La Energía eléctrica (1925-05-10 00:00:00), página 10

sus frentes, y no sea fácil tocar simultáneamente dos elementos entre los cuales exista a la descarga una diferencia de potencial mayor de 300 voltios.

b) Estar aisladas de la bancada o soporte y éste de tierra por medio de aisladores contra humedad.

c) Estar provistas de plano aislante fijo, cuando tengan en la descarga una tensión mayor de 300 voltios.

E.—Cuadro de distribución y maniobra

Art. 24. A disposición del personal de servicio en cada fábrica, cabina eléctrica o locales destinados a espectáculos públicos, debe estar permanentemente expuesto el esquema del cuadro de distribución en el que aparezcan de modo claro todas las conexiones y aparatos que lo compongan con las indicaciones necesarias para comprender su naturaleza y objeto.

Art. 25. El cuadro de distribución debe ser construido de modo que el servicio y manipulación de los aparatos en él contenidos puedan efectuarse sin peligro para el personal.

Art. 26. La armadura del cuadro de distribución debe ser construida con materiales incombustibles. A la armadura se aplica normalmente el art. 13 y, excepcionalmente, el art. 21.

Art. 27. Cuando un cuadro de distribución comprenda varias secciones de circuitos o de tensiones diferentes, la armadura y aparatos correspondientes a una misma tensión o circuito se deben disponer de modo que resulten agrupaciones separadas, adoptando para la armadura o conductores de cada sección un color diferente.

Cuando los diversos circuitos o tensiones sean distinguídos con colores diferentes, pero el recorrido de las distintas fases o polaridades de cada circuito no pueda seguirse fácilmente, convendrá además distinguirlas entre sí por medio de letras, números u otros medios bien visibles.

Art. 28. Las conexiones entre los diferentes aparatos del cuadro de distribución deben reunir las condiciones generales del art. 12 y las particulares sobre conductores.

Además, las barras que transportan total o parcialmente la corriente a distribuir, y en general todas las conexiones cuya diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua y a 220 voltios eficaces en corriente alterna, deben ser suficientemente rígidas y montadas sobre aisladores apropiados a una distancia libre entre sí y hacia a tierra, determinada con relación a la tensión del circuito, teniendo en cuenta la corriente de cortacircuito y la calidad, extensión e importancia de la instalación dependiente del cuadro.

Por lo que concierne a la tensión, la distancia libre de los conductores entre sí y con relación a otros objetos, puede ser fijada para conductores desnudos o no suficientemente recubiertos de materiales aislantes en razón de un centímetro por cada 1.000 voltios de la respectiva d. d. p. con el mínimo de 6 centímetros para tensiones hasta 300 voltios, 7 centímetros hasta 5.000 voltios y 10 centímetros para tensiones superiores.

Las conexiones auxiliares correspondientes al servicio de relais, aparatos de medida, de puesta en paralelo y similares, y en general todas las líneas para tensiones hasta 300 voltios que tengan secciones inferiores a 6 milímetros cuadrados, deben ser revestidas de un aislante apropiado, y donde sea necesario, protegidas mecánicamente. Una misma protección podrá contener diferentes conductores, no siendo necesario que éstos pertenezcan al mismo circuito, pero sí a un mismo sistema de corriente.

Art. 29. Los pasos de servicio de los cuadros de distribución deben tener un espacio mínimo dependiente de la tensión de los conductores que los contornan.

Cuando no sea posible eliminar a las personas del contacto accidental con las partes bajo tensión por medio de protecciones de dimensiones y rigidez apropiadas, deberán obser-