La Energía eléctrica (1925-11-25 00:00:00), página 6

La figura 16 representa un grupo de bomba de vacío elevado que se emplea para los rectificadores de gran capacidad. Dicho grupo se compone de una bomba rotativa de vacío preliminar, que trabaja en serie con una bomba estática de mercurio de vacío elevado. La bomba de vacío previo, accionada por un motor de medio HP, crea un vacío de 0,02 milímetros de mercurio, próximamente; la bomba de vacío elevado, provista de una placa de caldeo, eleva este vacío a 0,001 milímetros. La potencia total absorbida por este grupo es de 1,2 kilovatios aproximadamente.

Un manómetro de compresión, tipo Mc. Leod, sirve para medir el vacío; está colocado al lado de la bomba en un bastidor de fundición.

1) Disposición de refrigeración:

Cuando la tensión de la corriente rectificada no excede de 750 voltios, se puede utilizar la refrigeración por agua corriente. Basta entonces unir el rectificador a un conducto de agua existente (fig. 17). Como el cuerpo del rectificador está bajo tensión, se aísla de este conducto por un tubo de caucho intercalado a la entrada del agua y por un chorro que cae libremente a la salida. Según la temperatura ambiente es necesario 0,5 a 1 litro de agua por minuto para 100 amperios de corriente rectificada. La placa de ánodos experimenta entonces una elevación de temperatura de 15 a 30° C.

Si no se dispone de agua corriente en cantidad suficiente o no es bastante pura para el uso corriente (por contener demasiado ácido o caliza), es necesario disipar el calor en refrigerantes de fundición. Una pequeña bomba de circulación, que absorbe 0,4 kilovatios, próximamente, sirve para hacer circular el agua por este circuito.

Los refrigerantes y los tubos de conducción que van unidos a los rectificadores están bajo tensión; deben, pues, aislarce con tierra. Generalmente se les coloca cerca de los rectificadores y a mayor altura; se evita así el peligro de que el personal se ponga en contacto con ellos. Claro es, sin embargo, que puede adoptarse otro emplazamiento cualquiera; por ejemplo, el sótano del edificio.

6.º FUNCIONAMIENTO DE LOS RECTIFICADORES

a) Puesta en marcha:

La puesta en marcha de los rectificadores es de lo más sencillo. Consiste en el accionamiento del botón-pulsador de la disposición del encendimiento del arco, y no exige más que algunos segundos. No existe, como ocurre con los conmutadores rotativos, ni una sincronización ni una verificación de las polaridades. La maniobra para poner en circuito los rectificadores es, por este hecho, tan fácil como el cierre de un interruptor automático por accionamiento del conducto a presión de su accionamiento a distancia. Se supone, sin embargo, en lo que precede, que se trata de una instalación normalmente en servicio y cuya marcha ha sido interrumpida sólo por algún tiempo. Si la instalación ha experimentado una parada de mayor duración, es útil, si no indispensable, comprobar el vacío y, en caso necesario, poner la bomba en marcha antes de conectar el rectificador. Después de una parada de varios días es necesario previamente, antes de poner en marcha, hacer trabajar cada ánodo separadamente sobre una resistencia auxiliar de carga durante algunos minutos, a fin de obtener una distribución igual de las corrientes sobre cada uno de ellos.