La Energía eléctrica (1928-05-10 00:00:00), página 6

junto de la red que preconizamos. La extensión total de la misma es de 1.650 kilómetros de línea a 220.000 v., 1.320 kilómetros a 110.000 v. y 990 kilómetros a 66.000 v.

CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS.—Al iniciar el cálculo teórico de las líneas se demuestra la necesidad de llegar a voltajes de 220.000 v. en una red del carácter y la extensión que ha de tener la Nacional de España. Es indispensable para compensaciones entre regiones como Andalucía y Cataluña, etc. Como dice el eminente Peek, «220.000 v. serán necesarios cuando la energía por circuito sea de 50.000 ó 100.000 kwts. o más y las distancias de 250 a 500 kilómetros». Así se ve en Europa, por ejemplo, que Alemania e Italia las han comenzado a construir en sus extensas redes. En la R. E. N. E., si ha de servir de algo, se tendrán esas distancias y esas potencias. Se añaden en la Memoria, a mayor abundamiento, otras razones y juicios de importantes revistas y electricistas extranjeros, y se acompaña la gráfica del rapidísimo modo como han ido creciendo los voltajes en los Estados Unidos y considerando, por último, las distancias y potencias a transmitir que se tendrán en la red, se hace ver la necesidad del voltaje dicho.

Se aborda el estudio técnico de las líneas de 220.000, 110.000 y 66.000 v., considerando el problema en toda su extensión, de acuerdo con los últimos conocimientos de la técnica moderna, única manera de establecer estas líneas, para obtener un perfecto funcionamiento. Se estudia asimismo, para los dos voltajes más elevados (el tercero no lo necesita), el modo de regular por medio de condensadores sincronos las caídas de tensión a fin de que pueda funcionar el conjunto de la red debidamente, y se determinan las potencias reactivas necesarias para una regulación plana (caída de tensión nula de un extremo a otro de línea) y para una regulación de un 10 por 100 de caída de tensión. Se propone como consecuencia de estos cálculos el establecer las líneas de 220.000 v., de un solo circuito, de cable de aluminio-acero de 483 mm² de aluminio, de 30 mm. de diámetro aparente y con seis metros de distancia entre conductores, con cuya línea se puede transmitir a 500 kilómetros, 173.000 k. v. a., en regulación plana, con un condensador sincrono de 163.000 k. v. a. Con el mismo condensador y a igual distancia se pueden transmitir 191.000 k. v. a., admitiendo una caída de tensión del 10 por 100 en la regulación de la línea.

Con las líneas de 110.000 v. que se prevén de doble circuito trifásico de 107 mm² de aluminio se pueden transmitir a 250 kilómetros y en condiciones análogas a la línea anterior, 21.000 y 29.000 k. v. a., respectivamente.

Proponemos las líneas de 66.000, de circuito único, con cable idéntico a la línea de 110.000, y pueden transportar hasta 8.000 k. v. a., a una distancia de 100 kilómetros.

Exponemos por fin el cálculo mecánico de los cables y sus flechas, así como de los casillletes, aisladores, cimentaciones y comunicaciones telefónicas para el servicio de la Red Eléctrica Nacional de España.

FUNDAMENTO DE UNA RED NACIONAL.—La red nacional, en síntesis, para lanzar al país a una vasta electrificación que lo vivifique, debe conseguir un gran abaratamiento de la producción del kilowatio eléctrico, y esto se consigue con:

1) La obtención de energía térmica a bajo precio.

2) Un aumento en el factor de carga o coeficiente de utilización de las centrales existentes.

Ambas cosas se complementan y son consecuencia una de la otra, pues centrales hidráulicas con sus mínimos no compensados por energía térmica económica no podrán colocar sus máximos.

Los dos puntos expuestos exigen como complemento indispensable de la red nacional:
a) El establecimiento de grandes supercentrales a boca mina.
b) El establecimiento de grandes industrias químicas.

Por tanto, el Estado, al mismo tiempo que la red nacional, debe estimular el establecimiento de los dos complementos citados. Las grandes centrales térmicas permitirán a las