La Energía eléctrica (1924-11-10 00:00:00), página 4

lar que no son ciertas más que en límites muy precisos y que sólo expresan condiciones momentáneas que cambiarán con el tiempo, como cambian todas las cosas en el mundo físico, constituyendo el resultado de la experiencia en los límites permitidos con los materiales actuales, pero no en los impuestos por la naturaleza fundamental de los fenómenos; esta circunstancia basta por sí sola para hacer comprender la naturaleza transitoria de las conclusiones.

Refiriéndonos a generadores bipolares de 3.600 vueltas por minuto, se han construido unidades de 9.375 kilovoltios-amperios en potencia continua y se proyecta construir unidades de 12.500 kilovoltios-amperios.

En cuanto a los generadores tetrapolares de 1.800 vueltas por minuto, se ha llegado a 40.000 amperios por unidad y se proyecta la construcción de unidades un poco mayores, dando a 43.750 kilovoltios-amperios y quizá 47.500.

Por lo que afecta a los generadores de seis polos, girando a 1.200 vueltas por minuto, el límite está impuesto por consideraciones de transporte y por las posibilidades de procurarse las piezas forjadas necesarias, más que por consideraciones de construcción propiamente dichas. Con esta velocidad del régimen es probable que se pueda construir generadores para las potencias más fuertes de que verdaderamente se tenga necesidad. El límite impuesto solamente por consideraciones de construcción sería de cerca de 80.000 kilovoltios-amperios.

Es curioso comparar las conclusiones a las cuales se ha llegado en este trabajo y las que estableció el propio autor en otro sobre la misma cuestión, presentado al Instituto Americano de Ingenieros Electricistas en noviembre de 1919. En aquella fecha, el límite extremo de las potencias que los constructores americanos declaraban propicios a aceptar eran, en cifras redondas, las que siguen:

Para dos polos, 3.600 vueltas por minuto, 10.000 kilovoltios-amperios.
Para cuatro idem, 1.800 idem por id., 40.000 idem.
Para seis idem, 1.200 idem por id., 80.000 idem.

Dedúcese de lo que precede que hasta para la más importante central pueden construirse potentes generadores, sin que sea necesario disminuir los coeficientes de seguridad ahora admitidos. Queda ahora por dilucidar otra cuestión igualmente importante: ¿Qué potencia es deseable tener por unidad desde el punto de vista de la explotación? ¿Hasta qué punto es económico desde este aspecto disminuir el número de unidades y aumentar la potencia de estas unidades? A estas cuestiones no es posible responder de una manera precisa, pues condiciones especiales y locales de situación ejercen una influencia decisiva algunas veces. Emitiémos algunas consideraciones de interés general:

Se puede decir como principio que un buen rendimiento y un empleo juicioso del carbón no exigen en forma alguna la instalación de unidades de muy gruesas dimensiones. Unidades de 15.000 kilovatios a 3.000 vueltas por minuto y 50 períodos economizan tanto el vapor como lo harían unidades de potencia doble o triple y velocidad mitad menor. En el caso de trabajar unidades a 60 períodos, la situación no es tan sencilla. Unidades de 10.000 kilovatios (12.500 kilovoltios-amperios) deben construirse ciertamente con cuatro polos, si se quiere marchar a 1.800 vueltas por minuto, debiendo compararse unidades de 15.000 y 20.000 kilovatios con unidades de 30.000 y 40.000 kilovatios de la misma velocidad de régimen; las gruesas unidades pueden construirse de modo que den el mejor funcionamiento, pero la economía no es suficiente para constituir un factor decisivo en la elección de la magnitud y del número de unidades de la central.

Los gastos de construcción y de mano de obra son tales, que resulta más ventajoso tener un pequeño número de gruesas unidades que numerosas unidades pequeñas para la misma potencia global. Un ejemplo interesante de este hecho lo ofrece la central núm. 3 de la Niá-