La Energía eléctrica (1926-06-25 00:00:00), página 7

De un \( \cos \varphi = 0,67 \) con el compensador se pasó a 0,98. Este absorbió 700 kilovatios-hora y suministró 7.100 kilovatios-hora de energía reactiva a los talleres y 1.900 kilovatios-hora a la línea exterior.

Los resultados financieros han sido:
Gastos totales (comprendidos 10 por 100 del capital invertido, conservación y coste de la energía absorbida), 64.000 francos.

El coste de la energía se redujo a 177.000 francos, y dejando un beneficio de 113.500 francos, beneficio mayor que el capital invertido, que fué de 96.000 francos.

Los medios para mejorar el cos \( \varphi \) por el abonado son el empleo de motores sincrónicos sobreexcitados, moviendo parte de la instalación (fábricas de papel, cemento, etc.) motores asincrónicos compensados (con bobinaje secundario) para talleres y fábricas, y excitatrices compensadoras de fase, independientes, para metalurgia, máquinas de extracción, etc. Aun cuando presenta muchas dificultades económicas y técnicas la determinación del sistema más adecuado de mejorar una instalación existente, los motores asincrónicos compensados, sustituyendo a motores ordinarios, ofrecen una solución sencilla y económica del problema.

El cálculo del factor de potencia de una red se puede hacer mediante el empleo de dos vatímetros: uno el ordinario, y otro para la energía reactiva o aparente. Después de un cierto período de funcionamiento se leerán los kilovatios-hora consumidos en ambos contadores; el primero registrará una potencia \( W_1 = \sqrt{3} \) El cos \( \varphi \), y el segundo (que tiene una bobina de hilo delgado arrollada en sentido contrario) registrará la potencia \( W_2 = \sqrt{3} \) El sen \( \varphi \).

Si llamamos m a la relación \( W_2 : W_1 \) mediante el siguiente diagrama podrá calcularse el valor del cos \( \varphi \).

De dicha relación se deduce que \( m = W_2 : W_1 = \tan \varphi \), de la cual conoceremos el

\[
\cos \varphi = \sqrt{\frac{1}{1 + m^2}}
\]

Esta ecuación da en dicho diagrama los valores del cos \( \varphi \) para valores obtenidos mediante las dos lecturas en los vatímetros. Así, para \( m = 1 \), \( \cos \varphi = 0,72 \); para \( m = 0,6 \), \( \cos \varphi = 0,85 \), etcétera. El diagrama permite asimismo obtener un valor determinado del cos \( \varphi \) y el valor de m, y, por tanto, el de W requerido, para obtener una bonificación fijada ya de antemano.

De esta manera puede el industrial controlar la inspección de la Compañía al mismo tiempo que conoce con suficiente exactitud el valor del cos \( \varphi \), y, por tanto, el recargo o beneficio correspondiente sobre los kilovatios-hora consumidos durante el mes.

Varias Casas constructoras de material eléctrico disponen en almacén de motores compensadores de fase de construcción fuerte y segura, que, sin la intervención de especialistas, funcionan satisfactoriamente en muchos establecimientos fabriles. La A E G y SSW, en Alemania; Grammont, en Francia; Wagner Electric Co., en América, además de otras Casas especializadas en dichas construcciones, disponen de motores adecuados para lograr el mejoramiento del factor de potencia, consiguiendo un mayor rendimiento de su instalación particular y una ayuda a las Compañías productoras para conseguir la marcha económica de la red general.

FRANCISCO NOGUER NADAL.
Ingeniero Industrial.

Barcelona, junio de 1926.