La Energía eléctrica (1925-06-25 00:00:00), página 13

siempre que la distancia entre aquéllos sea inferior a 50 centímetros o los cables no sean armados.

Art. 62. Es recomendable instalar en las redes subterráneas cuya diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna, aparatos y dispositivos de protección contra las sobretensiones.

Art. 63. Los cables para corriente alterna que tengan envoltura metálica continua deben contener todos los conductores de ida y retorno pertenecientes a una misma derivación, a menos que estén dotados de medios apropiados para prevenir un recalentamiento excesivo de la envoltura metálica.

(Continuará.)

CRÓNICA E INFORMACION

Aguas.—Con fecha 4 de junio corriente ("Gaceta" del 12) se autoriza a D. José Souto Rodríguez para aprovechar 300 litros de agua por segundo, derivados del arroyo Leilán, en término de Castroverde (Lugo), con destino a un molino harinero.

La ampliación de la Compañía Sevillana de Electricidad.—Las explotaciones de esta importante entidad han acentuado durante el ejercicio de 1924 su marcha normal y progresiva, pues tanto en Sevilla como en toda la vasta zona que abarcan las líneas de la misma ha acrecido en proporciones excepcionales el consumo de fluido y de fuerza motriz para diversas aplicaciones.

Esta Compañía, siguiendo su plan expansivo y de obras, ha absorbido a las Sociedades Eléctrica del Guadalete, Eléctrica Moderna de Jerez y Jerezana de Electricidad, cuyas acciones, en su totalidad, están ya en manos de la Sevillana, adquiriendo la Central Eléctrica de Huelva, que comprende la explotación de la capital y de los pueblos de Gibraleón, Trigueros y San Juan del Puerto, explotación tomada con el propósito, ya en ejecución, de unirla a la red general por una doble línea de construcción modernísima, que atraviesa la rica zona minera de Riotinto a la que podrá suministrar toda la energía que precisen las innumerables minas que se hallan establecidas en dicha zona.

A mediados del año 1924 quedó terminada la construcción de la presa del pantano de Montejaque, que ya sirvió el pasado invierno, excepcionalmente seco, para regularizar el Guadiaro.

Perseverante la Compañía con el criterio de aumentar su producción hidráulica para reducir los gastos de producción térmica, ha proyectado y solicitado la concesión de un salto de agua en la ribera de Cala, con embalse regulador de 43.000.000 de metros cúbicos y un salto medio útil de 178 metros. Este salto, cuya central estará solamente 32 kilómetros de Sevilla y estará enclavado a tres kilómetros de la línea de 50.000 voltios proyectada para la zona minera de Huelva, reportará a la Compañía indudables ventajas por su proximidad a la capital, por su conexión por doble línea de transporte a la misma y por el embalse de gran cabida, que constituirá una reserva efectiva e instantánea para toda la red de explotación. Además, tendrá la enorme ventaja de su situación en el centro de dos zonas de consumo tan importante como Sevilla y la zona minera de Huelva.

La producción del ejercicio de 1924 ha pasado de 59.114.497 a 69.147.064 kilovatios-hora.

El arbitrio provincial sobre la energía hidroeléctrica en Madrid.—La Cámara Oficial de Industria de Madrid ha recurrido contra el arbitrio acordado por la Diputación provincial sobre la producción de energía hidroeléctrica en esta provincia, del cual dimos noticia en nuestro próximo pasado número, por entender que este arbitrio es inconveniente y antieconómico y establece una situación de desigualdad entre la energía producida en la provincia de Madrid y la obtenida en otras provincias.

Considera así mismo el arbitrio como opuesto al art. 84 de la Constitución y al 222 del Estatuto provincial, según se declaró, con referencia al primer precepto, por la Real orden de 24 de junio de 1924, en la que se negó a la Diputación de Oviedo autorización para establecer un arbitrio de carácter análogo.

La fuerza hidráulica en la región catalana.—La fuerza hidráulica aprovechada en Cataluña, según el mapa industrial de la región que acaba de publicar la Cámara de Industria de Barcelona, suma 326.175 HP, de los cuales se aprovechan para la energía eléctrica 269.813; para la propulsión de industrias textiles, 38.968; para la producción de cemento, carbones y carburos, 7.657; para las fábricas de harina, 5.199, y para las fábricas de papel y aserraderos, 3.441 HP. El total de esta fuerza hidráulica se distribuye entre los ríos siguientes:

Noguera-Pallaresa, 77.682 HP; Flamisell, 77.000; Segre, 58.545; Seira, 40.810; Llobregat, 32.275 HP; Ter, 22.729; Freser, 7.220; Fluvià, 2.995; Ebro, 2.580; Cardoner, 1.881; Noguera-Ribagorzana, 1.540 HP; Noya, 1.245; Francoli, 845; afluentes del Besós, 680; Garona, 400; Muga, 270; Tordera, 160, y Gayá, 45 HP.

La energía eléctrica del Tronceda.—Ha sido presentado con fecha de 4 de junio corriente a la Jefatura de Obras públicas de Lugo el proyecto de transporte de energía eléctrica producida por la fábrica del Tronceda, desde Goriz, en Villalba, a Lugo, pasando por Riosveo, Sistallo, Feria del Monte, Rábade, Otero de Rey, Ramil y Melian.

Es autor del trabajo el ingeniero director de la Sociedad, D. Pedro Basanta.

Muy pronto comenzarán los trabajos de instalación de la línea, y es de suponer que en el mes de julio llegue a Lugo la energía eléctrica del Tronceda.

Congreso Internacional de Geología.—Durante