La Energía eléctrica (1925-09-25 00:00:00), página 8

Art. 82. En locales húmedos, y en los que pueda temerse una explosión las lámparas, además del tipo de incandescencia en el vacío, deben ser provistas de globos cerrados herméticamente y de fuerte espesor que cubran también los portalámparas.

Art. 83. Los portalámparas con llave no deben emplearse para tensiones superiores a 300 voltios, ni para las inferiores, en locales húmedos.

Art. 84. Las partes bajo tensión en los portalámparas deben:
a) Ser montadas sobre soportes aislantes, incombustibles e indeformables al calor.
b) Estar protegidas del contacto accidental con envoltura aislante e incombustible o protección metálica, cuidadosamente aislada.

Art. 85. Las partes metálicas bajo tensión de las bombillas deben ser en lo posible sustituidas al contacto accidental.

U.—LAMPARAS DE ARCO

Art. 86. Las lámparas de arco voltaico en general, no deben aconsejarse por lo peligrosas que resultan en muchos casos para la producción de incendios.

Art. 87. No se deben instalar lámparas de arco de ningún tipo en locales donde pueda temerse una explosión. En los locales que contengan polvo o fibras no explosivas, pero inflamables, no deben instalarse lámparas de arco de foco libre. En locales húmedos será rigurosamente aplicada la disposición del art. 88 para cualquier valor de la tensión.

Art. 88. Las lámparas de arco voltaico conectadas en un circuito cuya diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna, deben:
a) Ser instaladas solamente al exterior de los edificios.
b) Ser inaccesibles durante su funcionamiento.
c) Depender, por lo general, de un dispositivo de conmutación que permita quitar la tensión cada vez que se haga necesario por motivos de servicio.
d) Estar provistas de doble aislamiento hacia el cable de suspensión, o bien tener este cable puesto a tierra para tensiones hasta 1.200 voltios.
e) Para tensiones superiores a 1.200 voltios, ser simultáneamente provistas de los dispositivos indicados en el apartado d).

Art. 89. La armadura de las lámparas de arco voltaico debe ser aislada de las partes bajo tensión, y si se emplea un sistema mecánico como torno, acoplamiento aéreo, etc., el cable de suspensión debe ser también aislado de la armadura.

Art. 90. La caída de partículas incandescentes de las lámparas de foco libre debe ser impedida con oportunos dispositivos.

V.—APARATOS DE ALUMBRADO Y SOPORTES EN GENERAL, SUSPENSIONES FIJAS, LAMPARAS PORTATILES Y CAJAS DE CONTACTO

Art. 91. Se deberá evitar el uso de los mismos aparatos de alumbrado para gas y electricidad, y si esto no es posible, los aparatos deberán satisfacer a las condiciones siguientes:
a) El aislamiento de la parte metálica del aparato y la conducción de gas debe satisfacer las normas del art. 15.
b) Los portalámparas deberán estar aislados del aparato.
c) Los conductores deberán ser colocados de modo conveniente para que no puedan ser dañados por el calor del gas.

Art. 92. Para el montaje de los aparatos de alumbrado y soportes en general, se deben emplear solamente conductores revestidos con cubierta aislante de espesor apropiado a la tensión de servicio.

Art. 93. Si los conductores deben instalarse en el interior de los aparatos, los orificios