La Energía eléctrica (1928-10-10 00:00:00), página 4

2.º Para neutralizar el voltaje transversal inducido entre los hilos del circuito telefónico por las componentes residuales de la línea de energía, es preciso que en cada sección, sin discontinuidades de paralelismo o aproximación que se considere, tenga el circuito telefónico un número impar de transposiciones, o sea que quede dividido en un número par de trozos de circuito sin transposición y de igual longitud. El paso de un trozo a otro origina un cambio de 180° en la fase de las tensiones transversales a que nos referimos.

b) Componentes equilibradas de la línea de energía.—3.º Para neutralizar el voltaje transversal inducido por las componentes equilibradas de la línea de energía, basta que en cada aproximación corresponda a cada trozo, sin transposición de la línea trifásica de energía, es decir, a cada tercio de período de transposición de dicha línea supuesta sin discontinuidades, un número impar de transposiciones en los circuitos telefónicos, los cuales dividen a éstos en un número par de trozos de igual longitud sin transposición. De esta manera, cambiaremos en 180° un número par de dos veces, la fase de las tensiones transversales inducidas por las componentes equilibradas a que venimos refiriéndonos.

4.º Por último, para neutralizar el voltaje longitudinal inducido por las componentes equilibradas de la línea de energía, como las transposiciones telefónicas no influyen, es preciso que en cada sección de paralelismo uniforme o de aproximación haya un número entero de períodos de transposición de la línea de energía en cada trozo sin discontinuidad de ésta, debiendo organizarse éstos con una longitud apropiada para hacer esta condición compatible con la anterior.

Claro es que, en primer lugar, las rotaciones o transposiciones efectuadas en cada circuito telefónico deben neutralizar el cruce aparente, cross-talk o diafonía, de los diversos circuitos telefónicos entre sí; pero es preciso adoptar sistemas de transposición que permitan armonizar estas condiciones con las anteriormente expuestas. A esto responden los sistemas de transposición empleados en los Estados Unidos de Norteamérica para dichos circuitos, y que se denominan en las normas de ese país «sistemas de transposición de líneas expuestas», y comprenden los tipos de sección de transposición, llamados E y L, y el sistema llamado de «secciones en X consecutivas», que puede considerarse también comprendido en la denominación anterior de «sistema de línea expuesta», con el nombre de sección R, recurriéndose también en caso necesario a las leyes de rotaciones suplementarias generales.

El sistema de línea expuesta es el empleado en España actualmente para los circuitos telefónicos larga distancia, y, por lo tanto, con él han de coordinarse las disposiciones de transposición de las líneas de la red en las secciones de paralelismo o aproximación.

Es evidente que, cualquiera que sean las disposiciones adoptadas, no es posible llegar a una anulación completa de los efectos de inducción, porque los sistemas que se establezcan no pueden ser rigurosos, y, por otra parte, además de la variación de tensión e intensidad a lo largo de la línea, siempre se presentan asimetrías en el campo eléctrico (filas o masas de árboles, casas, etc.). Desde luego se comprende que adoptando longitudinales pequeñas, para las secciones de transposición de la línea telefónica, se reducirán los efectos de asimetría, toda vez que la corriente (sobre un trozo sin transposición de esa sección) debida a la influencia del circuito de energía es proporcional a la longitud del trozo.

Se suele evaluar la corriente perturbadora a través del receptor, debida a la causa a que venimos refiriéndonos, por medio de una armónica de pulsación 5.000 supuesta de una tensión cincuenta veces menor que la de servicio de la red, y se admite que la tensión correspondiente a esta corriente perturbadora no debe pasar de \( \frac{1}{100} \) voltios. Se funda esto en que, para evitar dificultades de la explotación telefónica, es necesario que la tensión de la corriente perturbadora no pase de \( \frac{1}{10} \) de la tensión de corriente de servicio. Siendo esta