La Energía eléctrica (1925-05-25 00:00:00), página 8

a) Por efecto de la mayor intensidad de corriente a que estén destinados no puedan llegar a temperaturas peligrosas para el mismo aparato ni para los objetos cercanos.

b) En su funcionamiento ordinario no puedan acarrear daño a las personas por efecto de chispas, arcos, fusión de metal, proyecciones de material fundido, etc.

c) Para la conexión de los hilos tengan una disposición de contacto perfecto y un aislamiento suficiente con respecto a los objetos cercanos.

d) Las partes bajo tensión sean montadas sobre soportes aislantes apropiados, incombustibles, no deformables por el calor y no higroscópicos, y además cuando no sean protegidas de otro modo contra el contacto accidental de las personas, deberán ir provistas de protecciones aislantes o metálicas, siempre que éstas sean convenientemente montadas y protegidas. Esta última regla no es necesaria generalmente para las fábricas o cabinas eléctricas, cuando se trate de aparatos a tensión inferior de 1.200 voltios.

e) En cualquier tipo de aparato de maniobra a mano se encuentre interpuesto entre la persona y la parte bajo tensión una pieza suficientemente aislante, y para tensiones superiores a 1.200 voltios también una pieza puesta permanentemente a tierra. De esta norma están excluidos los útiles aislantes, perchas y tenazas.

G.—INTERRUPTORES, CONMUTADORES, DESCONECTADORES

Art. 34. Los interruptores y conmutadores deben, por su construcción, dimensiones y montaje:

a) Poder alcanzar la posición definitiva de circuito cerrado o de trabajo, preferiblemente por resbalamiento o fricción de la parte móvil contra la fija.

b) No tomar de modo estable, ninguna posición intermedia entre las dos posiciones extrem correspondientes a circuito cerrado y circuito abierto.

c) Llevar, especialmente cuando la diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua o 220 voltios eficaces en corriente alterna, una clara indicación exterior de abierto y cerrado.

A este propósito, es siempre recomendable para tensiones superiores a 120 voltios, y necesario para interruptores de aceite, añadir a cada interruptor el conveniente número de desconectadores.

d) Tener la protección y la manecilla o volante construidas, o al menos revestidas externa o internamente, de material aislante.

e) Ser preferiblemente del tipo a ruptura brusca para tensiones hasta 1.200 voltios cuando obren en aire.

f) Poder interrumpir la corriente máxima sin dar lugar a arco permanente ni a cortacircuito o puesta a tierra de la instalación.

g) Instalarse con preferencia sobre conducciones fijas; y

h) Ser de tipo complementamente cerrado, cuando sea forzoso instalarlos en locales expuestos a polvo, fibras o gases inflamables.

Art. 35. Los desconectadores deben, por su construcción y forma de instalarse:

a) Satisfacer las condiciones a) y g) del art. 34.

b) Ser visibles desde un lugar de fácil acceso.

c) No poder volver a cerrarse casualmente por sí mismos después que fueron abiertos; y

d) No ser instalados en locales expuestos a polvo, fibras o gases inflamables.

H.—CORTACIRCUITOS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Art. 36. Los cortacircuitos deben, por su construcción y manera de instalarse:

a) Impedir que en las conducciones y en los aparatos protegidos se mantengan corrientes de tal intensidad que puedan producir en ellos una temperatura excesiva.