La Energía eléctrica (1927-07-10 00:00:00), página 6

Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos

CONTINUACIÓN

Canalizaciones en tubo metálico.

a) Todas las superficies de los tubos, codos, ángulos y guarniciones similares deben estar debidamente protegidas contra la corrosión.

b) No podrán usarse tubos de menor diámetro de 1/2 pulgada (13 milímetros); sin embargo, podrán hacerse extensiones ocultas de cajas pertenecientes a ramales existentes en edificios de material incombustible, usando conducto flexible o rígido no menor de 5/16 de pulgada (8 milímetros) u otra forma de canalización metálica aprobada con tal objeto, y guarniciones conteniendo un solo alambre de calibre núm. 14 aislado con caucho. Este conducto no se instalará en lugares escondidos; pero podrá instalarse sobre el material incombustible y cubrirse con el enlucido o reboque. Tales extensiones deberán limitarse al local o grupo de locales de donde arrancan.

c) Los tubos acabados, tal como se expiden, tendrán 10 pies (3,05 metros) de longitud; sus extremos estarán escariados y roscados, y su revestimiento interior será de naturaleza y apariencia que permitan distinguirlo fácilmente del tubo ordinario, comúnmente empleado para otros usos no eléctricos. Con cada tubo de 10 pies (3,05 metros) se enviará una unión.

d) Los codos y ángulos se harán de manera que el tubo no pueda dañarse. El radio de la curva, en el borde interior de los codos, no será menor de 3 1/2 pulgadas (89 milímetros).

e) Se instalará la canalización completa, sin los alambres. Será continua de salida a salida o de guarnición a guarnición, con el tubo unido mecánicamente a todas las guarniciones. Toda la canalización se asegurará firmemente en posición.

Ordinariamente, esto exige llevar los tubos de servicio y los primarios a la caja cortacircuitos o armario; pero puede prescindirse de esta exigencia en casos de ramales de servicio bajo tierra.

Se recomienda que se dé preferencia a cajas de salida y guarniciones que tengan revestimiento conductor, a fin de asegurar contacto eléctrico en todos los puntos de la canalización.

Se recomienda que se instalen cajas de salida de una profundidad aproximada de 1 1/2 pulgadas (38 milímetros) en paredes laterales y tabiques de edificios nuevos en construcción, cuya instalación se haga oculta.

f) Las curvas en la canalización entre caja y caja, o guarnición y guarnición, no deberá exceder de lo equivalente a cuatro ángulos rectos, no contándose las curvas en las cajas de salida o de conexión.

g) En la entrada de los tubos a la caja o guarnición debe usarse un manguito para proteger el alambre contra rozaduras, salvo que la construcción de la caja o guarnición sea tal que ofrezca protección equivalente.

h) La canalización se conectará a tierra, como se prescribe en el artículo noveno de este Código, en un punto tan cerca como sea posible a la toma del servicio; sin embargo, esta regla no se aplicará a los ramales de servicio, de cualquier longitud que sean, o a secciones aisladas que no excedan de 25 pies (7,62 metros), cuando tales ramales o secciones no tengan contacto metálico con la tierra, ni con otras piezas metálicas adyacentes en contacto con tierra, y estén resguardadas cuando se hallen al alcance de superficies en contacto con tierra.

i) El alambre para las canalizaciones de tub ometálico será aislado con caucho, o, si se instala en lugares siempre secos, aislado con tela barnizada. Los conductores mayores del ca-