La Energía eléctrica (1925-10-10 00:00:00), página 8

Art. 106. En locales que contengan acumuladores no deberán introducirse durante la carga cuerpos encendidos, de cualquier naturaleza, sino por personas especialmente competentes, y en caso de absoluta necesidad y con especiales precauciones.

Los obreros empleados en la instalación o manipulación de los acumuladores deben ser instruidos sobre los peligros del ácido sulfúrico y del plomo, y sobre el modo de ejecutar toda operación de montaje o entretenimiento de la batería.

Art. 107. Es conveniente:
a) Revisar las instalaciones eléctricas periódicamente.
b) Tomar nota de los defectos encontrados en tales revisiones, así como de la fecha en que fueron subsanados.

Y.—SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSION

Art. 108. Para estas instalaciones son aplicables las normas generales indicadas en el capítulo X y las especiales de los artículos siguientes:

Art. 109. Los locales donde existan partes bajo tensión no protegidas del contacto con personas deben ser distinguidos mediante carteles-aviso, y preferiblemente cerrados a llave, y el acceso a estos locales debe ser prohibido a los extraños cuando no sean acompañados de persona práctica.

Cuando sea necesario ejecutar en ellos trabajos de una cierta importancia durante el servicio, deberán estar presentes para ello, por lo menos, dos personas autorizadas.

Las operaciones ordinarias de servicio, como el cambio de fusibles, maniobra de los interruptores, sustitución de los transformadores o de otros elementos de la instalación, pueden ser ejecutadas por una sola persona cuando ésta conozca exactamente la instalación y cuando la disposición de las partes bajo tensión sea tal, que exista la protección necesaria para que dichas operaciones puedan ser efectuadas sin peligro.

Art. 110. En general, no deberá empezarse trabajo alguno sobre máquinas, aparatos y conductores sin haber antes cortado la corriente y establecido un puente que, en caso de falsa maniobra, pueda conducirla a tierra lo más cerca posible del lugar del trabajo.

Dicho puente debe establecerse después de haber sido hecha la derivación hacia tierra, y, terminado el trabajo, se procederá en orden exactamente inverso.

Art. 111. Cuando los trabajos indicados en el artículo anterior sean ejecutados en cabinas de seccionamiento y de transformación, o cuando el obrero no pueda ver con seguridad desde el punto en que se halla trabajando la posición del interruptor respectivo, deberán tomarse las oportunas medidas que permitan al obrero cerciorarse de ella.

Art. 112. Cuando algún sector de la instalación, máquina, aparato o la fábrica entera hayan sido puestos fuera de servicio por un motivo cualquiera, sólo podrá reanudarse el trabajo cuando así lo ordene el jefe o persona expresamente por él encargada, una vez cerciorados de que no existe peligro para el personal ni para la instalación.

Z.—REGLAS ESPECIALES PARA LOS LOCALES DESTINADOS A ESPECTACULOS PUBLICOS

Art. 113. La instalación estará provista de un interruptor general de capacidad suficiente para el máximo de carga que pueda necesitarse en la instalación, con tantos polos o fases como contenga el sistema de distribución que se emplee, y estará colocado, a ser posible, a la entrada de los cables de la red general suministradora de fluido y al alcance de la persona encargada de la maniobra de los distintos aparatos. Dicho interruptor no podrá ser desconectado ni vuelto a conectar por persona extraña al servicio.

Art. 114. Los cuadros de maniobra y de cortacircuitos, o aparatos reguladores, reunirán las condiciones y seguridades designadas en los artículos 24 al 32 de este Reglamento. En el caso de existir más de un cuadro en una misma instalación, deberán estar reunidos y colocados de manera que la persona encargada de su maniobra pueda hacerlo con libertad y ra-