La Energía eléctrica (1925-03-10 00:00:00), página 14

TITRE II

Mesures relatives aux installations à courant fort et à haute tension

Les troubles apportés à l'exploitation téléphonique normale par les installations d'énergie, proviennent généralement de la présence dans la courbe du courant ou de la tension de ces installations d'harmoniques supérieurs de la fréquence fondamentale développées dans les génératrices ou les moteurs.

Loin d'être utile pour les transmissions d'énergie, la présence de ces harmoniques cause des pertes d'énergie. Pour cette seule raison, ces harmoniques devraient être réduits autant que le permet l'état de la technique.

L'importance des effets perturbateurs de ces harmoniques supérieurs se manifeste principalement dans le cas où les installations d'énergie utilisent la terre comme conducteur de retour, ou même lorsqu'une partie seulement des courants de retour passe par la terre, ou enfin lorsque l'installation d'énergie comporte la mise à la terre au point neutre.

En conséquence, il y a lieu d'amener les entreprises de production et de distribution d'énergie à satisfaire aux conditions suivantes:

a) Toutes les machines rotatives fixes faisant partie d'installations à courant alternatif (courant triphasé, courant monophasé avec ligne de retour métallique, courant alternatif pour chemins de fer) doivent donner, tant pour la marche à vide que sous n'importe quelle charge, des courbes de tension pratiquement sinusoïdales.

Est considérée comme pratiquement sinusoïdale toute forme dont le coefficient de déformation, tel qu'il est défini ci-après est inférieur à 5 par 100.

La sinusoïde équivalente à une forme donnée, est celle qui possède la même valeur efficace. Superposée à la forme donnée, elle accuse des différences d'ordonnées. Le maximum de ces différences, rapporté à l'ordonnée maximum de la sinusoïde, est le coefficient de déformation.

b) Le fer des transformateurs ne sera pas trop saturé. Le courant à vide des transformateurs ne doit pas dépasser 10 par 100 du courant en pleine charge, à sa tension normale, tout au moins pour les transformateurs de grande puissance.

c) Pour les moteurs et moteurs auxiliaires des locomotives électriques on cherchera, par tous les dispositifs techniques possibles, à supprimer les harmoniques supérieurs provenant des lames des collecteurs, des commutateurs et des encoches.

Pour les moteurs à courant alternatif, le coefficient de déformation ne devra pas, dans ce cas, dépasser 8 par 100.

Pour les moteurs à courant continu, l'écart maximum par rapport à la tension continue, ne doit pas dépasser 8 par 100 de cette tension.

d) Lors de la transformation du courant alternatif en triphasé en courant continu, au moyen de redresseurs à vapeur de mercure, il est nécessaire de prendre des mesures spéciales pour réduire, autant qu'il est possible, l'amplitude des ondes alternatives superposées au courant continu.

e) Dans les installations de traction où le rail est utilisé comme conducteur, on attechera une importance toute spéciale à ce que soit assurée la bonne conductibilité de la ligne de rails. Dans les installations autres que celles de traction, dont la tension dépasse 1.000 volts, la terre ne doit pas être utilisée ou mise à contribution comme conducteur.

f) Dans un réseau polyphasé, on doit s'attacher à répartir aussi également que possible la charge entre les différentes phases.

g) Dans les installations à courants triphasés, on pourra mettre le neutre à la terre, à condition d'empêcher, par des dispositifs spéciaux s'il y a lieu, la circulation par la terre de courants des harmoniques de rang 3 ou multiples de 3.

h) Dans les lignes de courants triphasés et de courants alternatifs monophasés ne comportant pas de mise directe du neutre à la terre, les conducteurs doivent être pourvus de dispositifs empêchant, dans la mesure du possible, que des mises à la terre, puissent affecter en même temps deux conducteurs (bobines de décharge, inductances de prise de terre, interrupteurs automatiques de contact de terre).

i) Les lignes de courants triphasés et les lignes de courants monophasés doivent être pourvues de rotations ou de croisements sur toute leur longueur: ces transpositions doivent être établies de telle sorte que les tensions entre chacun des conducteurs et la terre soient égales. La longueur d'une période de transposition (tour complet d'hélice) ne sera en règle générale, pas supérieure à 72 km. quand les conducteurs seront disposés en triangle, ni supérieure à 36 km. dans le cas de disposition différente des conducteurs.

k) Les dispositions qui précèdent s'appliquent:
   a) Aux lignes à construire.
   b) Aux lignes préexistantes qui viennent à subir d'importantes modifications.
   Elles ne s'appliquent pas aux lignes préexistantes tant que celles-ci ne subiront pas d'importantes modifications.