La Energía eléctrica (1927-07-25 00:00:00), página 5

El calor específico del mercurio en estado líquido varía con la temperatura entre límites muy restringidos, y puede admitirse que su valor medio es 0,33.

El calor latente de vaporización está expresado por la fórmula

\[
Q = 73,29 - 0,009 t.
\]

El calor específico del vapor a presión constante es invariable en las proximidades de las 200 atmósferas, y la temperatura crítica está comprendida entre 1.500° y 1.600°.

INDALECIO NUÑEZ.
Capitán de fragata.

LA CENTRAL DE ESCARRILLA

El día 8 del actual se inauguró oficialmente la central hidroeléctrica de Escarrilla, en la que se recoge la energía del salto del Bajo Calderés en su tramo inmediato a Panticosa (Huesca), construido por la S. A. Energía e Industrias Aragonesas a la salida del ibón o lago artificial de Panticosa, que mide una extensión superficial aproximada de 250 por 250 metros, y a una profundidad comprendida entre 10 y 17 metros arranca el canal, de 2 metros de ancho por 2 de alto y cerca de 7 kilómetros de desarrollo, todo en túnel, y a la terminación de éste comienza la tubería forzada, de 1.500 metros de longitud, de diámetro variable entre 0,80 y 3,90 metros, compuesta de trozos de 6,50 metros de longitud, de chapa soldada autógenamente por medio de remaches sobre el propio terreno.

En la central, levantada en la unión de las carreteras de Zaragoza a Francia por Sallent y del puente de Escarrilla a los baños de Panticosa, se han montado dos grupos Pelton-alternadores de 4.200 K. V. A. de potencia unitaria, que suministran corriente a 2.300 voltios, elevada a 66.000 por medio de transformadores monofásicos. Dichá energía es transportada por medio de una línea de tres hilos de aluminio con alma de acero y 80 milímetros de sección, sobre postes metálicos de 24 metros de altura, colocados a la distancia necesaria de 80 metros, a la central de Biescas (sobre el Gállego), cuya producción de 6.000 C. V. sirve de suplemento.

La central de Escarrilla forma parte del grandioso plan hidroeléctrico que sigue desarrollando la citada Sociedad Energía e Industrias Aragonesas, plan que comprende la explotación de diez saltos en el Gállego y sus afluentes Calderés y Aguas Limpias, con potencia total de 78.000 C. V., regularizados mediante los ibones de Panticosa, Sallent y Ara, que almacenarán 50 millones de metros cúbicos una vez ultimadas las obras que en ellos se están efectuando.

En la zona de Sabiñánigo, en un predio de 55 hectáreas, se encuentran las instalaciones de Energía e Industrias Aragonesas, Compañía Ibérica de Explosivos y Aluminio, españolas todas ellas, accionadas por la energía procedente de los saltos de agua de la primera Sociedad.

Los productos fabricados son los siguientes:
Por la Compañía Energía e Industrias Aragonesas:
Acido sulfúrico, 30 toneladas diarias de 53° be.
Amoniaco sintético, dos grupos Casale de 7,5 toneladas de NH₃ por unidad y día.
Fabricación de sulfato amónico 20/21 por 100. Azoe, para 30 toneladas diarias, o sea unas 10.000 toneladas anuales.
Carburo de calcio. Volante de consumo de fuerza.
Fabricación de cloratos de potasa, de sosa y de percloratos.
Por la Compañía Ibérica de Explosivos: El explosivo cheddite.
Por la Compañía Aluminio Español: 1.200 toneladas anuales de lingote de aluminio, cuya elaboración empezará en el próximo mes de octubre.