La Energía eléctrica (1927-04-25 00:00:00), página 7

Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos

(CONTINUACIÓN)

a) Al determinar el recorrido para los conductores aéreos se deberán tomar todas las precauciones razonables a fin de dar a los circuitos colocación permanente, teniendo en cuenta el desarrollo futuro y las limitaciones presentes y futuras, resultantes de la proximidad de otros circuitos eléctricos o líneas de postes, así como la resistencia mecánica, alturas y separaciones que tales proximidades puedan hacer necesarias.

b) Cuando líneas de postes independientes corren próximas unas a otras y a una distancia igual a la altura del poste más alto, o cuando se usan los mismos postes para ambas líneas, entre las precauciones que deberán tomarse para limitar los riesgos de contacto se incluirá el uso de alambres, travesanos, espigas, aisladores, sujetadores y postes de resistencia mecánica adecuada. En cada caso la altura mínima y la resistencia mecánica serán las especificadas en las reglas de construcción del Código Eléctrico Nacional de Seguridad, parte segunda.

c) Los alambres descubiertos cuya tensión entre conductores sea menor de 7,500 voltios deberán encontrarse a una distancia horizontal no menor de 3 pies (91 centímetros) de los edificios, a no ser que la altura a que pasan sobre éstos exceda de 8 pies (2,44 metros). Los alambres descubiertos de 7,500 voltios o más entre conductores no deberán instalarse sobre edificios, salvo los de las centrales eléctricas, subestaciones y cabinas de transformadores. Los alambres descubiertos cuya tensión sea de 7,500 a 15,000 voltios entre conductores deberán pasar a una distancia horizontal mínima de 8 pies (2,44 metros), y aquellos cuya tensión entre conductores exceda de 15,000 voltios deberán pasar a la distancia mínima de 10 pies (3,05 metros) de toda clase de edificios, excepto aquellos que sirvan a dichas centrales eléctricas, subestaciones y cabinas de transformadores.

d) Cuando los edificios tengan más de tres pisos o su altura exceda de 50 pies (15,25 metros) las líneas aéreas cerca de los mismos deben construirse de manera que, a ser posible quede un espacio libre o zona de a lo menos 6 pies (1,83 metros) de ancho adyacente al edificio o una altura no menor de 8 pies (2,44 metros) sobre los mismos, para facilitar el levantamiento y apoyo de escaleras para combatir incendios.

ARTICULO CUARTO

Ramal de servicio o acometida

General.

a) No deberán entreconectarse alambres de tal manera que formen un circuito derivado alrededor del interruptor y fusible en la calle.

b) Ningún ramal de servicio, aéreo o subterráneo, ni desde una central aislada deberá suministrar corriente a más de un edificio, salvo cuando concurra alguna de las siguientes condiciones:

1.a Cuando las propiedades y edificios dependan de un mismo ocupante o administración.

2.a Si los alambres de servicio se mantienen fuera de todo el edificio, a excepción del servido.

Los conductores que corren en tubos o conductos dispuestos bajo una capa de hormigón de 2 pulgadas (5 centímetros) debajo de un edificio o empotrados 2 pulgadas (5 centímetros) en una pared de ladrillo u hormigón, se consideran como fuera del edificio.