La Energía eléctrica (1926-10-10 00:00:00), página 5

Para citar un par de ejemplos repetiremos que en el salto de Villalba de la Sierra el aprovechamiento de la laguna natural de Uña, elevando su nivel 2 metros, ha proporcionado un embalse de medio millón de metros cúbicos, que permite atender a las variaciones de caudal no sólo durante el día, sino de la semana, en combinación con el depósito de carga, cuya capacidad se ha aumentado hasta 15,000 metros cúbicos. En el salto de Somiedo, mediante una pequeña presa de 4 metros de altura y 40 de longitud, en el río Valle, se obtiene un embalse de 2,000 metros cúbicos, y unidos a los 8,500 metros cúbicos del depósito de carga, se alcanza la retención automática del agua sobrante en las horas de menor consumo, para agregarla en las de mayor demanda a la corriente del canal, elevando así de 1.615 a 1.940 el número de litros por segundo disponibles para las horas de máximo trabajo, lo que supone el aumento de 10,000 a 12,000 C. V. la fuerza utilizable durante todo el año. En el salto de Dúrcal, el canal, cuya sección es de 1,20 × 0,80 metros, se ha ensanchado en los últimos 1,080 metros de su longitud, dándole la sección de 2,20 × 2,80 a fin de formar en la cámara de agua un depósito de 4,000 metros cúbicos, que facilita la regulación diaria, a la que se ha atendido igualmente en el salto de Torrelaguna, en el canal de Isabel II, aumentando hasta 8,000 metros cúbicos la capacidad del depósito de carga, del que arrancan las seis tuberías forzadas que conducen el agua a las turbinas.

Embalses elevados de acumulación con bombas.—Este sistema, que exige haya varias centrales concertadas entre sí, funciona de la manera siguiente: En la central de acumulación se instala un alternador que pueda acoplarse directamente, bien a la turbina colocada a un lado, bien a una bomba-turbina situada al otro lado, debiendo existir un depósito regulador, que puede ser la cámara de carga (aumentando su capacidad hasta el caudal diario próximamente), y otro de la misma capacidad, en el que se embalse el desagüe de las turbinas en las horas de carga media o máxima, estando este último en comunicación con las tuberías forzadas. Durante el día o las horas de carga normal el alternador o alternadores concertados a la red y a la tubería prestan su servicio corriente; pero en las horas de poca carga dichos alternadores, desacoplados de sus turbinas y unidos a las bombas, funcionan con la corriente de la otra central como motores sincrónicos, tomando aquéllas el agua del embalse inferior acumulado durante el día, para elevarla por las propias tuberías forzadas del salto a la cámara de carga o depósito superior, que con eso al empezar el servicio del día contaría no sólo con el agua recibida por el cauce, sino con la elevada por bombas, reuniendo así un volumen de 1,5 a 2 veces el aportado por el canal.

El ingeniero Sr. Gelpi, tomando un rendimiento medio para las bombas de 75 por 100, siendo el 92 por 100 de los alternadores a funcionar como motor sincrónico o como generador, admitiendo que la pérdida en la tubería sea de un 5 por 100 durante el ascenso del agua por las bombas y de un 7 por 100 en el descenso del agua para hacer funcionar las turbinas durante el día, siendo 0,80 el rendimiento medio de las turbinas, deduce que la energía recibida de las otras centrales durante la noche será devuelta por la central de acumulación a la red durante el día, con un rendimiento total:

\[
0.92 \times 0.75 \times 0.95 \times 0.93 \times 0.80 \times 0.92 = 0.45.
\]

Parece que la Energía Eléctrica de Cataluña va a efectuar en sus centrales sobre el río Flamisell un ensayo de este procedimiento, que aun no ha recibido aplicación en España, habiendo sido objeto de algunos de ellos en Italia para compensar la marcha de varias centrales establecidas en el Piamonte por la Società Anonima Electtricità Alta Italia.

Se puede también aprovechar la energía sobrante en ciertas horas del día, en que la carga es reducida, para elevar una masa de agua a depósitos situados a grandes altitudes que tengan alimentación natural insuficiente. Este procedimiento de aplicación, muy circunstancial, se ha puesto en práctica por la Société d'Electrochimie, d'Electrometallurgie et des Acieries