La Energía eléctrica (1928-12-10 00:00:00), página 4

nentes equilibradas, y esto se consigue haciendo en el circuito de fuerza transposiciones que cambiarán en 120° las fases de dichas tensiones longitudinales. El número de periodos o ciclos de transposición de la línea de energía debe ser un número entero dentro de cada sección de aproximación, y los puntos de transposición deben reunir las condiciones antes expuestas con respecto a los puntos octavos, cuartos o extremos de las secciones de transposición de la línea telefónica, a fin de no alterar el equilibrio de las tensiones transversales.

Se comprende que estas disposiciones sólo podrán ser tomadas después de hacer el replanteo definitivo de las líneas y de marcar en el plano las secciones de aproximación y el tipo de sección de transposición que lleva el circuito telefónico.

Las rotaciones en sentido de la línea de energía se hacen fácilmente con tipo de torres de que antes hemos presentado algún modelo.

V

2.º—CASO DE LÍNEAS TELEGRÁFICAS

Mientras el receptor telefónico, como ya he dicho, es sensible a corrientes del orden de los microamperios, el telegráfico sólo es realmente perturbado por corrientes del orden de un miliamperio o más.

Así resulta que cuando los circuitos de energía son trifásicos y bien equilibrados, la perturbación que originan a la línea telegráfica es despreciable, y así lo confirma la experiencia diaria.

Por otra parte; se trata en el caso actual de líneas con un solo conductor y vuelta por tierra; la impedancia de los receptores intercalados entre el conductor y tierra es del orden de 1.000 a 1.500 ohmios; de modo que para una corriente inducida de uno a dos miliamperios la tensión respecto a tierra sólo alcanza algunos voltios. La tensión peligrosa sólo puede, en realidad, producirse después que se queman los fusibles y aíslan las líneas.

Para las líneas telegráficas y de señalación, y en general para las líneas de telecomunicación con vuelta por tierra, las líneas de energía realmente perturbadoras son las de tracción, especialmente las de tracción monofásica, y no es mi objeto analizar ahora esta importante cuestión.

Las fórmulas generales que determinan la tensión influída con respecto a tierra en el conductor de la línea de telecomunicación y la corriente a través del receptor (resultante esta corriente de dividir dicha tensión por la impedancia de éste) demuestran que, en condiciones normales, si las capacidades de los conductores de la línea de energía respecto al telegráfico son iguales y la suma de las tensiones trifásicas nula, no hay influencia electrostática.

Por lo tanto, las transposiciones de la línea de energía anulan el efecto electrostático de las componentes equilibradas de la tensión.

Análogamente, las tensiones por inducción electromagnética entre el conductor y tierra quedan neutralizadas en cada periodo completo de transposición de la línea de energía.

En régimen normal, con cargas equilibradas y transposiciones, la perturbación es despreciable, y basta para evitarla el ciclo general de transposición que hemos previsto en las líneas.

Las corrientes perturbadoras en el circuito telegráfico son las continuas variables y las alternas hasta 50 períodos; las armónicas superiores tienen muy poca importancia.

En el régimen anormal definido en forma análoga al caso de líneas telefónicas, por la puesta en tierra accidental de un conductor, resulta, para el caso de líneas trifásicas, con