La Energía eléctrica (1926-08-10 00:00:00), página 5

dir alambre nuevo es pedirlo por intermedio de la misma Casa que suministró el aparato, enviando una pequeña muestra del alambre primitivo como precaución adicional.

Flexibilidad del alambre.—El grado de flexibilidad más conveniente a un trabajo dado se ha determinado mediante ensayos prácticos del mismo trabajo; por consiguiente, al renovar un alambre debe hacerse con otro de la misma flexibilidad del primitivo. Esta regla debe seguirse estrictamente, en especial cuando se trata de cables que se arrastran aplicados a aparatos portátiles; por ejemplo, cortadores de carbón.

Aislación del conductor.—Al renovar los alambres en los aparatos no basta utilizar alambres del mismo calibre y flexibilidad, sino que también deben tener la misma aislación. La seguridad de todo aparato depende en gran parte de la aislación adecuada.

Extremos de los conductores.—El mayor número de trastornos procede de que los extremos de los conductores se encuentran en mal estado. Cuando dos alambres de poparidad opuesta están muy juntos, un hilo suelto de uno puede tocar el otro conductor y causar un cortocircuito. Es necesario que se preste atención especial a este detalle, no dejando hilos sueltos al soldar o sujetar alambres.

Una soldadura mal hecha, el cortar más o menos aislación de la conveniente, es frecuente causa de defectos más tarde. Debe sacarse bastante aislación para que el alambre penetre bien en el terminal; pero no tanta que quede una parte descubierta. Pequeños detalles como éstos, que se descuidan fácilmente, pueden hacer que un aparato seguro se convierta en peligroso. Cuando el alambre está sujeto mecánicamente en su extremo, se tendrá cuidado que todas las tuercas, arandelas y contratuerca estén en su lugar y bien apretadas. Un alambre suelto es un peligro constante que debe eliminarse en absoluto de todo aparato eléctrico de minas.

Soporte de los alambres.—Los alambres deberán estar bien soportados mediante prensahilos o grapas, a fin de que no haya tensión mecánica alguna en el terminal y prevenir daño a la aislación. No se debe permitir demasiada distancia entre los soportes. Los alambres deben tenderse de manera que estén a cubierto de toda avería.

Cables de arrastre.—Probablemente el peligro más grande de los aparatos eléctricos está en sus alambres exteriores. Por lo mismo, deberá prestarse atención especial al alambre y su aislación en los puntos donde sale del aparato y donde estén sujetos. Los motores provistos de cables de arrastre ofrecen el mayor peligro, salvo que esos cables reciban frecuente y cuidadosa inspección. Hay varias precauciones a observar en los cables de arrastre. El calibre de los mismos debe ser amplio para la capacidad del motor. El cable será suficientemente flexible y llevará la mejor aislación posible. Debe ejercerse el cuidado más grande en hacer empalmes, los cuales, como regla general, deben ser pocos en los aparatos eléctricos de minas. Cables viejos, que necesiten reparaciones frecuentes, deben reemplazarse, y en caso que haya que usarlos forzosamente, deben transferirse a partes de la mina donde no ofrezcan peligro.

Instalación en tubo rígido.—Al tender alambres en tubos rígidos se tendrá cuidado de que no haya bordes ásperos, que los tubos estén bien unidos por sus roscas, y que al pasar los alambres no se dañe la aislación. No se deben hacer empalmes dentro del conducto, sino en las cajas correspondientes.

Instalación en tubos flexibles.—La misma atención deben recibir las instalaciones en tubos flexibles que las de tubo rígido. Al inspeccionar una instalación ya hecha prístese cuidadosa atención al estado de la armadura flexible, especialmente en los extremos, a fin de ver si están bien asegurados. Así, también hay que poner atención a si la articulación de la armadura se ha abierto en algún punto, dejando fijos que puedan perjudicar a la aislación de los conductores.

Soporte mecánico de los tubos.—Todo conducto, sea flexible o rígido, debe instalarse de

(Continúa en la página 212.)