como las adoptadas por algunas grandes presas modernas, que dan clara idea de la forma definitiva ya generalizada de éstas.

La presa del Pontón de la Oliva, de 26,80 metros de altura, se comenzó a construir en el año 1851, y, como hemos indicado anteriormente, en ella se prolongó el paramento de aguas arriba, terminándolo en un muro sumergido de 6 metros de alto. La presa del Villar, de 45,55 metros, que embalsa 22 millones de metros cúbicos, proyectada en 1869, tiene vertical el paramento de aguas arriba y su perfil (fig. 10) se diferencia ya muy poco del triangular con el triángulo posterior adosado.

La nueva presa de Puentes Viejos, aun no terminada, y que embalsará 54 millones de metros cúbicos (fig. 11), ofrece las siguientes características: perfil triangular con trián-

(1) El ingeniero Sr. García Benítez publicó en los números 19, 20, 22 y 24, años de 1908 y 1909, de La Construcción Moderna, unos notabilísimos artículos aplicando las teorías de Bellet al cálculo de dicha presa, y comentando aquéllas muy amplia y acertadamente.
La Energía eléctrica (1927-02-25 00:00:00), página 17

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD DOMICILIO SOCIAL: MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS, 13

Año IX        Madrid, 25 de febrero de 1927        Núm. 4

AGUAS

Real decreto-ley declarando que pueden ser objeto de concesión administrativa para Empresas de interés público o privado las aguas públicas y los terrenos de dominio público con sujeción a la ley general de Obras públicas.

EXPOSICION

SEÑOR: El Real decreto de 5 de septiembre de 1918, inspirado en el propósito de aplicar los principios de justicia en que se inspira la ley de Aguas, introdujo modificaciones de importancia en la tramitación y otorgamiento de concesiones de aprovechamientos de aguas públicas.

La creciente importancia que tales aprovechamientos vienen adquiriendo, así como la índole especial de los mismos, por cuanto afecta al régimen de las corrientes fluviales, requieren nuevas modificaciones, que, a la vez que den unidad de criterio a los fundamentos de las resoluciones administrativas, tiendan a favorecer el desarrollo de la utilización del elemento de riqueza más característico de la Nación.

La primera de las modificaciones que se propone es encomendar a las Divisiones hidráulicas cuanto tiene relación con el régimen y aprovechamiento de las aguas públicas, huyendo del injustificado sistema de atribuir la tramitación de algunos expedientes de concesión a dichas Divisiones y otros a las Jefaturas de Obras públicas.

Otra de las modificaciones es hacer extensiva la expropiación de terrenos a los ocupados por los remansos y por los numerosos elementos que integran todo aprovechamiento de importancia.

También se ha creído conveniente tener en cuenta la idea ya iniciada en la que fué ley de Protección a las industrias nacionales, facilitando la expropiación de aprovechamientos de reducida importancia cuando con ello se logra facilitar la realización de obras capaces de producir en proporción sensible mayor riqueza en beneficio del interés general.

Dentro del propósito que ha inspirado la creación de las Confederaciones hidrográficas, es indispensable hacer intervenir a éstas en todos aquellos casos en que las concesiones que se soliciten puedan alterar el plan de conjunto que las mismas están llamadas a desarrollar.

Por último, se ha juzgado indispensable precisar y regular las modificaciones de proyectos y concesiones durante la tramitación de estas últimas y aun durante la ejecución de las obras, para evitar que al amparo de las ya obtenidas se obtengan beneficios o ventajas que hubieran correspondido en su origen a otros peticionarios o que anulen las que éstos hubieran producido, con perjuicio del interés general.

Las modificaciones que quedan enunciadas se han desarrollado en el articulado del siguiente proyecto de decreto-ley, que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter a la resolución de V. M. el que suscribe.

Madrid, 7 de enero de 1927.—SEÑOR: A los R. P. de V. M.—Rafael Benjumea y Burín.
La Energía eléctrica (1927-02-25 00:00:00), página 2

se hacen pasar los cables por el torno situado junto al pie de cada poste, de manera que lo mismo la elevación que el descenso de cada sector se pueda efectuar con rapidez. Cada sector tiene tomas independientes, pudiéndose conectar y desconectar cualquiera de los sectores, con independencia del otro, junto al aislador de paso de la antena en el edificio de la estación.

Una segunda antena de paraguas, para trabajar con el transmisor de tubos de 2 kilovatios y la estación de chispa de 50 kilovatios trasladada de Carabanchel, va suspendida del poste central, pasando por encima de la carretera. El punto de suspensión está situado a 126 metros de altura, o sea al nivel del tercer orden de vientos.

La toma de tierra consta de 88 estrellas enterradas, de cable de bronce, con una longitud total de unos 35 kilómetros, que cubren no sólo la proyección de la antena, sino que se extienden hasta 150 metros más allá. Las corrientes recogidas por estos conductores de

Fig. 7.a.—Vista general de la sala de transmisión.

toma de tierra son conducidas al transmisor por medio de un sistema especial de conductores aéreos casi sin pérdidas, que constituyen el contrapeso y están equilibrados por una autoinducción graduable cercana al edificio.

La instalación de antenas en Prado del Rey tiene, para una onda propia de 5.300 metros, una capacidad de unos 18.000 centímetros. La altura efectiva de radiación es de 165 metros.

Edificio-estación.—Sobre una pequeña elevación, la mayor que presenta el campo, se alza el edificio de la estación, muy cerca del poste central (fig. 5.a). Los edificios que constituyen la estación han sido construidos bajo la dirección del Centro Electrotécnico, por una Casa constructora de Madrid. Se empezó a construir la estación a principios de 1923 y quedó terminada un año más tarde. El pabellón donde se halla instalada la central con el motor Diesel quedó terminado a principios de 1925.

El edificio de la estación es en su mayor parte de hormigón armado, en combinación con ladrillo; sus formas son sencillas, y los locales, espaciosos. La planta de T que tiene el edi-
La Energía eléctrica (1927-02-25 00:00:00), página 4

rruptores de aceite, desconectadores, contadores, aparatos de medida, etc., completan la instalación.

Instalación transmisora.—La instalación transmisora está constituida por un transmisor de alternador de alta frecuencia, sistema Telefunken, de una potencia en la antena de 150 kilovatios en telegrafía (fig. 7.a). Un motor asincrónico, acoplado directamente con el alternador de alta frecuencia, suministra para 1.500 revoluciones por minuto una potencia de 250 HP. La corriente de alimentación es de 380 voltios y procede del transformador grande. La frecuencia fundamental del alternador de alta frecuencia (fig. 8.a) es de 7.500 períodos por segundo, y la tensión en las bornas de 1.000 a 1.200 voltios, siendo su potencia de 250 a 275 kilovatios-amperios cuando se marca una raya en telegrafía. Para evitar el calentamiento excesivo del generador en un funcionamiento de larga duración se ha previsto un sistema de refrigeración por agua, que mantiene aquél por debajo del límite admisible. En cuanto al motor, está provisto de enfriamiento por aire, que suministra un ventilador montado en su interior. El grupo de alta frecuencia puede ponerse en marcha y detenerse lo mismo a mano que automáticamente desde el cuadro, que tiene la forma de pupitre.

El transmisor está calculado para transmitir con tres ondas de 13.870, 10.560 y 8.340 metros, las cuales se consiguen triplicando, cuadruplicando y quintuplicando la frecuencia fundamental. El motor presenta un resbalamiento de 4.2, 5.7 y 4.2 por 100, respectivamente. La onda principal de transmisión es de 13.870 metros, y para producirla se utiliza un sistema de conexiones especial de triplicación en un escalón con auxilio de una bobina de impedancia de hierro fuertemente saturado. Con esta disposición la corriente de alta frecuencia suministrada por el

Fig. 9.a—Bobina de alargamiento de la antena.

Fig. 10.—Condensadores y bobina de acoplo de la antena.
La Energía eléctrica (1927-02-25 00:00:00), página 5

generador oscila con su frecuencia fundamental en un circuito que consta del arrollamiento de alta frecuencia del generador, el triplicador de frecuencia y los condensadores de sintonización. La frecuencia utilizable que deja pasar la curva de tensión deformada del transformador de frecuencias, y que corresponde al triple de la frecuencia fundamental, pasa a la antena por medio de la bobina de acoplo correspondiente. La antena, la bobina de alargamiento de la misma, el variómetro y la tierra se hallan en serie con el secundario de la bobina de acoplo.

De la misma manera se efectúan las conexiones para la onda más corta de 8,340 metros, que corresponde al quintuplo de la frecuencia fundamental. Para la onda media de metros 10,560, que corresponde al cuádruplo de la frecuencia fundamental se ha conseguido la frecuencia utilizable por primera vez en un solo escalón empleando un transformador de frecuencia. Con la frecuencia fundamental se alimenta el circuito primario que contiene el arrollamiento primario del transformador de frecuencia. El circuito secundario contiene las espiras del secundario del transformador de frecuencia, una capacidad y la bobina de acoplo de la antena. El circuito de la antena está conectado de igual manera que cuando se triplica o quintuplica la frecuencia. Lo característico de este sistema de conexiones ha sido objeto de patente especial, y se funda en la sintonización del circuito secundario que contiene un cortocircuito para la frecuencia doble.

Los transformadores de frecuencia son del tipo conocido de núcleo anular y se hallan en cajas de hierro llenas de aceite; y para evitar que éste se caliente con exceso se han previsto unas bombas que lo empujan por un serpentín dispuesto en el depósito de agua, volviendo el aceite, después de enfriado, a las cajas de hierro. Solamente el hierro del cuadruplicador de frecuencia está saturado con corriente continua; pero no lo está el del triplicador de frecuencia. Las bobinas sin hierro tienen enfriamiento por aire, y están formadas por cable de alta frecuencia arrollado sobre bastidores de madera prensada especialmente. El variómetro es del tipo llamado de inmersión, y sus bobinias pueden desplazarse unas con relación a otras moviéndolas a mano desde el cuadro. Una bobina montada al aire, formada por tubo de cobre, constituye el alargamiento de la antena (fig. 9*). Todos los condensadores empleados en la estación son del tipo Dubilier, que trabajan prácticamente sin pérdidas, y se hallan montados, convenientemente agrupados, en una estantería, como puede verse en la figura 10. El conmutador para las tres ondas de la estación se acciona a mano, y el enlace entre los distintos circuitos se efectúa por medio de tubos de cobre de

Fig. 11.—Cuadros.

Fig. 12.—Arranque y regulación del motor con las resistencias.