La Energía eléctrica (1926-12-10 00:00:00), página 3

Sección B.—8.º El Comité ejecutivo decide buscar el medio más favorable de reunir datos estadísticos relativos a los orígenes de energía disponible en el mundo entero.

9.º El Comité ejecutivo proclama la utilidad de las intercomisiones nacionales e internacionales conducentes a asegurar la autoridad más completa y racional de los recursos de energía de que el mundo dispone, y dirige a los Gobiernos de todos los países un llamamiento apremiante tendiendo a que los Poderes públicos faciliten el desarrollo de dichas redes de interconexión nacionales e internacionales.

Las Secciones C y F no presentaron conclusiones, limitándose el ponente, Mr. Huber Stokar, a resumir la discusión de las Memorias discutidas en un “rapport”, en el que se establece la siguiente conclusión práctica:

“Es incontestable que la tracción eléctrica representa un progreso técnico y puede significar un progreso económico. La aceleración de las electrificaciones en el mundo entero podría favorecerse considerablemente si todas las administraciones que han realizado experiencias sobre este asunto comunicaran de una manera completa, científica y concienzuda todos los datos que caracterizan los medios de electrificación escogidos para la explotación de los caminos de hierro y los sistemas de tracción a vapor a que ha sustituido la electrificación, todo con el objeto de inspirar confianza a los administradores que proyectan electrificar vía férrea, poniendo a su disposición para tales estudios bases de cálculo que estén ya sancionadas por la práctica.”

G.

Líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica

(CONCLUSION)

Aisladores

Usualmente los aisladores empleados para proteger un transporte de energía eléctrica, son de porcelana o de vidrio. Se ha preconizado el uso del basalto fundido y moldeado; pero no se ha aplicado industrialmente por estar en período de ensayos y ser poco conocidas aún sus propiedades dieléctricas.

Hoy día se fabrican aisladores de un solo elemento para tensiones hasta de 60 a 70 kilovoltios; para mayores tensiones, y al objeto de asegurar la máxima resistencia mecánica y dieléctrica, sobre todo en grandes vanos, donde la primera es necesaria principalmente, se usan aisladores de varios elementos en forma de cadena o rosario, y empleándose de ordinario los tipos de sombrerete (figuras 4.a y 5.b) para torres de aislamiento; aisladores del tipo Hewlet, Vedovelli, etc., para torres de anclaje, cruces de vías, líneas dobles o de transposición de fases (figuras 6.a y 7.b). Las cadenas de aisladores representadas por las figuras adjuntas han sido empleadas para tensiones de 120 kilovoltios. Para tensiones menores de 60 a 70 kilovoltios los aisladores están formados de una o varias piezas de forma adecuada, superpuestas unas a otras y con las caras de enchufe esféricas o planas y con cabezas redondeadas para disminuir los puntos de fuga y de menor resistencia dieléctrica a las perforaciones que se puedan producir en el caso de haber puntas agudas en las caras de junta de las piezas.

Una selección meticulosa de porcelanas y de sus componentes, así como una vigilancia continua en la fabricación y ensayo, asegurando las piezas, exentas de sopladuras, grietas, huecos, etcétera, que perjudican su función de aislamiento, hacen que hoy día puedan obtenerse aisladores que cumplan con las condiciones duras de la práctica, asegurando una alta eficiencia y duración. Se les dispone con varios nervios en la parte inferior para evitar las descargas producidas por las