La Energía eléctrica (1925-05-25 00:00:00), página 10

c) Satisfacer si tienen uno o más contactos de interrupción a todas las normas del artículo 34.

d) Cuando sean accesibles tener todas las partes bajo tensión protegidas por una envoltura apropiada de material incombustible; pero cuando la diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna y la envoltura sea metálica, ésta debe ser puesta a tierra.

e) No llegar en ninguna parte exterior y expuesta al contacto accidental a una temperatura superior a los 80° C. En las destinadas a teatros, se admitirá una temperatura máxima de 100° C., después de una hora de servicio a plena carga.

Las disposiciones de este artículo son aplicables a toda clase de resistencia de regulación, de puesta en marcha, etc., y excluyendo el párrafo e), valen también para las resistencias de aparatos de calefacción. Para almohadillas o alfombras termóforas es suficiente que su resistencia esté recubierta por un material aislante e incombustible.

J.—DESCARGADORES Y LINEAS A TIERRA

Art. 39. Los descargadores a intervalo de aire deben ser construidos y montados de manera que interrumpan automáticamente el arco debido al cortacircuito producido por cada descarga. Deben poder funcionar también para descargas repetidas.

Art. 40. La derivación a tierra de cualquier descargador, debe:

a) Ser con preferencia construida con conductor de cobre desnudo, de sección proporcionada a la corriente que la pueda atravesar por efecto del cortacircuito producido por la descarga, a razón de un milímetro cuadrado por cada 10 amperios, pero de todos modos no inferior a 25 milímetros cuadrados.

b) Tener la menor longitud y número de curvas posible y estar montada de forma distinta de las demás líneas y sobre aisladores adecuados al aislamiento de la línea protegida.

c) Estar sustraída del contacto accidental por medio de envoltura apropiada, que puede ser también de madera.

Art. 41. Las derivaciones a tierra de los descargadores para líneas cuya diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna, y las tierras correspondientes deben ser distintas y lo más lejanas posible, sea de aquellas para líneas o para las armaduras y carcasas de máquinas de menor tensión (véase el art. 13, sea, en fin, de aquellas para los pararrayos ordinarios destinados a proteger contra la electricidad atmosférica.

Todos los descargadores aplicados a líneas pertenecientes a un mismo circuito y montados en la misma fábrica o cabina eléctrica deben tener preferentemente cada uno su tierra.

El empalme a tierra debe ser, en todo caso, ejecutado del mejor modo posible con relación a las condiciones locales.

Pueden servir como electrodos las planchas metálicas difícilmente corrosibles de, por lo menos, medio metro cuadrado de superficie y con preferencia los tubos metálicos clavados en tierra conforme al sistema de los pozos artesianos. Pueden también usarse las tuberías de agua, así como los rieles de ferrocarriles y tranvías eléctricos.

No es aceptable usar como electrodos los tubos de gas de alumbrado, y para tensiones cuya diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna, no pueden usarse más que electrodos exprofeso.

K.—LINEAS AEREAS EXTERIORES

Art. 42. Las líneas aéreas exteriores deben sujetarse a lo previsto para estas instalaciones en el Real decreto de 27 de marzo de 1919 y, en su defecto, a las normas que a continuación se detallan: