La Energía eléctrica (1924-11-10 00:00:00), página 5

gara Falls Power Company a Niágara Falls Etat de New-York. Esta central, que comprendía en el origen cinco generadores de 32.500 kilovoltios-amperios, va a ser incansablemente ampliada, y en los planes se prevé la adición de tres unidades de 80.000 kilovatios-amperios.

Reduciendo así el número de unidades, la superficie de terreno cubierta se disminuye considerablemente, utilizándose mejor el espacio ocupado.

La importancia total de la central es un factor primordial para la determinación de la magnitud que conviene dar a cada unidad. Es evidente que una central de 400.000 kilovoltios-amperios, tal como la nueva central de la Comisión hidroeléctrica sobre las costas canadienses de las caídas del Niágara, reclama mayor número de unidades que las que demanda una central de 100.000 kilovoltios-amperios, que no puede pasar por una gran central. La estación de 400.000 kilovoltios-amperios comprenderá, en resumen, nueve unidades de 45.000 kilovoltios-amperios. La nueva central de Hell Gate de la United Electric Light and Power C.º., de la citada New-York, está concebida para ocho unidades de 35.000 kilovatios cada una, o sea en total 280.000 kilovatios.

En casos especiales podrá estar indicado dar a las unidades generatrices una potencia lo más elevadamente posible en relación con la importancia de la central. Tal sucede, por ejemplo, cuando una estación alimenta una red de transporte a la que están unidas otras centrales y pueda ser considerada como formando su conjunto la unidad operatoria en el mismo sentido exactamente que cuando se tiene un solo generador con estación y subestaciones propias. En tales condiciones, una central podrá no comprender más que dos o tres generadores, o uno solo, siendo perfectamente lógico obrar así, en vista de que la estación en su conjunto puede considerarse como una sola unidad, y puesta en marcha o parada, como si se tratase de un simple generador en una red, no teniendo más que una central cargada de manera independiente.

En California existen centrales hidráulicas que han funcionado en la forma indicada gran número de años, cuando las condiciones eran tales que se necesitaba tener redes de transporte de gran longitud, en las cuales venía a recibirse la corriente de numerosas estaciones de producción. Y actualmente comienzan a montarse centrales de turbinas de vapor, funcionando en condiciones que se acerca mucho a las indicadas. Un buen ejemplo de una instalación a vapor nos lo ofrece la nueva estación Colfax de la Duquesne Light Company, situada en el distrito hullero del río Allegherry, cerca de Pittsburg. La central funciona desde hace tres años con una unidad compuesta de 60.000 kilovatios, consistente en tres generadores de 20.000 kilovatios, uno de ellos unido a una turbina de alta presión, y los otros dos a una turbina de baja presión. Este grupo da corriente a una línea de transporte de fuerza motriz a alta tensión, que rodea la ciudad de Pittsburg, y a la cual están unidas otras centrales. De esta línea circular se toma la fuerza motriz para la industria de la ciudad, funcionando constantemente la central a la potencia de régimen más económico, o sea 50.000 kilovatios, que representa cerca de un tercio de la carga utilizada durante las horas de pico. Otra central más antigua da la mayor parte del resto necesario para la carga, y especialmente la sometida a fluctuaciones constantes. Es evidente que una estación comprendiendo un solo grupo de 60.000 kilovatios justifica tan sólo las condiciones de tal red. Un segundo grupo de 60.000 kilovatios para la misma red está en construcción, y otros grupos seguirán a medida que el crecimiento de dicha red justifique nuevos aumentos de la carga.

En resumen, es posible construir generadores en las condiciones que exigen hasta las mayores centrales, ya constituyan éstas la aportación única de la energía para una red, o no pro porcionen más que su carga de base. Esta opinión parece ser exacta, aun considerando el desarrollo probable de las grandes centrales, como consecuencia de la generalización de las líneas de enlace. La rapidez del desarrollo de las exigencias de las centrales en relación