La Energía eléctrica (1925-05-25 00:00:00), página 9

b) Funcionar sin dar lugar a arco permanente ni a cortocircuito o puesta a tierra de la instalación para corriente a proporcionar sobre la normal de los circuitos receptores protegidos, teniendo también presente la potencia de la instalación generatriz.

c) Permitir el paso continuo de una corriente superior a la normal en medida variable según los casos, pero para cortacircuitos de tipo cerrado nunca superior a los límites indicados en la segunda columna de la tabla del art. 72.

d) Estar provistos de piezas de contacto de metal duro cuando estén construidos en metal maleable o plástico, y de preferencia no tener tapas metálicas.

e) Permitir el recambio del fusible bajo tensión sin peligro para el personal.

A este objeto, se deben, por lo general, poder maniobrar con utensilios aislantes adecuados, o bien en las instalaciones cuya diferencia de potencial sea igual o inferior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna, deben ser montados después del interruptor.

f) Ser preferiblemente del tipo o construcción diferencial, al menos hasta 20 amperios y 300 voltios.

g) Llevar impresas, tanto sobre la parte fija como sobre la móvil, la tensión y la intensidad de la corriente para la cual están construidos (véase la tercera columna de la tabla del art. 72).

h) Tener separados los diversos fusibles por medio de materiales aislantes e incombustibles.

i) Constituir un aparato independiente, pudiéndose tolerar como máximo su agrupación con los interruptores de palanca en las instalaciones cuya diferencia de potencial sea igual o inferior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna.

j) Ser instalados sobre todos los polos de las derivaciones de una línea principal y lo más cerca posible del punto en que tenga lugar el fraccionamiento de la sección o de la corriente de dicha línea.

Un grupo de derivaciones para instalaciones de luz puede ser protegido por un solo cortacircuito multipolar, cuando absorba globalmente menos de 700 vatios para bombillas instaladas en habitaciones o en aparatos diversos, o también menos de 1.200 vatios cuando estén instaladas en un mismo aparato.

La instalación de los cortacircuitos no es necesaria para las líneas de los cuadros de maniobra, cuya diferencia de potencial sea igual o inferior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna, ni para las conexiones entre excitatrices, alternadores, máquinas, cuadros ni en todos los casos en que puede ser puesto en peligro el funcionamiento general de la instalación por la fusión de un elemento.

Art. 37. Para los interruptores automáticos, además de las condiciones expresadas en el art. 34, valen también las de las letras a), b) y j) del art. 36, y la siguiente:

Si los interruptores automáticos de máxima son del tipo a interrupción retardada, debe procurarse que el tiempo necesario para producir la interrupción para un mismo valor de la corriente vaya creciendo a medida que los interruptores se acercan a la fuente de energía. Estos interruptores no deben funcionar si dentro de los dos primeros tercios del tiempo calibrado de retraso la corriente desciende a su valor normal.

I.—RESISTENCIAS

Art. 38. Las resistencias deben:
a) Ser construidas con materiales incombustibles, pudiéndose admitir como aislante la madera impregnada cuando se ha sumergido en aceite.
b) Estar montadas suficientemente lejos de materiales combustibles.