La Energía eléctrica (1926-01-10 00:00:00), página 5

abrupto del terreno, un alarde de ingeniería; pasa por 14 túneles y atraviesa 21 puentes entre un maravilloso paisaje. Y se han inaugurado: en octubre, la línea Sol-Quevedo (2.238 metros, y en diciembre, el ramal Isabel II-Estación del Norte (1.059 metros), del Metropolitano de Madrid, con lo que la red en explotación representa 15 kilómetros (14.816 metros).

Por último, la Compañía Telefónica Nacional de España ha instalado un nuevo cable submarino entre Algeciras y Ceuta (18 millas); ha construido más de 1.000 kilómetros de líneas; ha abierto al servicio público más de 30 centros telefónicos, y ha comenzado a sustituir las líneas aéreas en Madrid y Barcelona por subterráneas, preparando la instalación del teléfono automático. El Centro eléctrico y de Comunicaciones, servido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ha terminado el montaje de la estación radio ultrapotente de Prado del Rey (Madrid), que comunica con Nueva York y Buenos Aires, produciendo en la antena una corriente de 250 a 300 amperios en ondas comprendidas entre 8.000, 10.000 y 14.000 metros. Como origen de fuerza utiliza un motor Diesel de 400 C. V. de potencia directamente acoplado a un alternador de 330 Kv.-A.

* * *

Aparte de las instalaciones indicadas, se han llevado a cabo durante el año por las más importantes Empresas hidroeléctricas mejoras en sus elementos de producción y de transporte, conducentes al más elevado rendimiento de los mismos. A continuación insertamos las realizadas por algunas de estas Sociedades, que amablemente han correspondido a nuestra petición de datos:

Riegos y Fuerza del Ebro (S. A.).—Ha dedicado su esfuerzo a obtener el mejor partido de la Unión Eléctrica Catalana (S. A.), constituida el 1923 por el acuerdo de las dos Sociedades, Fuerzas y Riegos del Ebro y Energía Eléctrica de Cataluña. Con este objeto ha construido una línea de alta tensión que sirva de interconexión entre las centrales productoras de Tremps y de Pobla de Segur, pertenecientes a ambas Compañías. La línea tiene 10,3 kilómetros de longitud, y funcionará a la tensión de 110.000 voltios; se compone de un circuito de tres cables de aluminio de 107 milímetros cuadrados de sección, con alma de acero; los cables van sostenidos por medio de aisladores de suspensión del tipo Hewlett, sujetos a su vez sobre castilletes de acero. La tensión de 110.000 voltios, generada en las centrales de la Compañía Riegos y Fuerza del Ebro, se transformará a 90 kilovoltios en un autotransformador instalado en Pobla, donde existe la estación receptora de la Energía Eléctrica de Cataluña.

La capacidad y la relación de voltaje de dicho autotransformador son como sigue:
Potencia trifásica, 25.000 Kv.-A.
Relación de transformación normal: es de 110.000 voltios-estrella a 90.000 voltios-estrella; pero existen varias conexiones auxiliares para facilitar la interconexión adecuada.

La Sociedad Riegos y Fuerza del Ebro (S. A.) instaló también un nuevo grupo turboalternador en la central hidroeléctrica situada en Camarasa; la potencia del generador es de 15.000 Kv.-A. La turbina es de 22.300 caballos a 374 R. P. M., y fue construida en los talleres de la casa J. M. Voith, en Heidenheim. El generador y equipos eléctricos fueron construidos en los talleres de la International General Electric Company, de Schnectady (Estados Unidos).

Energía Eléctrica de Cataluña.—Ha continuado en 1925 los trabajos emprendidos el 1924 en el lago Saburó, que le permiten disponer de una reserva suplementaria de 8.500.000 kilovatios-hora, y piensa terminar en 1926 trabajos análogos en los lagos Mar y Colominas, con lo que espera tener a disposición en los años de gran sequía una reserva de 50 millones de kilovatios-hora, que representarán una economía de 45.000 toneladas de carbón.

S. A. Electra del Viesgo.—Está construyendo una línea de transporte de energía a 95.000 voltios que enlace las dos centrales hidroeléctricas de Usdón y de Camarmeña, y una línea telefónica paralela a la indicada.