La Energía eléctrica (1925-07-10 00:00:00), página 13

Art. 67. No deberán ejecutarse instalaciones cuya diferencia de potencia sea superior a 300 voltios en corriente continua y 220 voltios eficaces en corriente alterna en los locales siguientes:

a) Locales destinados a habitación, reunión o recreo.
b) Locales de venta y almacenes de tejidos, papel y materiales inflamables en general.
c) Locales agrícolas, cuadras, caballerizas y similares.
d) Locales industriales en que puedan temerse explosiones de gas o polvo.
e) Locales húmedos en los cuales, por el género de la industria que se ejercita en los mismos o por la naturaleza de los materiales que contienen, se produzca un ambiente muy rico en humedad.

No deben ejecutarse instalaciones con circuitos de tensión superior a 1.200 voltios en los siguientes locales y espacios anexos.
f) Locales húmedos en general.
g) Locales industriales, conteniendo polvo o vapores ácidos.
h) Locales industriales en los que se produzcan gases, polvo o fibras fácilmente inflamables.

En todo local que no sea una fábrica o cabina eléctrica, los conductores de circuitos cuya diferencial de potencia sea superior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna, deberán estar convenientemente revestidos con aislantes y protegidos del contacto accidental mediante protecciones que, además de lo dispuesto en el art. 70, deben ser aislantes, no higroscópicos o metálicos siempre que éstos sean puestos a tierra. Se exceptúan, y solamente hasta 1.200 voltios, las líneas de contacto establecidas en locales o laboratorios industriales.

Las personas que se encuentren deficientemente aisladas de tierra, como, por ejemplo, en locales mojados, bañeras o similares, no deben poder tocar conductores o aparatos eléctricos que no estén recubiertos y protegidos por una envoltura metálica puesta a tierra, salvo lo dispuesto en el art. 97 para los aparatos por-tátiles.

R.—INSTALACIONES EMPOTRADAS EN LOS EDIFICIOS

Art. 68. Se entiende por instalación empotrada aquella cuyos conductores están colocados en el cuerpo de los muros y recubiertos de forma que asegure su invisibilidad.

a) Estas instalaciones serán ejecutadas con tubos protectores de capacidad y disposición tales que en caso de avería puedan repararse con facilidad.

b) Los diámetros interiores de los tubos protectores están sujetos a la siguiente escala:

    Número de los conductores.
    SECCIONES EN MM²

    1
    1,5
    2,5
    4
    6
    10
    16
    25
    35
    50

    1
    11
    11
    13,5
    13,5
    13,5
    16
    21
    21
    23
    23

    2
    13,5
    16
    16
    21
    21
    29
    29
    29
    29
    29

    3
    13,5
    16
    21
    21
    23
    29
    29
    36
    36

En las bajadas a los interruptores se puede utilizar el diámetro inferior indicado en la escala, y asimismo en caso de utilizar conductores gemelos se pueden reducir algo los diámetros indicados.

c) Estos tubos serán colocados rigurosamente sin conductor alguno, o sea que se pondrá la instalación de dos partes: primera, emplazamiento de tubos o canalización, y segunda, colocación de conductores.

d) En los puntos de bifurcación de líneas o derivaciones, o donde debieran dejarse puntos de empalme para lo sucesivo, se colocarán cajas empotradas, llamadas de derivación.