La Energía eléctrica (1926-06-25 00:00:00), página 2

lómetros, variando poco la tensión de los 2.000 voltios. Excediendo de los promedios indicados para las instalaciones de pequeña o hasta de media potencia, será, en general, indispensable estudiar si conviene más el utilizar la energía hidroeléctrica transportada o producirla en la propia fábrica o localidad en que vaya a consumirse, comparando al efecto los precios de primer establecimiento y de explotación de la energía hidroeléctrica y de la térmica, tolerando, como es natural, los grandes saltos mayores distancias de transporte.

PRECIO MEDIO DE PRIMER ESTABLECIMIENTO Y DE EXPLOTACION DE LAS INSTALACIONES HIDROELECTRICAS

Este precio de primer establecimiento por caballo, que depende, naturalmente, de lo que cuesten las obras para aprovechamiento del salto, varía notablemente con las condiciones del mismo por lo que se refiere a sus elementos constitutivos (altura y caudal). Los saltos de gran caudal (20 a 50 metros cúbicos por segundo), propios de los valles bajos, de "talweg" poco inclinado y poca altura de caída (5 a 15 metros), exigen, por lo general, obras muy importantes, presas de gran desarrollo, amplias cámaras de decantación, canales de gran sección y mucha longitud, buscando una diferencia de nivel relativamente reducida sobre un lecho de débil pendiente, turbinas de gran diámetro, y, por consecuencia, casas de máquinas espaciosas, todo lo cual supone un capital de establecimiento muy grande, y, por tanto, gasto de interés y amortización elevados; los saltos de estas condiciones son, en resumen, caros. Por el contrario, los saltos de poco o mediano caudal (hasta 5 metros cúbicos) y gran altura, que abundan en las cuencas altas, de "talweg" rápido, exigen obras mucho más económicas; las presas se construyen en puntos donde el río va encajonado, y suelen ser de reducidas dimensiones, lo mismo que las cámaras de decantación, los canales de poca sección, las turbinas de gran velocidad y poco voluminosas, y sólo en las tuberías forzadas suele existir algún aumento de coste con relación a la de saltos de poca altura.

Así, por ejemplo, y refiriéndonos a nuestra nación, todos los saltos aprovechados en el curso medio de los grandes ríos (Ebro, Tajo, Duero, etc.), exigen presas de gran longitud y canales de amplia sección, ya que se trata de utilizar caudales en general crecidos, con pequeñas alturas de caída, y son por ello de coste elevado en su construcción. El salto del Cortijo, por ejemplo, en el Ebro (en las proximidades de Logroño), tiene 15 metros de altura y utiliza un caudal de 40.000 litros por segundo, produciendo 6.000 C. V. El del Porvenir, de Zamora, en el Duero, tiene 14 metros de altura, y para el caudal medio de 32 metros cúbicos por segundo proporciona 4.500 C. V. El de Bolarque, de la Unión Eléctrica Madrileña, tiene la presa en la confluencia del Tajo y del Guadiela, y obtenía 14.000 C. V. para una altura de caída de 14 metros, con 25 de altura y 250 de desarrollo de presa, lo que supone un caudal medio utilizado de 100 metros cúbicos, potencia elevada a 21.000 C. V., recreciendo la altura en la presa a 32 metros. En cambio, la Hidroeléctrica del Cantábrico alcanza en sus saltos de Somiedo unos 18.000 C. V., obteniendo en régimen constante el reducido volumen de 1.615 litros por segundo, con el desnivel útil de 570,51 metros, sin que la presa mida más de 4 metros de altura y 40 de longitud en la coronación (en vez de los cientos de metros de desarrollo de las antes aludidas), a pesar de haberse forzado sus dimensiones para almacenar unos 2.000 metros cúbicos de agua que sirvan de regulación a la entrada del canal, y la Sociedad anónima Fuerzas Motrices del Valle de León, aprovechando en su salto de Dúrcal unos 450 litros por segundo en estiaje máximo con una sencilla presa de 2,20 metros de altura y 15 de longitud, obtiene 4.000 C. V. durante nueve meses, gracias a la altura de caída útil de 758,80 metros, ofreciendo el canal de conducción, que mide 9,580 metros, la reducidísima sección de 1,20 m. x 0,80 m. = 0,96 m². Influye también notablemente en el coste unitario de pri-