La Energía eléctrica (1928-10-25 00:00:00), página 12

NUEVO CONTADOR TRIFÁSICO TIPO D

En el transporte de corriente alterna trifásica de alta tensión se han conseguido en los últimos veinte años grandes adelantos y perfeccionamientos técnicos y económicos, de suerte que esta clase de corriente es hoy día universalmente la preferida. Por consiguiente, ha aumentado mucho la producción de contadores de corriente alterna en perjuicio de la de corriente continua, cuya demanda disminuye constantemente.

En su consecuencia, se ha prestado la mayor atención al desarrollo y perfeccionamiento de los contadores monofásicos y trifásicos. El primer lugar en la producción ocupa desde luego el contador monofásico, y de éste sobre todo los tipos de reducidos amperajes destinados a los innumerables abonados particulares de alumbrado. Ha sido un paso adelante y de importancia económica la creación del contador monofásico, único tipo HE provisto de bobinas de intensidad de nueva ejecución, y cuyas características técnicas le hacen apto para todos los pequeños abonados que hasta ahora precisaban contadores de 1,5-3-5,75 y 10 amperes.

Si bien los contadores trifásicos no se aplican en tan gran número, merecen, no obstante, por lo menos, igual atención que los monofásicos, puesto que son destinados a medir y vender grandes y hasta muy importantes cantidades de energía. La fabrica de contadores de la A E G. vistió los éxitos muy favorables obtenidos por el sistema de inducción del contador J, la empleó este para construir un nuevo contador trifásico denominado tipo D. El tipo D es destinado a instalaciones de varias fases, en las cuales es suficiente la medición según el método de 2 vatimetros. Las indicaciones del contador son también exactas, con cargas desequilibradas, inductivas y capacitativas de las tres fases.

Pueden emplearse en los siguientes casos:

1º En instalaciones trifásicas sin neutro: tipo D.
2º En instalaciones trifásicas con neutro cuando sólo se emplea para la instalación dos fases y el neutro: tipo D 2/3.
3º En instalaciones bifásicas de distribución trifilar: tipo D 2/3.
4º En instalaciones bifásicas de 4 hilos: tipo D 2/4.

Las bobinas de intensidad se ejecutan hasta para 100 A. Para mayores amperajes deben emplearse transformadores de intensidad en unión con contadores de 5 A., y para mayores tensiones de 550 V., transformadores de intensidad y de tensión en unión con contadores de 5 A. 110 V.

Dos sistemas de inducción actúan sobre dos discos de aluminio unidos por un eje común. El zócalo de base es de fuerte plancha de hierro estampada y curvada, y que lleva en el dorso una placa de refuerzo. El borde del zócalo es doblado hacia fuera, para asegurar un buen cierre con el cordel blando que lleva la tapa protectora. Todas las piezas, o sea cojinetes superiores e inferiores, imanes de freno y totalizador, están unidos al bastidor, con lo cual se consigue una excepcional gran resistencia mecánica. Bas- ta aflojar dos tornillos para quitar el bastidor del zócalo, de manera que todas las piezas son fácilmente accesibles para poder ser cambiadas.

Cada núcleo de los dos sistemas de inducción constituye un conjunto rígido, que se puede separar del bastidor con sólo aflojar dos tornillos. El núcleo de tensión ofrece al flujo magnético, producido por la bobina de tensión, diferentes caminos en hierro. La mayor parte del flujo es inactivo y pasa por el núcleo que abraza la bobina en forma casi cuadrada. Éste consigue el necesario desalaje de "fase de 90° entre el flujo de intensidad y el flujo activo de tensión que atraviesa el disco del inducido. En el camino en hierro de este último se han tomado precauciones especiales para evitar dispersiones y para reducir hasta el grado mínimo resistencias magnéticas. Para disminuir la resistencia magnética en la boca del núcleo (por la cual pasa el disco de aluminio) y para aumentar por consiguiente la actuación del par-motor por el flujo magnético de tensión, se han ensanchado las superficies de los polos en dirección radial. Cada núcleo de tensión soporta un cursor destinado a igualar los par-motor de ambos sistemas. El cursor constituye una derivación magnética entre los polos internos y externos, que debilita el flujo activo que atraviesa el disco de aluminio. Para igualar las fuerzas de ambos sistemas se afloja el tornillo del cursor desplazable, según necesidad, hacia la derecha o izquierda, hasta que ambos sistemas desarrollan igual par-motor.

El núcleo de intensidad tiene forma U y está situado verticalmente sobre la planicie del núcleo de tensión.

En sus polos lleva una plancha de derivación, con lo cual se consigue que la curva de errores con cargas elevadas no descienda casi nada.

Para ajustar exactamente el desalaje de 90 grados entre los flujos magnéticos activos, se ha situado sobre cada núcleo de intensidad un arrollamiento en circuito corto, cuyo final es de metal de elevada resistencia óhmica, y que soporta un cursor cuyo desplazamiento facilita el ajuste.

El espacio libre que atraviesa el disco del inducido tiene que conservar forzosamente su amplitud por haberse previsto una pieza de latón que sirve de calibre.

Para la compensación de rozamientos y por el totalizador puede producirse un par-motor suplementario por un largo tornillo de hierro enrosado en un polo del núcleo de tensión.

La bobina de tensión es arrollada con aislamiento entre capa y capa de hilo, cuyo perfeccionamiento da la máxima seguridad contra los circuitos cortos.

Las primeras y últimas vueltas son de hilo más fuerte, especialmente bien aislado.

Los imanes de freno son del mejor acero a propósito, y tienen forma especial, demostrada como la más favorable.

Tres tornillos facilitan darles la situación deseada, y un fuerte tornillo central sirve para su fijación.