La Energía eléctrica (1925-11-25 00:00:00), página 7

b) Servicio:

El rectificador en funcionamiento no necesita vigilancia permanente, como ocurre con las máquinas rotativas. No puede, sin embargo, ser abandonado a sí mismo, como ocurre con un transformador estático, y debe someterse a una comprobación periódica. Esta comprobación puede efectuarse por cualquier personal, puesto que consiste únicamente en la lectura del vacío del indicador y en la verificación de la hermeticidad de las juntas, cuyo nivel de mercurio es visible en los tubos de vidrio por donde aquél se renueva. El vacío debe verificarse cada dos o tres horas. Si cae por debajo del valor admisible en funcionamiento normal, o sea 0,01 milímetros de mercurio, es necesario hacer funcionar la bomba.

c) Desgaste y conservación:

El arco eléctrico no provoca ninguna modificación en el estado del material que constituye el rectificador. En efecto, las únicas partes que trabajan estáticamente además son los ánodos y el catodo. Este trabajo tiene lugar en una atmósfera enrarecida, suprimiendo así el desgaste por oxidación o por otra acción química. Resulta que los gastos de conservación del aparato son prácticamente nulos. Las únicas piezas susceptibles de ser reemplazadas son, en caso eventual, un aislador (que hubiera saltado) o un anillo de caucho de las juntas de mercurio (que se hubiera hecho poroso). Estos accidentes no se presentan más que excepcionalmente, y el rectificador puede funcionar años sin que sea necesario efectuar la menor reparación. El desgaste de los aparatos auxiliares puede considerarse como despreciable, ya que tanto la bomba de vacío como el grupo convertidor de encebedo sólo funcionan con intermitencia.

d) Funcionamiento en paralelo:

El acoplamiento en paralelo entra en consideración para el funcionamiento de varios cilindros sobre barras colectoras comunes del lado continuo, así como para el caso en que una red continua esté alimentada simultáneamente por convertidores rotativos y rectificadores. La marcha en paralelo de varios rectificadores no necesita ninguna precaución particular, puesto que la distribución de las corrientes sobre los ánodos de cada una de ellas se efectuará automáticamente por medio de bobinas de self de ánodos provistas de un arrollamiento compensador que las une eléctricamente.

Para asegurar un funcionamiento estable de la marcha en paralelo de rectificadores con otros convertidores, basta que las características de carga de los grupos sean idénticas.

Un gran número de instalaciones actualmente en servicio trabajan en paralelo, lo mismo con conmutatrices que con motores-generadores. La marcha es de las más estables si las caídas de tensión son idénticas para cada convertidor.

e) Regulación y variaciones de tensión:

El funcionamiento y la construcción particular del rectificador hacen que este aparato sea insensible a las variaciones de tensión primaria. Estas variaciones repercuten, sin embargo, íntegramente sobre el lado continuo a causa de la relación constante que existe entre la tensión alterna de alimentación y la tensión de corriente continua suministrada.

De aquí resulta que no puede obtenerse una regulación de la corriente continua más que por una variación correspondiente de la tensión alterna. Puede efectuarse esta regulación por medio de tomas suplementarias en el transformador, o también sirviéndose de un regulador de inducción intercalado en el lado alterno. La regulación de la tensión no entra, sin embargo, en consideración para la tracción, porque las variaciones de tensión, bajo reserva de ciertos límites, no presenta inconveniente para la marcha estable de los motores en serie, únicos que entran en consideración.

f) Variaciones de carga y sobrecargas:

Como la caída de tensión en el rectificador es constante y tiene un valor independiente de la