La Energía eléctrica (1925-06-10 00:00:00), página 10

se efectúa cerca de los soportes y si se trata de líneas de potencial inferior a 1.200 voltios para corriente continua y 500 voltios eficaces para corriente alterna. Este límite debe ser doblado para tensiones más elevadas, y cuando se trata de cruces en tramo libre, deberá ser aumentado en 1 por 100 de la distancia del eje del soporte más cercano de la línea superior.

d) En el tramo de cruce las líneas situadas a nivel más alto serán de preferencia constituidas por conductores cableados, siempre que su adopción no presente inconvenientes por circunstancias locales, como el peligro de corrosión en la cercanía del mar, y donde la sección no resulte inferior a 25 milímetros cuadrados. Para los conductores expuestos a diferencias de potencial superiores a 1.200 voltios en corriente continua y a 500 voltios eficaces en corriente alterna, la sección tendrá que ser calculada de modo que la carga de ruptura no resulte inferior a 800 kilogramos. El límite podrá reducirse a la mitad para líneas de distribución a potenciales menores. No se admitirán empalmes en los tramos de cruce.

c) El cálculo de las redes y de los correspondientes soportes en los tramos de cruce, en cuanto a las líneas colocadas a nivel superior, será generalmente efectuado a base de las condiciones de carga más desfavorables, teniendo también en cuenta, donde las circunstancias locales lo aconsejen, las sobrecargas eventuales de hielo o nieve, y reduciendo los esfuerzos máximos a 1/5 de la carga de ruptura para las partes metálicas, a 1/7 para las de madera u obra de fábrica y a 1/6 para las de cemento armado.

f) Los soportes de las líneas indicadas en los tramos de cruce serán de preferencia metálicos o de cemento armado.

g) La fijación de soportes al suelo, a las paredes u obras de albañilería destinadas a soportarlos, debe ser ejecutada en los tramos de cruce, y para las líneas situadas en el nivel más alto, de modo que ofrezcan un momento de estabilidad igual, al menos, al momento de caída máximo. Para el cálculo de éste será prevista la ruptura de todos los conductores que tengan sección menor de 16 milímetros cuadrados y de la mitad de los de sección mayor. En este cálculo podrá, empero, tenerse en cuenta la flexión elástica de los soportes y el reparto del esfuerzo entre un cierto número de ellos, cuando por su tipo y disposición sea esta medida reconocida como justificada.

h) Los conductores eléctricos de las línea situadas a nivel superior en el tramo de un cruce deberán ser fijados a los soportes de modo que impidan el peligro de escrurimiento y caída, aun en caso de rotura de alguno de los aisladores. A este objeto, cada uno de ellos será fijado mediante dos aisladores situados en un plano horizontal y a conveniente distancia, en forma que cada uno de éstos pueda, en lo posible, soportar la misma tensión mecánica. Donde sea necesario, podrán establecerse redes de protección para impedir la caída de los conductores, aun en el caso de que se rompieran los dos aisladores.

i) Se podrá prescindir de la observancia de estas normas cuando el cruce de las líneas sea hecho con cable, o bien protegido mediante revestimientos metálicos o pasarelas rígidas u otros sistemas que ofrezcan mecánica y eléctricamente todas las garantías necesarias. En particular durante la ejecución de los trabajos, o en otras especiales circunstancias, podrán admitirse de modo provisional las redes de protección u otros sistemas equivalentes. Dichas redes normalmente deberán mantenerse en buena comunicación con tierra, y sólo cuando la puesta a tierra ofrezca notables dificultades, las redes podrán ser aisladas, siempre que los medios empleados al objeto respondan adecuadamente a la tensión normal de las líneas.

(Continuar.)