ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1925-05-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Eléctrica de Diéchar, S. A. (Granada).—La energía, por Luis Sánchez Cuervo.—Proyecto de Reglamento a que deben sujetarse las instalaciones eléctricas (continuación).—Notas bibliográficas.—Crónica e información: Aguas.—Conferencia Internacional de las grandes redes de alta tensión.—Prórroga a la Sociedad «Tranvías Eléctricos de Granada» para la construcción de la línea de la estación del ferrocarril hasta Santa Fe y a la Azucarera Nueva Rosario.—Los planes y proyectos de la S. A. Canalización y Fuerzas del Guadalquivir.—Memorias de Sociedades: Electro-Industrial Coruñesa (S. A.).—Aprobación de contadores. Sumario de Revistas eléctricas recibidas.—Ofertas y demandas.—Sección financiera.

ELÉCTRICA DE DIÉCHAR, S. A. (GRANADA)

Breve descripción del salto del Maitena

Antecedentes.—La Sociedad Anónima Eléctrica de Diéchar venía explotando un salto de agua existente en el río de Monachil y término del mismo nombre. Por otra parte, la S. A. San Pedro-Eléctrica del Maitena, llegaba en 1923 a la terminación de las obras de un salto en el río Maitena, y uniendo sus intereses a la primera quedó bajo aquella denominación de Eléctrica de Diéchar, siendo ésta hoy propietaria de ambos saltos.

Situación del salto.—En plena Sierra Nevada, y en término de Güejar Sierra, de la provincia de Granada, desciende el río Maitena hasta unirse con el Genil. El recorrido de este río es relativamente corto, pero con gran pendiente, adquiriendo el total caudal en su unión con el barranco de los Golondrinos hacia los 1,500 metros sobre el nivel del mar. Unos 60 metros aguas abajo de dicha confluencia se sitúa la presa del salto que nos ocupa. Se derivan las aguas por la ladera derecha del río para utilizar un salto con una altura total de 267 metros. El caudal de concesión es de 1,500 litros, y de unos 1,000 el caudal medio.

Presa.—Situada la presa en el lugar antes indicado es de construcción sencillísima, por ser de simple desviación, construida sólidamente de mampostería ordinaria con mortero de cemento, y en su toma lleva un canal desarenador, funcionando todo por un sistema de cuatro compuertas de hierro con accionamiento mecánico situadas en la presa y en el referido canal para graduar la entrada del agua y efectuar la limpieza de uno y otro.

Como anejo a esta obra, y cerca de ella, existe una vivienda para el encargado de estos servicios. Dicha casa es de mampostería ordinaria.

Canal.—Parte de la presa el canal con una longitud total de 5,035 metros, con pendiente de una milésima y sección interior de 1,10 metros de ancho por 1,00 de profundidad.

La ladera por donde el canal se desarrolla es muy pendiente y accidentada, por lo cual la mayor parte de aquél es en túneles, algunos de gran longitud (el núm. 8 tiene 360 metros). El terreno, casi en su totalidad, es de estructura pizarrosa, habiendo tenido que vencer en
La Energía eléctrica (1925-05-25 00:00:00), página 17

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD
DOMICILIO SOCIAL: PLAZA DE LAS SALESAS, 10, 1.º A

Año VII        Madrid, 25 de Mayo de 1925        Núm. 10

RESOLUCION
de la Dirección general de los Registros y del Notariado sobre interpretación de los artículos 159 del Código de Comercio y 138 del Reglamento del Registro mercantil

Vista la instancia elevada por D. Julio Tron, subdirector de la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas;
Resultando que la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas se constituyó por Real decreto de 10 de febrero de 1865, habiendo modificado sus Estatutos a tenor de la ley de 19 de octubre de 1869 y por varios acuerdos de Juntas generales extraordinarias;
Resultando que al promulgarse el Código de Comercio vigente no utilizó el derecho de opción que le concedía el art. 3.º del Real decreto de 22 de agosto de 1885, por lo que continuó rigiéndose por sus Estatutos;
Resultando que promulgado el Reglamento del Registro mercantil de 1919, en cuyo art. 13 se dispone que no podrá inscribirse la modificación de las Sociedades anónimas sin que se hayan cumplido los requisitos exigidos en el art. 168 del Código de Comercio, puede dudarse si es aplicable a las Sociedades que se hallan en el caso de la Compañía del Gas, por lo que el interesado solicita que se dicte una disposición fijando el alcance del art. 138 del Reglamento;
Resultando que el registrador mercantil de Madrid, en informe pedido por este Centro, dijo, sin concretar su opinión sobre el caso propuesto, que la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas ha modificado sus Estatutos en 2 de julio de 1900, 3 de junio de 1914, 19 de julio de 1916, 12 de febrero de 1917 y 7 de septiembre de 1924, modificaciones inscritas en el Registro mercantil, así como varias emisiones de obligaciones y amortización de las mismas; que las disposiciones mencionadas por el consultante parecen amparar el derecho de la Compañía a seguir rigiéndose por sus Estatutos, y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha mantenido la vigencia del art. 159 del Código de Comercio en sentencia de 30 de julio de 1888 y 19 de julio de 1907;
Vistos el art. 159 del Código de Comercio, el Real decreto de 22 de agosto de 1885 y la Real orden de 17 de noviembre del mismo año;
Considerando que el art. 159 del Código de Comercio concedió a las Compañías anónimas mercantiles existentes con anterioridad a la publicación de aquél el derecho de elegir entre someterse a las prescripciones de dicho cuerpo legal o continuar regidas por sus Estatutos o Reglamentos propios;
Considerando que el art. 3.º del Real decreto de 22 de agosto de 1885 dispuso que las Compañías anónimas mercantiles existentes deberían, para usar del derecho concedido en el art. 159 del Código de Comercio adoptar un acuerdo en Junta general extraordinaria, publicarlo en la "Gaceta de Madrid" y hacerlo constar en el Registro mercantil, y que, de no existir tal acuerdo, continuarían regidas por sus Estatutos propios;
La Energía eléctrica (1925-05-25 00:00:00), página 2

los trabajos de excavación algunas dificultades al encontrar terreno poco firme en los túneles, fácilmente destructible por corrientes interiores de agua a las que fué preciso dar salida, o bien por la dureza de capas silíceas que alternaban a veces con las de pizarra, constituyendo unos verdaderos nudos de muy costosa perforación. En algunos túneles se facilitó el trabajo con ventilación artificial.

En los túneles de mayor solidez del terreno un simple revestimiento hidráulico fué suficiente; en otras partes el canal lleva muros laterales de mampostería ordinaria de 45 a 80 centímetros de grueso, y tanto en los túneles de poca consistencia como en casi todo el canal en trinchera, se ha construido bóveda de hormigón de medio punto y con altura en el centro de 1,80 metros. La solera es de hormigón hidráulico de 15 centímetros de espesor y toda la obra está revestida interiormente de un enlucido cuidadosamente hecho con mortero de cemento.

Toda esta obra se desarrolla por los terrenos llamados "Poyos de la Cruz", "Majadilla verde" y "Las Majadillas", con obras especiales de poca importancia en el paso de algunos barrancos, entre los que destaca el denominado "Barranco de los Curros", donde se construyó un puente de hormigón armado.

Dada la longitud del canal existe hacia su parte central un edificio parecido al de la presa, que sirve de vivienda a un guarda.

Depósito de alimentación para la tubería.—Termina el canal en el depósito de carga o cámara de alimentación de la tubería, donde existe una combinación de compuertas, rejillas, aliviaderos de superficie y canales de descarga para la limpieza, para impedir en caso preciso el paso del agua a la tubería y para la evacuación del agua sobrante. Esta última se hace por un aliviadero construido en el canal 215 metros antes del depósito de carga por la facilidad de evacuación al río en este punto, aprovechando el cauce natural del "Barranco de los Pradillos de Molina", conocido también por "Los Barrancones".

Tubería.—La tubería de carga, con una longitud aproximada de 430 metros y con diámetro interior de 700 milímetros, es de chapa de acero, de superior calidad, de 5 a 16 milímetros de espesor, con tres juntas de dilatación y válvula de desagüe, habiendo sido construida por la importante casa bilbaina Compañía Anónima Basconia.

Sala de máquinas.—Aguas arriba de la presa de la acequia de riego denominada de la "Solana", se ha situado la sala de máquinas.

La sala es una nave de 10 metros de ancho interior por 24 de longitud, de los cuales 16 se dedican a la instalación de tres grupos hidroeléctricos, de los que sólo dos se han colocado, como primera instalación, de 760 caballos cada uno, conteniendo las turbinas su regulador automático de gran precisión y produciendo los alternadores corriente trifásica a 2.000 voltios y 50 periodos.

Los ocho metros restantes de la longitud de la nave están divididos en dos cuerpos de alzada, de los cuales el inferior contiene los transformadores-elevadores a 16.500 voltios y un
La Energía eléctrica (1925-05-25 00:00:00), página 3

pequeño taller de reparaciones, y el superior, que da vista a la sala por un balcón a todo el ancho de la nave, contiene el cuadro a 2.000 voltios delante y el cuadro y protecciones a 16.500 voltios detrás.

Las turbinas de la central han sido suministradas por la importante casa Ateliers des Charmilles, de Ginebra (Suiza), y toda la parte eléctrica por la Sociedad Española Oerlikon.

En la planta superior de la nave existe una celda destinada a las comunicaciones telefónicas, las que se efectúan por teléfono ordinario con las diversas viviendas del salto, y por telefonía de alta frecuencia con Granada y la central de Monachil. Esta instalación, una de las primeras realizadas en España, funciona ya con notable éxito desde hace cerca de un año y utiliza un procedimiento de emisión y recepción parecido al de las estaciones corrientes de radiotelefonía, pero con onda dirigida a lo largo de la línea de alta tensión. Esta instalación ha sido suministrada por los Sres. Rubio y Pardo, de Granada.

La construcción de la sala de máquinas es de mampostería ordinaria, con armadura de hierro y madera. Contiene un puente-grúa de 10 toneladas, suministrado por la Compañía Anónima Basconia.

Junto a la central existe una casa-vivienda de dos cuerpos de alzada capaz para cuatro familias, donde residen los maquinistas y ayudantes.

Utilización de la energía.—Unidos los intereses de las Eléctricas de Diéchar y Maitena, se reunió el fluido de ambas centrales por líneas distintas en la subestación distribuidora de Granada para utilizar la red de distribución que la primera de ambas Sociedades tenía ya bastante extendida. La línea del salto del Maitena tiene una longitud de 48 kilómetros y en su longitud dos derivaciones. Una de ellas es para el Hotel Sierra Nevada, inaugurado recientemente, donde no tan sólo se utiliza el fluido como alumbrado, sino que también el sobrante de las centrales se utiliza en calderas eléctricas para la calefacción por agua caliente del referido local. La otra derivación alimenta la estación convertidora del tranvía-ferrocarril de Granada a Sierra Nevada, también recientemente inaugurado. Es propietario del indicado Hotel, y alma de las Sociedades Eléctrica de Diéchar y Tranvia a la Sierra, el duque de San Pedro de Galatino.

Granada, 4 de mayo de 1925.
La Energía eléctrica (1925-05-25 00:00:00), página 7

onda nerviosa, desde el cerebro a los músculos ejecutores, hay una patente semejante entre la función de los conductores discontínuos, como el primitivo cohesor de limaduras, y la de las neuronas y extremidades de las fibras nerviosas, tal como resulta de los estudios de Cajal.

El trabajo corporal del hombre y el de los animales, que tan predominante lugar han ocupado en la Historia, lleva camino de desaparecer por entero, y, desde ahora, el tanto por ciento que representa en el balance anual de la energía es prácticamente despreciable. Así contribuye la ingeniería a la elevación del espíritu, realizando los fines inescrutables que motivan nuestra presencia en la tierra al consentirnos el cultivo más y más intenso de las facultades mentales.

LUIS SANCHEZ CUERVO

(Continuará.)

PROYECTO DE REGLAMENTO
A QUE DEBEN SUJETARSE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
(Formulado por la Asociación de Industriales electricistas y anexos de Cataluña y por la Sociedad de Maestros electricistas y similares de Madrid.)

(Continuación)

Art. 30. El cuadro de distribución puede hacerse todo en un solo plano vertical, reunido
Para tensiones hasta 600 voltios este cual circuito sea inferior a 1,200 voltios,
con el cuadro de maniobra, cuando la tensión ddro mixto puede ser inaccesible posteriormente,
siempre que sea construido de modo que ningún cuerpo extraño pueda ponerse en contacto
con las partes bajo tensión, y que en todo tiempo pueda verificarse por el frente y costados
los empalmes entre conductores y aparatos.
Para tensiones entre 600 y 1,200 voltios el cuadro mixto debe tener por detrás un paso de
servicio, según las reglas del art. 29; puede ser, además, circundado por un plano aislante
o, en su defecto, todos los aparatos deben ser substraidos del contacto accidental, y en particular
los instrumentos de medida y las armaduras y pavimentos, si son metálicos puestos
a tierra.
Art. 31. Salvo las excepciones consentidas por los artículos 12, 20, 21 y 33, los cuadros de maniobra deben contener solamente circuitos y aparatos cuya diferencia de potencial
sea igual o inferior a 300 voltios en corriente continua y 220 voltios eficaces en corriente alterna, bien aislados y protegidos, tener la armadura a tierra, satisfacer a los artículos 24 y 26 y, cuando estén englobados en el cuadro de distribución, también a los artículos 27, 29 y 30.
Art. 32. Los aparatos de gobierno, los interruptores, los fusibles y todo dispositivo montado sobre el cuadro de maniobra, además de sujetarse a las disposiciones de los artículos siguientes, deben llevar las necesarias indicaciones sobre su naturaleza y destino.

F.—APARATOS.—GENERALIDADES

Art. 33. Los aparatos eléctricos, además de sujetarse a las prescripciones del art. 16, deberán ser construidos y montados de modo que:
La Energía eléctrica (1925-04-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.
REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES
SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Ultimos progresos radioeléctricos, por E. Gallego Velasco.—Proyecto de Reglamento a que deben sujetarse las instalaciones eléctricas.—Notas bibliográficas.—Crónica e información: Las instalaciones de la Compañía Hispanoamericana de Electricidad.—La producción de energía eléctrica en Segovia.—Memorias de Sociedades: Compañía Metropolitano Alfonso XIII.—Peligro de las corrientes de baja tensión.—Aprobación y cambio de denominación de contadores eléctricos.—Transporte de la energía eléctrica a 95.000 voltios.—El combustible Makhonin para motores de explosión.—Soldadura eléctrica de los recipientes y cajas de hierro.—Sumario de Revistas eléctricas recibidas.—Ofertas y demandas. Sección financiera.

ULTIMOS PROGRESOS RADIOELECTRICOS

IV

La telegrafía sin hilos durante el 1924

Como hemos indicado en los artículos anteriores de esta serie, al irse perfeccionando la fabricación de los alternadores industriales, la frecuencia de los alternadores especiales para la radio va subiendo de 150 a 300 y 500 períodos. Las estaciones de chispa pasan de la ronca, producida en los primeros descargadores de seta, a la fina musical de nota alrededor de la normal (600 las Marconi y 1.000 las Telefunken) generada en los de discos o en los de chispa dividida. La eficacia de éstas por su menor amortiguamiento, y el deseo de producir directamente en la máquina la onda a radiar, condujo al estudio de los "alternadores de alta frecuencia", que, generando la onda "continua" o "no amortiguada", daba el máximo rendimiento, al mismo tiempo que permitían aumentar casi indefinidamente la energía puesta en juego, y con ella la anterradiadora y la longitud de onda empleada. (Este hubiera sido el natural término de tan laboriosa y espléndida gestación, de no haber aprovechado Fleming y De Forest el "efecto Edison" para descubrir las válvulas de vacío que revolucionaron la ciencia radio.) Tal ha sido el principal motivo que justificó el uso de las ondas largas, cuyo período álgido fueron los primeros años de la postguerra, en que se ponen en juego energías de 1.000 kilovatios y se exceden los 23.000 metros de onda.

El mismo pueblo, que, cual niño ignorante, sentíase deslumbrado ante las altas torres de los faros hertzianos, que parecen jalonar el globo terráqueo, marcó los nuevos horizontes cuando con estaciones de aficionados, de infima potencia, engarzadas a pequeñas antenas, de corta longitud de onda, por lo tanto, obtenían alcances que estaciones normales de mucha mayor potencia no podían lograr. El genio alerta de Marconi y de su pléyade de especialistas se dio cuenta tardía de que el camino emprendido, si no erróneo, no era el de ma-
La Energía eléctrica (1925-04-25 00:00:00), página 10

chivado en la oficina técnica o en la Central suministradora, según lo haya acordado la Superioridad.

VII. Cumplidos todos los requisitos anteriormente expuestos, el instalador se personará en la Compañía o Central suministradora con plano autorizado y demás documentos que en cada uno de los casos se requieran y solicitará el empalme de la instalación que la Compañía ejecutará sin otros requisitos.

VIII. Al solicitar fluido eléctrico por cambio de consumidor para una instalación construida con anterioridad al presente Reglamento, se observarán las prescripciones aplicables a instalaciones de nueva planta, en lo referente a que ésta sea revisada y aprobada por la Superioridad.

IX. Las instalaciones construidas con anterioridad al presente Reglamento que tuvieran que modificarse o repararse, serán ejecutadas con arreglo a las prescripciones del mismo, siendo también objeto de revisión y aprobación por parte de la Superioridad.

X. En las instalaciones de aquellos establecimientos, dependencias o locales destinados a espectáculos públicos que por su índole o importancia requieran la asistencia constante del electricista, sólo podrán prestar este servicio los instaladores matriculados o, bajo su responsabilidad, los dependientes que ellos designen.

XI. Los electricistas profesionales o, en su defecto, los propietarios de las instalaciones eléctricas serán responsables ante la ley de todos los siniestros que puedan ocurrir y cuyas causas se pruebe plenamente sean debidas a la infracción del presente Reglamento.

(Continuará.)

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Mesures télégraphiques et téléphoniques, por Georges Valensi.—Un volumen de 277 páginas y 158 figuras.—Editado por Gauthier-Villars et Cie., Quai des Grands-Augustins, 55. París (6e).

La obra se divide en siete capítulos, que corresponden a las medidas de las resistencias en corriente continua; de las constantes de los aparatos telegráficos y telefónicos y de las respectivas líneas; las especiales (lámparas de tres electrodos y cables); localizaciones de averías, y ensayos de microfonos y receptores.

El texto lo es con carácter de ampliación profesional desde 1919. Y en él no sólo se atiende a la ampliación de conocimientos elementales, sino que alcanza a lo que pudiéramos llamar el tecnicismo de Telégrafos. Una parte preferente de él se dedica a la rama, hoy tan en auge, de la radiotelefonía.

La obra, en definitiva, es una más con la que la casa Gauthier-Villars sigue enriqueciendo la biblioteca universal de la moderna electrotecnia.

***

Bibliografía química de autores españoles, por Joaquín Díaz de la Jara, alumno de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid.

Dando ejemplo de una perseverancia y laboriosidad digna de todo encomio, el Sr. Díaz de la Jara ha logrado formar una Bibliografía química bastante perfecta y acabada de autores españoles, con lo que pone de manifiesto todo su amor al estudio.

Sin grandes ideales que malograran su aspiración, el autor ha recopilado en un folleto de 50 páginas cuantos autores españoles dedicaron su afán al estudio de la Química, divi-
La Energía eléctrica (1925-04-25 00:00:00), página 15

MICAFIL
ZURICH - S.A. - ALTSTETTEN

Toda clase de aislamientos para alta tensión

Cilindros, Tubos,
Placas, Redondelas, etc.
en papel fuerte rígido, micafil, refractarios a aceite y a la temperatura.

Aisladores para alta tensión

Cartón presspan - Telas y cintas aislantes
Tubos flexibles, barniz aislante, etc., etc.

Delegado para España:
Germán Weber, Ingeniero.
Avenida de Pi y Margall, 7 - MADRID.
APARTADO NÚM. 761

Amme,Giesecke,y Konegen
Madrid,Claudio Coello 7.
Turbinas
La Energía eléctrica (1925-04-25 00:00:00), página 20

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
SERVICE CENTRAL DES FORCES HYDRAULIQUES
DES DISTRIBUTIONS D'ÉNERGIE ELECTRIQUE

LIGNES À TRÈS HAUTE TENSION
Existant en France au 1er Janvier 1925

LEGENDE
Lignes
de plus de 100.000 volts
de 60.000 à 100.000 volts
de 30.000 à 60.000 volts
de 10.000 à 30.000 volts
de 1.000 à 10.000 volts

Sud-Ouest.—Conjugaison de l'énergie hydraulique des Pyrénées (étage d'hiver) et du Massif Central (Tarn), (étage d'été). Electrification des chemins de fer du Midi.

Centre-Ouest.—Régularisation de l'énergie hydraulique du Massif Central (Dordogne et Vienne) avec les thermiques de Faymoreau (mine) et des régions de Bordeaux et Nantes (charbon importé).

Nord-Ouest.—Rien encore à signaler, si ce n'est en Bretagne, où l'interconnexion des usines hydrauliques entre elles et avec les usines de marée est en train de s'amorcer (à 45.000 volts, tension non indiquée sur la carte, pour en éviter la confusion).

Une huitième région, la Corse, n'est mentionnée que pour Mémoire, son étendue restreinte permettant d'envisager son électrification future par des lignes à moins de 60.000 volts.

On voit que, souf pour la région du Nord-Ouest, le système général de l'électrification du territoire est d'ores et déjà dessiné dans ses grandes lignes.