La Energía eléctrica (1925-10-10 00:00:00), página 7

PROYECTO DE REGLAMENTO
A QUE DEBEN SUJETARSE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
(Formulado por la Asociación de Industriales electricistas y anexos de Cataluña
y por la Sociedad de Maestros electricistas y similares de Madrid.)

(Conclusión.)

X.—NORMAS DE SERVICIO.—GENERALIDADES

Art. 100. Las fábricas y cabinas eléctricas, y en general todos los puntos de acceso a máquinas y aparatos eléctricos, deben ser suficiente y permanentemente iluminados durante las horas de servicio.

Cuando la interrupción accidental del alumbrado ordinario suponga peligro para las personas u objetos, convendrá proveer un alumbrado supletorio e independiente del primero.

Art. 101. Los pasos de servicio en las fábricas y cabinas eléctricas, y en general los puntos de acceso a máquinas y aparatos eléctricos, deben ser mantenidos libres, y en todo caso no deberán nunca colocarse en ellos material no perteneciente a la instalación eléctrica.

En las proximidades a máquinas, aparatos y líneas no deben conservarse objetos o materiales fácilmente inflamables; como los cabos de algodón empapados de aceite, etc.

Todo utensilio o dispositivo destinado al servicio y protección de una instalación eléctrica debe ser mantenido en perfecto estado de conservación y de limpieza.

Art. 102. En toda fábrica eléctrica, además del esquema de conexiones, deben estar permanentemente expuestas en lugar visible y mantenidas en estado de poderse leer fácilmente las instrucciones relativas a los socorros de urgencia, con referencia especial a los accidentes causados por la electricidad.

Art. 103. El personal afecto al servicio debe ser instruido, en las maniobras y en los trabajos a él confiados, de los peligros a los cuales se expondría no observando las instrucciones, y del modo de comportarse en caso de accidente personal.

En consonancia con lo que antecede, todo empleado debe conocer dichas instrucciones y conducirse con arreglo a las mismas, y especialmente deberá conservar y emplear adecuadamente los medios de protección que le hayan sido confiados, y además deberá comunicar a su superior inmediato cualquier hecho que, a su juicio, pudiera resultar peligroso para las personas o perjudicial para la instalación.

Art. 104. Normalmente no se debe ejecutar ningún trabajo en partes bajo tensión o en sus cercanías.

Cuando esto sea necesario, además de las normas especiales que se deberán dictar en cada caso, se tomarán también las oportunas disposiciones para impedir que el obrero pueda estar simultáneamente en contacto con conductores de fases o polaridades diferentes, empleando para este caso las cubiertas provisionales y planos aislantes, o utensilios y herramientas aisladas y similares. Además, el obrero que se encuentre sobre el plano aislante debe evitar tocar personas u objetos no aislados, y simultáneamente partes bajo tensión. En sitio visible e inmediato a los interruptores, desconectadores y aparatos similares que ponen fuera de tensión la parte de instalación sobre la cual se trabaja se aconseja colocar un cartel de aviso durante el periodo de trabajo.

Art. 105. La interrupción de un circuito podrá ejecutarse por medio de cortacircuitos y desconectadores sólo cuando tales maniobras no puedan dar lugar a la formación de arco peligroso.