La Energía eléctrica (1925-05-25 00:00:00), página 11

L. — CONDUCTORES

Los conductores para líneas aéreas exteriores deben tener una resistencia mecánica suficiente para eliminar cualquier peligro de rotura bajo los máximos esfuerzos a los que pueden ser sometidos (sobrecarga máxima y temperatura mínima simultánea). La carga admisible para el alambre de cobre normal será de 12 kilos por milímetro cuadrado y 19 kilos por milímetro cuadrado para el cable.

Art. 43. En el cálculo de las líneas la presión del viento será calculada en 125 kilogramos por metro cuadrado de superficie plana normalmente expuesta.

Para los conductores cilíndricos se igualará a la ejercitada sobre una superficie plana igual a 7 décimas de la sección meridiana, o bien se calculará con la expresión \( P = 0.0045 \ d V^2 \) en la cual d es el diámetro del conductor en metros y V la velocidad admitida para el viento, que se calculará, salvo casos excepcionales, en 130 kilómetros hora.

Se deberá además tener en cuenta las sobrecargas eventuales por hielo y por nieve. Las probables variaciones de temperatura se valorarán según las circunstancias locales, tomando como temperatura mínima, donde falten datos seguros, la cifra de —15° C.

Los conductores de cobre deben tener secciones proporcionadas a la intensidad de corriente, según lo indicado en el art. 72, y a la distancia entre soportes, pero nunca inferiores a las siguientes: 4 milímetros cuadrados hasta 20 metros, 6 milímetros cuadrados hasta 35 metros y 10 milímetros cuadrados para 35 y más metros.

Los conductores de otros metales deben tener secciones mínimas equivalentes a las indicadas, desde el punto de vista de la resistencia mecánica.

Art. 44. Los conductores permanentemente puestos a tierra y los provistos de envoltura metálica continua conectada con tierra pueden apoyarse directamente en los edificios o soportes, pero ateniéndose a las indicaciones del art. 40.

Cualquier otro conductor de línea aérea exterior debe ser fijado exclusivamente sobre aisladores de campana u otros equivalentes de dimensiones y tipo mecánica y eléctricamente apropiados.

Para fijar el aislador al soporte, no se debe emplear materiales que produzcan roturas o deformaciones como el azufre, o rellenos como el cañamo no preparado.

Los soportes de ángulo deben ir provistos de dispositivos de retención para evitar que el conductor, por cualquier motivo, abandone el soporte.

Art. 45. Los conductores de las líneas exteriores y los aparatos correspondientes deben ser inaccesibles desde el suelo, ventanas, techos, balcones, etc., sin la ayuda de medios especiales.

La inaccesibilidad se entiende conseguida cuando no sea posible ponerse en contacto con los elementos bajo tensión sin superar un obstáculo material cualquiera (cuerda, alambre de espino, puntas metálicas y similares), o sin proveerse de medios especiales como escaleras, pétigas y similares.

Art. 46. Cada conductor de línea exterior debe estar de los otros conductores, de los soportes de los edificios y, en general, de todo otro objeto o protección, a una distancia mínima a establecer en cada caso, según el voltaje y separación entre los soportes, secciones del mismo y de los conductores cercanos, de la envoltura de que fuera provisto y de la importancia y extensión de la red a la cual pertenece.

(Continuará.)