La Energía eléctrica (1926-09-10 00:00:00), página 3

por kilómetro cuadrado, y si aceptamos que de dicho volumen se descuentan las pérdidas (filtración, evaporación, riegos, etc.), y sólo se utiliza el 25 por 100, dicha cantidad se reduce a 125.000 metros cúbicos anuales por kilómetro cuadrado, equivalentes a 3,888 litros por segundo, que podemos elevar a 4 litros por segundo y kilómetro cuadrado, o sean \( 33.200 \times 4 \) litros \( = 132.800 \) litros por segundo para la cuenca media supuesta.

La potencia total será \( P = \frac{132800 \times 20 \text{ metros (desnivel medio)}}{75} = 35.413 \) C. V. térmicos o 26.560 C. V. en ejes de turbinas (1).

Como puede apreciarse en la figura 1.a, la curva hidrodinámica es función solamente de los desniveles y de la extensión de las cuencas alimentadoras, e independiente de las distancias en que esos desniveles se producen; conviene, para formarse idea más aproximada del valor hidrodinámico del curso de agua, relacionar dicha curva con la de distancias, lo cual puede hacerse fácilmente en el mismo gráfico, conservando el eje de abscisas y tomando sobre el de ordenadas las distancias al origen de cada uno de los puntos cuya cota está representada en aquél. Si la pendiente del río fuera uniforme, la curva de distancias se convertiría en una recta, ya que a distancias iguales corresponderían idénticos desniveles; pero en la práctica esto sólo ocurre en tramos de longitud relativamente corta.

Refiriéndonos al anterior ejemplo, como el tramo del Guadalquivir entre Córdoba y Palma del Río tiene 70 kilómetros de longitud, si tomamos como escala 1 centímetro = 10 kilómetros, señalaríamos sobre dicho eje de ordenadas siete distancias iguales a 1 centímetro, y bastará por cada punto cuya cota se ha señalado, o sea por los de cotas 80 metros, 70, 60 y 50 metros, tomar una ordenada que en la escala referida represente la longitud del tramo sobre dicha cota. Por ejemplo: en el perfil longitudinal puede comprobarse que al descender el río de la cota 90 metros a la 80 ha recorrido 22,50 kilómetros; por tanto, la ordenada que corresponderá al punto de cota 80 metros sobre el eje de abscisas será \( 22.5 \times 1 \) milímetro = 22,5 milímetros, que tomaremos sobre la vertical del punto 80 metros, obteniendo así el a' de la curva de distancias. Del mismo modo, para descender de la cota 80 a la 70,15 metros el río recorre 17 kilómetros, y, por tanto, llevando sobre la vertical del punto de cota 70 metros a partir del a' la longitud 17 milímetros equivalente a los 17 kilómetros, obtendremos el punto b', e igualmente los c' y d' tomando sobre las verticales de los puntos de cota 60 y 50 metros las magnitudes 14 y 16 milímetros, representativas de las distancias 14 y 16 kilómetros, en las que el río desciende a las indicadas cotas aproximadas, obteniendo en resumen la curva de distancias a' b' c' d'.

Sobre este gráfico, cualquier instalación hidráulica, emplazada dentro del tramo que abarca, puede ser representada por un rectángulo cuyo lado vertical sea en la misma escala del gráfico la extensión de la cuenca que la alimente, y el horizontal, la altura útil del salto, o sea la diferencia de cotas entre el punto de toma de aguas y la salida del receptor hidráulico; el área del rectángulo, multiplicada por la precipitación de agua por kilómetro cuadrado, dará la potencia de la instalación, debiendo observarse que todos los aludidos rectángulos deberán tener un punto común con la curva hidrodinámica (el correspondiente a la cota de la toma de aguas), y que los lados verticales de esos rectángulos, convenientemente prolongados, encuentran a la curva de distancias en dos puntos, cuya diferencia de cotas sería la longitud del tramo de río utilizado entre la toma y el desagüe.

Suponiendo, por ejemplo, y siempre refiriéndonos al gráfico (fig. 1.a), que en el punto de confluencia del río Guadiato con el Guadalquivir, se construyera una instalación hidroeléctrica, como a dicho punto corresponde la cota 70 metros y una cuenca alimentadora de 33.200 kilómetros cuadrados, el punto de contacto del rectángulo representativo de esta instalación con la curva hidro-

(1) Esta cifra, deducida a base de datos aproximados, y tomando promedios, no debe estar exageradamente distante de la realidad, por cuanto el tramo mencionado constituye una de las secciones del río en la cual la S. A. Canalización y Fuerzas del Guadalquivir ha proyectado un grupo de 11 saltos (entre Córdoba y Sevilla), con potencia total de 62.000 C. V., estando en ella comprendidas cinco instalaciones.