La Energía eléctrica (1925-11-10 00:00:00), página 8

CRÓNICA E INFORMACION

Aguas.—Con fecha 21 del pasado octubre ("Gaceta" del 26) se autoriza a D. Onofre Gil García, vecino de Archena, para derivar 20.000 litros de agua por segundo del río Segura, en término de Cieza, provincia de Murcia, con destino a la producción de energía eléctrica.

—Con fecha 22 de octubre próximo, pasado ("Gaceta" del 29 de dicho mes) se autorizó a don Antonio Salmerón para aprovechar 150 litros de agua por segundo, derivados del río Guadalfeo, en término de Berchules, provincia de Granada, para usos industriales.

Nuevos tranvías eléctricos en Valencia.—Por Reales órdenes de 29 de septiembre y 6 de octubre pasados, insertas en la "Gaceta de Madrid", del 2 de noviembre corriente, se aprueban las actas de adjudicación de las subastas celebradas para la concesión de dos tranvías eléctricos, uno que cruzará la calle de la Libertad, del Cabanal, en Valencia, y otro, de Valencia a Manises, otorgadas a la Sociedad Tranvías y Ferrocarriles, de Valencia.

Generador de corriente continua y alta tensión.—Según "The Electrician", la Sociedad alemana A E G ha construido recientemente una máquina de alta tensión y corriente continua, con destino a la estación experimental que en Gettow tiene la Sociedad de Radiotelegrafía, también alemana.

Dicha máquina rinde 30 kilovatios a 1.100 vueltas por minuto y trabaja a la tensión de 4.000 voltios.

Es una máquina de cuatro polos sin devanados de compensación. El inducido tiene dos arrollamientos separados y dos comutadores conectados en serie. Los dos arrollamientos del inducido están contenidos en ranuras con alto aislamiento, a fin de evitar en lo posible las vibraciones. Los segmentos del comutador están separados por láminas de níquel muy gruesas. Dos pequeñas escobillas de carbón recogen la corriente, y están de tal manera escalonadas, que si hay tendencia a la formación de arco la distancia entre los polos opuestos es la máxima posible.

Ampliación de la Electra Industrial del Júcar (S. A.).—En concurso abierto por esta Sociedad, ha sido designada la Sociedad Española de Electricidad Asca para el suministro de toda la maquinaria y material eléctrico inherente a la misma, así como su montaje, para instalación de la central hidroeléctrica del Tranco del Lobo, dependiente de la Electra Industrial del Júcar.

Con este motivo, el "Boletín Asca" inserta en uno de sus últimos números algunos detalles relativos a dicha Sociedad, que a continuación transcribimos:

"El salto está en el río Júcar y en la provincia de Albacete, correspondiendo a una altura neta de 12,5 metros y un caudal de 40 metros cúbicos por segundo de tiempo, que representa aproximadamente 5.000 HP de potencia. La presa, que tiene 20 metros de longitud en la coronación y una altura máxima de 12 metros, es de planta circular, con el paramento de aguas abajo escalonado. El canal tiene 1.200 metros de longitud, incluyendo 150 en túnel. Su sección es trapecial, de 3 metros de altura y 8 de base media, siendo la pendiente de 0,0005 metros por metro y calculada para 40 metros cúbicos. Las cámaras de carga, así como los pozos de desagüe, están excavados en roca, no habiendo tuberías de presión. Y, por último, la casa de máquinas tiene una superficie de 26 por 9 metros.

—La instalación se compone de dos grupos hidroeléctricos, constituidos por turbinas acopladas directamente con alternadores trifásicos, correspondiendo aquéllas a una potencia unitaria de 1.900 HP, y los generadores a 1.600 kw-amp. cada uno, con 300 revoluciones por minuto y 6.600 voltios de tensión compuesta, habiendo quedado preparada para posterior emplazamiento de un tercer grupo hidroeléctrico; los transformadores-elevadores de 1.600 kw-amp. de capacidad unitaria, para una relación de 6.600 a 66.000 voltios, tipos de refrigeración natural y aislamiento por baño de aceite, y cuadro general de distribución, constituido por ocho paneles de mármol blanco y pulimentado, con friso y zócalo de mármol color gris, llevando todos los aparatos de medida, interrupción y seguridad precisos, así como para acoplamiento en paralelo y regulador automático de tensión. Asimismo fueron suministrados los aparatos precisos para los circuitos a 66.000 voltios, los necesarios para una línea de salida, los de protección contra sobretensiones, de comprobación de aislamiento, y, finalmente, los de servicios auxiliares en la central, constituidos por un transformador trifásico de 20 kw-amp., para reducir de 6.600 a 220 voltios, con los accesorios necesarios para ambas tensiones.

"Las pruebas que se llevaron a cabo fueron las siguientes: Disparo de todos los relays, tanto de 6,6 como de 66 kilovatios; disparo de los interruptores destinados al circuito de 66 kilovatios, a distancia, por medio de corriente eléctrica maniobrada desde el cuadro; acoplamiento en paralelo de los transformadores-elevadores, así como de los generadores, y reparto de la carga entre ambos; carga y descarga de los dos alternadores a distintas potencias de las turbinas; pruebas de aislamiento de toda la instalación, subiendo la excitación de 0 a 85.000 voltios, teniendo en baja 8.000 voltios en los alternadores, y aproximadamente 85.000 voltios en el lado de alta de los transformadores durante unos diez minutos; prueba de aislamiento de toda la instalación, teniendo cerrados los interruptores y desconectadores, obteniéndose 8.000 voltios en baja y poniendo un polo a tierra en el lado de alta, cerca de los pasamuros correspondientes a la línea de salida, cuya prueba fue de siete minutos, cambiándose cada vez uno de los otros polos a tierra.

"En la actualidad la central descrita ha pasado a ser propiedad de la Hidroeléctrica Española, funcionando acoplada con las otras centrales hidroeléctricas que posee, denominadas Molinar (28.800 HP), Villora (15.000 HP) y Dos Aguas (44.000 HP), que suministran energía eléctrica a Madrid y a la zona levantina comprendida entre Sagunto y Cartagena."

Préstamos a la Eléctrica de Castilla y a la Sociedad Ibérica del Nitrógeno.—En vista del expediente incoado por el Banco de Crédito Industrial a petición de D. Valentín Ruiz Senén, director general de la Sociedad anónima Eléctrica de Castilla, domiciliada en esta corte, en solicitud de un préstamo de 10 millones de pesetas, al amparo de la ley de 2 de marzo de 1917, sobre protección a las industrias nuevas y desarrollo de las existentes, por