La Energía eléctrica (1925-06-10 00:00:00), página 9

Los tirantes metálicos accesibles de los postes de madera para transportes de tensión superior a 1.200 voltios deben ser puestos a tierra.

Para tensiones inferiores pueden ser protegidos mediante aisladores colocados a altura no inferior a 3 metros del suelo; pero puede omitirse esta precaución cuando el tirante no tenga parte metálica alguna en contacto con los soportes de los aisladores.

Art. 52. Se debe evitar en lo posible cruzar los edificios con líneas aéreas cuya diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua o 220 voltios eficaces en corriente alterna, y si no fuera posible deberá ejecutarse según las disposiciones del artículo 53.

Art. 53. No es recomendable tender sobre los mismos soportes líneas de tensiones diferentes, la menor de las cuales sirva para distribuir directamente la energía a los consumidores, es decir, sin la mediación de transformadores; pero si no fuese posible esta práctica, se deberán tender los conductores de tensión más alta en un plano superior a los otros y adoptar para ellos las mismas disposiciones establecidas para el caso de los cruces, fijándolos a un doble aislador y limitando los esfuerzos máximos a un quinto de la carga de rotura. En lugar de esto, donde la tensión más alta no exceda de 1.200 voltios para corriente continua y 500 voltios eficaces para corriente alterna, podrán los diversos haces de conductores separarse mediante red metálica suficientemente ancha, sólida y distante de los conductores para prevenir cualquier contacto entre los diferentes circuitos. Esta red debe normalmente ponerse a tierra, y sólo cuando esta precaución ofrezca notables dificultades podrá aquélla ser aislada, siempre que los medios empleados para tal objeto respondan apropiadamente a la tensión normal de la línea. Tendrán además que observarse las disposiciones del art. 14 y las del art. 39 del Real decreto de 27 de marzo de 1919.

Art. 54. Las líneas de telecomunicación tendidas sobre los mismos soportes de una línea eléctrica, excluidos los cables con envoltura metálica, deben:
a) Colocarse siempre en un plano inferior a los conductores bajo tensión, a distancia, al menos, de 1 metro.
b) Montarse, desde el punto de vista del aislamiento, sea al exterior como al interior de los edificios, de modo conveniente y en relación a la tensión de la línea paralela.
c) Tener los aparatos correspondientes instalados y protegidos de modo que, en caso de contacto entre dos líneas, no se cree peligro alguno para el personal, adoptando un plano aislante fijo para tensiones superiores a 1.200 voltios en corriente continua y 500 voltios eficaces para corriente alterna.

N.—CRUCES

Art. 55. En el punto donde se crucen líneas eléctricas con líneas telegráficas o telefónicas, o bien con ferrocarriles, tranvías, carreteras o cursos de agua, serán observadas las disposiciones especiales establecidas por el art. 39 del Real decreto de 27 de marzo de 1919, y, en su defecto, en los cruces entre líneas aéreas eléctricas se observarán las normas siguientes:
a) El número de los cruces será reducido al mínimo posible, y el ángulo comprendido entre los ejes de las redes será, en lo posible, mayor de 45°, pudiéndose admitir, sin embargo, ángulos menores cuando se juzgue necesario para evitar la excesiva complicación en las líneas u otros inconvenientes.
b) En el cruce de líneas eléctricas, las de tensión más elevada serán con preferencia colocadas a nivel superior, y sus soportes serán, en lo posible, situados en las cercanías del cruce.
c) La distancia entre conductores de líneas diferentes en el punto de cruce, y aun en las condiciones de carga más desfavorables, no podrá ser menor de un metro si el cruce