La Energía eléctrica (1925-05-10 00:00:00), página 8

B.—Disposiciones generales

Art. 11. Todas las partes de una instalación eléctrica deberán estar dispuestas en forma de evitar que las chispas, llamas o recalentamientos a que eventualmente pudieran dar lugar, puedan engendrar un peligro para las personas y cosas.

Art. 12. Las partes sometidas a tensión, no protegidas con aislamiento suficiente, y también las recubiertas cuya diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua y 220 voltios eficaces en corriente alterna, deberán ser protegidas contra el contacto accidental de las personas o estar situadas de tal manera que no se pueda llegar a ellas sino con medios especiales.

La aplicación de esta regla no es imprescindible para tensiones inferiores a 1,200 voltios en las fábricas y cabinas eléctricas.

Art. 13. Las partes metálicas expuestas al contacto accidental de las personas y que solamente por defecto de aislamiento pudieran encontrarse sometidas a tensión en las instalaciones cuya diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua y 220 voltios eficaces en corriente alterna, deberán ser siempre, y en cualquier lugar, puestas a tierra, conectándolas metálicamente entre sí cuando sea posible, salvo la disposición del artículo 21. Para la conexión a tierra deberán usarse conductores de cobre de sección no inferior a 20 milímetros cuadrados. En el interior de los edificios se recomienda conectar a tierra igualmente dichas partes, aun en el caso de que no fueran expuestas al contacto accidental.

Art. 14. Deberán tomarse las medidas oportunas para impedir en los circuitos el paso o producción de tensiones superiores a la normal de servicio, para cuyo objeto podrán usarse cortacircuitos o limitadores de tensión, o bien dispositivos que produzcan una ruptura, interrupción o separación del circuito peligroso, o una buena puesta a tierra del mismo.

Art. 15. En toda instalación eléctrica los diferentes conductores deberán presentar, ya sea entre sí, ya con respecto a la tierra, un aislamiento apropiado.

El aislamiento de los distintos circuitos cuya diferencia de potencial sea igual o inferior a 300 voltios en corriente continua y a 220 voltios eficaces en corriente alterna protegidos por cortacircuitos o aparatos análogos, así como de los distintos fragmentos de línea com prendidos entre dos cortacircuitos sucesivos, será de ordinario considerado suficiente si la corriente de dispersión no supera a un miliamperio con la tensión E de servicio, lo que equivale a un aislamiento global de 1.000 por E ohmios.

Al medir el aislamiento entre polo y polo deberán desconectarse del circuito solamente los aparatos, máquinas o lámparas que hayan de alimentarse por el mismo, quedando, en cambio, conectados todos los interruptores y cortacircuitos.

Art. 16. Todo aparato eléctrico en general, instrumento de medida, máquina, transformador, etc., debe llevar la indicación de la tensión, clase de corriente y las demás características de construcción necesarias para su uso.

Art. 17. Está admitido el conectar con tierra una parte del circuito eléctrico; pero esta conexión deberá ser siempre metálica, y en la parte en contacto con tierra tener los empalmes perfectos y de sección no menor de la necesaria en una instalación bien proporcionada, en la que no hubiera comunicación alguna con tierra.

Art. 18. No deberán conectarse interruptores unipolares ni cortacircuitos en los conductores puestos a tierra. Será tolerada la excepción para el interruptor y nunca para el cortacircuitos en las fábricas y cabinas eléctricas.

Esta regla no se aplica a las ramificaciones bipolares de hilos aislados derivados de los circuitos con neutro a tierra.