La Energía eléctrica (1925-06-25 00:00:00), página 3

metro. Su altura total es de 1.950, y la de los bordes de entrada, 1.300 milímetro. La figura 2.a indica dos de las ruedas motrices al salir de los talleres de Heidenheim.

En caudales tan abundantes y saltos tan bajos puede obtenerse un buen rendimiento solamente con la más cuidadosa afluencia y evacuación del agua. El sifón de hormigón (figura 5.a) indica la pared intermedia curvada, patente de la casa, construida aquí en hormigón armado con hierro, que aumenta los rendimientos en unos 2 hasta 4 por 100, según la velocidad y carga. También en la espiral de hormigón se ha procurado la buena conducción del agua por medio de paredes intermedias.

El nivel superior del agua se aspira a 0,8 m. de altura, por medio de la cámara espiral hecha en forma de sifón; por eso viene a estar la cámara de la turbina por encima del nivel superior. La tapa de la turbina puede elevarse por la grúa corredera; los cojinetes superiores de los álabes del distribuidor, así como las palancas, etc., de la regulación exterior, son cómodamente accesibles. Este sistema de construcción se ha hecho, con razón, muy estimado para grandes turbinas.

La elevada cámara de las turbinas es en especial favorable para marchas rápidas, que requieren bajo la rueda motriz un desarrollo del tubo de aspiración lo más largo posible con combas esbeltas, pues en marchas rápidas el buen grado de rendimiento presupone una gran ganancia recobrable en el tubo de aspiración.

El pivote de suspensión para una carga de 38.000 kgs., así como el cojinete collar, que está provisto de lubricación, de circulación de aceite, debido a la gran presión del cojinete, descansa sobre fuerte viga transversal de hierro fundido (fig. 4.a). Las ruedas coronas con dientes de madera de 4850/1027 mm. de diámetro en el círculo primario, 950 mm. de ancho de los dientes y con 170/36 dientes, accionan por engranaje inferior el eje común de la transmisión con 125 revoluciones por minuto, y acoplado a éste el generador eléctrico Brown, Boveri y Compañía, de 1.650 PS de potencia. Correspondientemente se regulan también las turbinas comúnmente, y el regulador hidráulico de velocidad de una capacidad de trabajo de 5.000 mkgs. ha sido emplazado junto al generador.

En instalaciones con saltos tan bajos solamente es posible una productividad, simplificando y abaratando en máximo grado la disposición. Por eso se eligieron las turbinas tan grandes, que sólo con tres unidades pudiera vencerse todo el caudal de agua utilizable del Main. El emplazamiento de un solo generador y un solo regulador simplifica mucho más la instalación. A pesar de todo, pueden aprovecharse con elevado rendimiento todos los caudales que se presenten, hasta descendiendo a los mínimos, pues cada turbina tiene aisladamente su compuerta y es desacoplable.

Para las ruedas coronas con dientes de madera empleadas hasta hace muy poco exclusivamente, parece estar el máximo límite en unos 750 PS, y en una proporción de traducción de 1 : 5. Para potencias mayores y traducciones más fuertes hay que recurrir a los engranajes de acero, como, por ejemplo, en la instalación Gross-Wohnsdorf de la Ostpreussenwerke, en el río Alle, y una central similar en Finlandia, en las cuales dos turbinas accionan

Fig. 4.a—Vista interior de la central eléctrica Mainaschaff