La Energía eléctrica (1927-06-25 00:00:00), página 6

Localidades peligrosas.

a) Los aparatos del ramal de servicio o acometida no se instalarán en locales extraordinariamente peligrosos, descritos en el párrafo b) de la sección 3.201 de este Código. Si se montan donde haya polvillo combustible o partículas flotantes en cantidad suficiente para producir mezcla explosiva o inflamable, tales aparatos deben estar enteramente encerrados en cajas o armarios de metal conectados a tierra, provistos de medios para la manipulación de los aparatos por fuera únicamente, o se instalarán en una cabina de material incombustible, provista de puertas automáticas.

ARTICULO QUINTO

Canalizaciones eléctricas

Alambres al descubierto.

a) Los soportes deben ser de material aislante incombustible y no absorbente, libre de grietas, asperezas o bordes agudos que puedan dañar la aislación del conductor. Si los soportes son de los llamados "prensahilos", podrán usarse indistintamente tornillos o clavos para mantener los soportes en su lugar; pero cuando se usen clavos, éstos deben ser de longitud suficiente para penetrar en la madera a una profundidad no menor a la mitad del grueso del aislador redondo y no menor a todo el grueso del prensahilos de forma alargada. Además si se usan clavos deberán insertarse arandelas elásticas.

b) Los soportes deben proveer una separación entre los tornillos o clavos y el alambre de no menos de 1/4 pulgada (6 milímetros), y deberán llevar dos tornillos de sujeción si son aisladores del tipo partido (o prensahilos de un solo alambre), destinados a alambres de calibres mayores del núm. 4.

c) Los prensahilos para varios alambres deberán separar éstos a lo menos 2 1/2 pulgadas (64 milímetros) entre sí y mantenerlos a una distancia mínima de 1/2 pulgada (13 milímetros) de la superficie sobre la que corren. Tales prensahilos no podrán emplearse para soportar alambres cuyo potencial exceda de 300 voltios.

d) Los aisladores tipo roldana deberán mantener el alambre por lo menos a una pulgada (25 milímetros) de la superficie sobre la que corre, y deberán ser de las dimensiones mínimas indicadas en la tabla A.

Tabla A

    Calibres de alambre incluidos
    DIMENSIONES DE LA BASE
    GARGANTA DE LOS AISLADORES MACIZOS

    Aisladores circulares
    Aisladores cuadrados o prensahilos de un solo alambre

    Profundidad
    Diámetros
    Aisladores partidos. Grosor del casquillo desde la canal de alambre arriba

    Diametro
    Ancho
    Largo
    Pulgadas
    Milimetros
    Pulgadas
    Milimetros
    Pulgadas
    Milimetros
    Pulgadas
    Milimetros

    Números
    PulgadasMillimetros
    PulgadasMillimetros
    PulgadasMillimetros
    PulgadasMillimetros
    PulgadasMillimetros
    PulgadasMillimetros
    PulgadasMillimetros
    PulgadasMillimetros
    PulgadasMillimetros
    PulgadasMillimetros
    PulgadasMillimetros

    14 a 10
    1 1/828,6
    3/419,0
    1 3/444,4
    3/164,8
    1/46,3
    3/89,5

    8 a 4
    1 1/238,1
    7/1622,2
    250,8
    5/167,9
    7/1611,1
    5/815,9

    2 a 00
    250,8
    125,4
    2 1/457,1
    7/1611,1
    2 1/219,8
    7/822,2

    000 a 300,000 milipulgadas (152 mm.²)
    2 1/263,5
    1 1/828,6
    2 3/469,8
    7/1611,1
    2 1/219,8
    7/822,2

    400,000 milipulgadas (202 mm.²) a 1,000,000 milipulgadas (506 mm.²)
    376,2
    1 3/834,9
    3 3/493,2
    5/815,9
    1 1/431,7
    125,4