La Energía eléctrica (1927-02-25 00:00:00), página 3

ficio es apropiada para alojar los distintos elementos que componen el transmisor. La gran sala, que se halla a nivel del suelo, encierra todas las máquinas y aparatos del transmisor grande, así como también las máquinas para el transmisor pequeño de 2 kilovatios. La forma alargada de la planta de la estación, con sus 220 metros cuadrados de superficie, permite disponer sistemáticamente a todo lo largo de ella los distintos elementos que componen el transmisor, desde los cuadros hasta la bobina de prolongación de la antena. Esta última va colocada en el fondo de la sala, en una construcción especial, de donde se ha excluido el hielro en absoluto. Un puente-grúa de 5 toneladas, movida a mano, puede correr a lo largo de la sala. La batería de acumuladores está alojada en el sótano de la estación, donde también se hallan instalados un pequeño taller y el almacén. En el piso bajo se hallan locales para el personal de servicio de la estación y la sala donde están dispuestos los aparatos que constituyen los transmisores de tubos y de chispa. En el piso superior se hallan las habitaciones del suboficial encargado de la vigilancia de la instalación.

Junto al edificio de la estación se halla un pequeño pabellón, donde está establecida la central de fuerza con un motor Diesel: su construcción es sencilla y de un solo piso.

Generador de energía.—La gran estación de Prado del Rey tiene una central propia de energía para estar a salvo de cualquier interrupción en el suministro de corriente del exterior. En el edificio mencionado últimamente se halla instalado un motor Diesel acoplado directamente a un generador de corriente trifásica. El motor Diesel es del tipo vertical, de cuatro cilindros, de la fábrica de máquinas de Augsburg-Nurenberg. Sus características son 400 HP en el árbol, marchando a 215 revoluciones por minuto. El generador trifásico, construido en los talleres de la A. E. G., tiene por características 325 kilovatios-amperios para 380 voltios de tensión y 50 períodos. Un generador de corriente continua, montado sobre el mismo árbol, proporciona la corriente de excitación necesaria para el generador trifásico. La alta regularidad del grupo mencionado garantiza la constancia necesaria del voltaje y de la frecuencia para el funcionamiento del transmisor. La corriente producida en esta central es conducida por medio de un cable a los transformadores, que se hallan instaladas en el sótano de la misma central, pasando de allí directamente al cuadro de distribución del transmisor.

Además de esta fuente de energía, la estación de Prado del Rey se halla en conexión con la Central Hidroeléctrica Española, que toma su energía de tres centrales hidroeléctricas, que suministran la corriente de 66-130.000 voltios a la central transformadora de Madrid. Desde esta central, una línea trifilar de unos 8 kilómetros de longitud conduce la corriente a 3 × 6.000 voltios y 50 períodos al campo de la estación. A 200 metros de distancia del edificio de la estación, la línea aérea de alta tensión se convierte en línea de cable subterráneo (fig. 6.a) que conduce la corriente a los transformadores, los cuales rebajan la tensión de la línea a 3 × 380 voltios y 3 × 220 voltios, pasando después al transmisor. Inte-