La Energía eléctrica (1924-10-25 00:00:00), página 5

Asunto de innegable importancia en estos momentos es el de la radiotelefonía, y no podía por menos de prestarle la debida atención la Red Telefónica de Guipúzcoa al ocupar el puesto de avanzada nacional en dicho servicio. Ya en 1922, un vocal del Consejo de Administración propuso que se instalase una estación receptora de radio para el servicio meteorológico. Se discutió la conveniencia de instalar la estación receptora en el palacio de la Diputación, capaz de recoger las emisiones de la Torre Eiffel, con aparato registrador Morse, y a tal efecto se solicitaron ofertas de las principales casas de material. La Dirección de la Red propuso a las aludidas casas hiciesen pruebas experimentales, que no llegaron a dar resultados satisfactorios. Por esta causa, así como por las dificultades que en la Dirección general de Comunicaciones ha encontrado la Diputación de Guipúzcoa para poder instalar el servicio de radiotelefonía y radiotelegrafía, tal aspiración no ha logrado entrar aún en vías de realidad.

Datos telefónicos.—Entre los varios informes y documentos que integran el apéndice de la Memoria, figura un amplio cuadro con datos telefónicos y geográficos correspondientes a 23 naciones europeas: 15 de América, cuatro de Oceanía, dos asiáticas y uno de África (Egipto), para que puedan compararse con los que corresponden a la Red de Guipúzcoa, que cuenta con 2.038,2 kilómetros de líneas urbanas y 2.527 de interurbanas, habiendo obtenido una recaudación por conferencias en la totalidad de redes en el 1923 de 506.742 pesetas (líneas del Estado y la interurbana) y 650.982,65 (urbana de San Sebastián y provincia), correspondientes a 580.196 conferencias.

Es de aplaudir el celo con que la Diputación de Guipúzcoa se ocupa de perfeccionar y ampliar servicio tan importante y útil como es el telefónico provincial.—G.

Interruptores de alta tensión en baño de aceite (1)

SERIES I-V

Generalidades.—Los interruptores en baño de aceite de las series I a V se construyen para tensiones de servicio desde 3.000 hasta 35.000 voltios y para capacidades disruptivas de unos 100.000 kilovatios amperios. Se trata generalmente de tipos tripolares con depósito, común para los tres polos.

Contactos fijos.—Los contactos son bloques macizos de cobre u otro metal conductor. Están fijados por tornillos a un haz de cintas de cobre, terminado inferiormente en gancho, que lo relaciona con los portacontactos dispuestos en la extremidad de los aisladores pasantes. El gancho y unas patillas laterales sirve para alojar un muelle lengüeta que no se apoya sobre toda la superficie, sino sobre uno de los tornillos de cabeza hemiesférica, con lo que se consigue dar a los contactos su elasticidad, sin por eso influir en el libre ajuste de los mismos. Los contactos fijos están dispuestos uno frente a otro por pares. Para pequeñas intensidades lleva el interruptor un solo par de contactos, pero para amperajes elevados lleva varios pares acoplados en paralelo. En sentido transversal a estos contactos principales, y a la misma altura de los mismos, se encuentran contactos dispuestos en forma similar, algo más sencillos, para la ruptura del circuito.

Los interruptores con resistencia de puesta en circuito llevan un juego de contactos fijos

(1) De la revista A E G Ibérica de Electricidad.