La Energía eléctrica (1928-02-25 00:00:00), página 4

En estos últimos años la radiodifusión ha dado un gran avance en España, contándose en la actualidad con un servicio en toda la Península bastante intenso.

Las estaciones que se dedican a la radiodifusión son las siguientes:
Unión Radio (Madrid), Radio Ibérica (Madrid), Radio Castilla (Madrid), Radio Cataluña (Barcelona), Radio Barcelona, Radio Levante (Valencia), Radio Valencia, Radio Sevilla, Radio Club de Sevilla, Radio Cádiz, Radio Vizcaya (Bilbao), Radio Club de Vizcaya (Bilbao), Radio Málaga, Radio Cartagena, Radio Zaragoza y Radio Salamanca.

Existen muchas peticiones de concesión, aparte de las ya mencionadas, pero que no han empezado todavía a funcionar sus estaciones.

Los oyentes sólo tienen la obligación de pagar un canon de 5 pesetas a la Dirección general de Comunicaciones anualmente. Este canon se emplea para cubrir los gastos ocasionados por la organización de la Junta técnica de Radiodifusión.

Por los párrafos anteriores se ve que en España el maravilloso invento de Marconi ha tenido, ya como en todos los demás países, una aplicación extensísima, que está aún llamada ya a mayores desenvolvimientos.

MANUEL ESCOLANO
Ingeniero jefe de la Compañía Nacional de T.S.H.

El verificador de aceite sistema AEG

Durante los últimos años se ha generalizado el empleo de altas tensiones en los sistemas de transmisión para energía eléctrica. A medida que se aumentó esta tensión, la seguridad de los transformadores e interruptores y el estado del aceite que se encuentra en ellos, han demostrado más y más su dependencia mutua.

Los transformadores A E G reciben ya en la fábrica todo el aceite que necesitan para el servicio, pues sólo así es posible emplear un procedimiento propio de preparación, el cual no perjudica las cualidades del aceite, y, además, se suprime la cocida al pie de la obra, la cual es muy molesta y puede tener consecuencias perjudiciales. Sin embargo, resulta de las experiencias hechas que también tal aceite, aunque sea de primera calidad, requiere determinadas medidas de conservación y vigilancia, debido a que en el servicio de transmisión de energía eléctrica pueden presentarse ciertas modificaciones de las cualidades originales. La cualidad más importante, o sea la resistencia eléctrica contra perforaciones del aceite destinado para transformadores e interruptores, disminuye considerablemente si lleva partículas de cuerpos extraños suspendidas, y con rapidez si contiene agua, aunque sea en cantidades muy insignificantes (0,001 por 100). No existe una protección absolutamente eficaz contra este inconveniente, especialmente tratándose de interruptores en aceite, pues este último es higroscópico y trata de aspirar la humedad del ambiente, y, además, el arco voltaico que se produce al desconectar favorece la formación de partículas pequeñísimas de hollín.

Por esta razón, es necesario que el director de todo establecimiento fabril contrate en intervalos regulares el valor eléctrico de la resistencia a la perforación que tiene el aceite de sus transformadores e interruptores, pues la disminución de esta cualidad perjudicaría gravemente la instalación total, y causaría perturbaciones e interrupciones del servicio. Por tanto, se ha presentado en la práctica la necesidad de un aparato que permita hacer tal examen en una forma muy cómoda.

El verificador de aceite transportable que construye la A E G se presta para conexión con baja tensión de corriente alterna de 110 ó 220 voltios. La tensión en los electrodos del re-