La Energía eléctrica (1925-07-10 00:00:00), página 12

PROYECTO DE REGLAMENTO
A QUE DEBEN SUJETARSE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
(Formulado por la Asociación de Industriales electricistas y anexos de Cataluña y por la Sociedad de Maestros electricistas y similares de Madrid.)

(Continuación)

Q.—INSTALACIONES RECEPTORAS O DE CONSUMO

Art. 64. Las instalaciones receptoras en que se utilice indistintamente la energía eléctrica para alumbrado, fuerza motriz, tracción, etc., y también las instalaciones de alumbrado cuando tengan una importancia notable, deben ser provistas de un cuadro de distribución apropiado y éste deberá colocarse en local incombustible lo más próximo posible a la acometida y comprender un interruptor general para cada circuito con los fusibles o dispositivos de interrupción automática correspondientes.

En las instalaciones industriales se recomienda además:
a) Instalar el interruptor general de forma que en caso de peligro urgente pueda ser abierto, pero no vuelto a cerrar por los operarios.
b) Subdividir de modo conveniente la distribución interior, dotando a cada derivación de un interruptor y protecciones.

Art. 65. Se considerarán como acometidas las canalizaciones eléctricas que partiendo de las redes de distribución de la entidad suministradora entre en los domicilios o predios de los abonados para suministrarles luz, calor o fuerza motriz, siendo el límite de las mismas las cajas llamadas de acometida; a falta de las citadas, hasta tablero de contador, y, en su defecto, hasta el limitacorrientes, y a falta de este aparato, hasta el cortacircuito general de entrada.

Estas acometidas pueden ser subterráneas o aéreas, apoyadas en este caso en soportes apropiados.

Con el fin de evitar posible derivaciones fraudulentas y peligros personales, en las acometidas, a partir de su entrada en la finca del abonado, se protegerán exteriormente los conductores con una envoltura metálica u otras adecuadas previstas en este Reglamento. Las acometidas subterráneas reunirán las mismas condiciones de seguridad que las aéreas para los casos referidos en el caso anterior. Asimismo, con el fin de evitar el fraude y demás consecuencias que puedan derivarse de un empalme o toma fraudulenta derivado de las cajas de acometida, limitacorrientes o cortacircuito general, éstas serán protegidas mecánicamente, precintadas e inaccesibles para toda persona no autorizada.

Art. 66. Al efectuar las instalaciones que, partiendo de la acometida conducen la energía eléctrica a los aparatos de alumbrado, calefacción o fuerza motriz, se tendrá presente el grado de humedad de la localidad y del mismo edificio a instalar.

A este fin, se clasifican las instalaciones eléctricas de consumo en húmedas, menos húmedas y secas.

Se entenderán por instalaciones húmedas las que deben efectuarse en locales de gran humedad, como son generalmente sótanos, galerías de las minas y los pozos.

Se entenderán por instalaciones menos húmedas las incluidas en una zona de 30 kilómetros desde el mar al interior, las que deben efectuarse en sitios de relativa humedad, como son los locales situados en sitios pantanosos y los ribereños de ríos caudalosos.

Las instalaciones en el interior de la Península podrán considerarse incluidas en la clasificación de secas cuando realmente lo sean.