La Energía eléctrica (1924-10-10 00:00:00), página 7

El calentamiento máximo admisible es = 35° C. + la temperatura máxima que está prescripta para cada una de las distintas partes del generador. En el caso de que la temperatura ambiente sea menor de 35° C., el aumento admisible puede ser proporcionalmente mayor, sin que la temperatura máxima admisible también sea sobrepasada. Por este motivo, la maquinaria destinada a países cálidos ha de tener mayores dimensiones en algunos de sus órganos que la destinada a países fríos. En general, es aconsejable proyectar el generador bastante amplio, porque su rendimiento no varía mucho entre 3/4, 4/4 y 5/5 de carga, y con ello se queda a cubierto de contingencias.

También el cos \( \varphi \) en redes de corriente alterna resulta en la práctica muchas veces inferior a lo supuesto. Otras veces se puede aumentar la potencia instalada, colocando calderas de mayor presión o adoptando dispositivos modernos para la limpieza de los cilindros de la máquina impulsora. En todos estos casos se ha visto lo conveniente que es el disponer de un generador amplio.

Máquina de vapor.—En este caso se tiene en cuenta:
a) Potencia normal con la admisión del cilindro más económica = 0,75 b.
b) Potencia máxima en servicio continuo.
c) Potencia máxima admisible momentáneamente = 1,1 de la potencia b.
En general, el generador más favorable será el calculado para una potencia = 0,9 de b.
En el caso que se trate de una instalación con máquina a vapor de contrapresión para el accionamiento del generador, y que todo el vapor de salida pueda ser aprovechado para calefacción, etc., será recomendable calcular el generador para la potencia máxima del servicio continuo.

Motores de gas.—Estos no admiten sobrecargas y conviene calcular el generador para 0,95 de su potencia.

Motores Diesel, así como todos los de combustibles líquidos.—La capacidad del generador es igual a la plena carga normal del motor.

Ejemplos.—La potencia de una máquina de vapor dada, con la admisión del cilindro más económica, es de 375 HP, y con la potencia máxima de servicio es de 500 HP.
En este caso el generador debe tener, con un rendimiento de 0,94, una potencia de 0,9 \( \times 500 \times 0,94 \times 0,736 = 310 \) kilovatios:
1.º Una máquina de vapor de contrapresión, aprovechando todo el vapor de escape en servicio continuo, puede ser acoplada con un generador de \( 500 \times 0,94 \times 0,736 = 346 \) kilovatios.
2.º Un motor de gas de 500 HP de potencia será acoplado con un generador de \( 0,95 \times 500 \times 0,94 \times 0,736 = 328 \) kilovatios.
3.º Un motor Diesel de 500 HP será acoplado con un generador de \( 500 \times 0,94 \times 0,736 = 346 \) kilovatios.

Tratándose de generadores trifásicos, las capacidades antes indicadas se dividen por el cos \( \varphi \); por lo tanto, con cos \( \varphi = 0,8 \), resultan capacidades de

\[
\frac{310}{0,8}, \quad \frac{346}{0,8}, \quad \frac{328}{0,8} \quad \text{y} \quad \frac{346}{0,8} \text{ kilovatios} =
\]

= respectivamente, 387, 430, 410 y 430 kilovatios amperios.

Revoluciones por minuto.—Las dinamos o generadores de corriente continua se construyen para cualquier número de revoluciones, lo que no ocurre con alternadores. En estas máquinas el número de periodos que más se emplea es el de 50, que corresponde a un cambio de polos por segundo de \( 2 \times 50 = 100 \), y por minuto \( 100 \times 60 = 6.000 \). Por ejemplo, un alternador trifásico de 100 revoluciones por minuto tiene \( \frac{6.000}{100} = 60 \) polos, uno de 125 revo-