La Energía eléctrica (1928-08-25 00:00:00), página 4

Las estaciones de compensadores para la regulación y las subestaciones de transformación a media tensión para las redes de repartición o suministros al pie de la super-red, se han considerado formando parte integrante de ésta.

La super-red proyectada por nosotros comprende principalmente tres grandes sistemas eléctricos, que realmente se reducen a dos, y dos grandes líneas de intercambio entre ellos, previstas para una regulación plana. Aparte de esto, comprende algunas líneas complementarias de conexión a los sistemas hidroeléctricos existentes o de éstos entre sí y varias líneas de socorro.

Uno de estos grandes sistemas proyectados por nosotros, el que podemos llamar NS., parte de las cuencas mineras de Asturias, donde podrá conectar a la Electra del Viesgo, y sigue por León a Madrid y Puertollano. Este sistema se prolongará por el Norte a Galicia, y por el Sur se conectará a las del Guadalquivir y se prolongará hacia Granada y Cádiz, pudiendo conectar a los sistemas hidroeléctricos del Mediodía.

El otro super-sistema, que podemos llamar NE. o de las cuencas del Ebro y de Levante, seguirá dicha cuenca, partiendo de las mineras de Barruelo y Guardo, irá por Zaragoza a Santiago y, pasando por las cuencas de lignitos del Ebro y Segre y las de Teruel, irá a la costa de Levante.

Ambos grandes sistemas van, a su vez, interconectados por las líneas Valladolid-Miranda y Madrid-Zaragoza; las estaciones de compensación en estos cuatro puntos y las condiciones establecidas para la red (constante de propagación de las líneas, etc.), son apropiadas para mantener en ellos las mismas tensiones. El paso de energía de un sistema a otro se puede hacer entonces por simple avance de los generadores de un sistema combinado con un pequeño aumento de la tensión del sistema que ha de actuar como generador.

Los repartidores de carga situados en estos puntos seguirán las órdenes del empleado superior afecto a este servicio (Load Dispatcher), situado en Madrid.

La red marchará abierta y seleccionada en los diversos puntos que se indican en su estudio técnico, mientras no sea necesaria su marcha cerrada para el intercambio de uno al otro de los dos grandes sistemas citados.

Desde el punto de vista comercial, los precios del kilovatio-hora han sido objeto de detenido análisis, y hemos expuesto, después de un estudio detallado del factor de utilización, la posibilidad de llegar a precios comprendidos entre tres y diez céntimos mediante multiplicidad de las tarifas, e incluso llegar a vender para ciertas aplicaciones el kilovatio-hora a precios inferiores al mínimo coste, aumentando, no obstante, los beneficios anuales, cosa que puede parecer a primera vista paradójica, pero cuya posibilidad económica hemos expuesto en la Memoria del proyecto al tratar de esta cuestión. Se justifica así la posibilidad de llegar a vender energía a dos céntimos el kilovatio-hora para ciertas industrias que permitan regular el factor de carga diaria y la utilización anual de las instalaciones, y esta posibilidad de disponer de grandes cantidades de energía a precios del orden de dos céntimos, representa la de existencia de dichas industrias, y la existencia de éstas a su vez, la de la carga reguladora, como ocurre, por ejemplo, en Francia, con la U. P. E. P. O.

Hemos analizado también en el proyecto la posibilidad de colocar en el mercado la energía que se trata de aportar, sin que pueda tacharse de excesivas las previsiones del proyecto.

Desde el punto de vista administrativo, una entidad superior organizada en forma de Sociedad, con el nombre de «Red Nacional de Energía Eléctrica», podrá abordar la realización del proyecto y llegar a un acuerdo con los elementos interesados en la producción y distribución de dicha energía y con los principales consumidores, previstos entre ellos los ferrocarriles y las Federaciones agrícolas, éstas como base para la organización de la fabricación de fertilizantes, de los cuales habrán de ser consumidores.