La Energía eléctrica (1924-09-25 00:00:00), página 19

Supports.—On ne peut qu'être frappé du peu d'importance du coût des conducteurs dans la dépense totale d'établissement d'une ligne à très haute tension, quoique ces conducteurs constituent la partie essentielle de la transmission. En particulier, les supports représentent une dépense élevée, que l'on se propose de réduire autant que possible en diminuant le nombre des pylônes, les types spéciaux et leur importance.

L'une des solutions proposées consiste à établir des pylônes en forme de portiques articulés à leur base et à leur sommet; on réalise ainsi un support présentant la stabilité normale dans une direction perpendiculaire à la ligne. Les conducteurs eux-mêmes empêchent le renversement dans la direction parallèle à la ligne et jouent le rôle de membrure comme dans certaines charpentes métalliques.

Une autre solution qui a été proposée pour réduire le prix des supports consiste à uniformiser le type employé; on peut réaliser par exemple un véritable pylône universel permettant d'obtenir toutes les dispositions exigées par la configuration du terrain, en modifiant dans les angles le pylône universel soit par déplacement d'une partie de sa charpente, soit par désaxement des points d'attache des chaînes d'isolateurs.

Dans le même ordre d'idées, on s'est préoccupé de la résistance mécanique des supports dans le sens de la ligne en vue de tenir compte des actions des déséquilibres possibles.

Il serait résulte de la discussion des divers rapports relatifs à ces questions que les exploitants de réseaux sont généralement partisans de lignes robustes établies sur pylônes normaux ou offrant une résistance mécanique importante, car, principalement pour les lignes de grande puissance, on ne doit pas tolérer la possibilité d'interruptions de service dues à une insuffisance mécanique des ouvrages. Cependant l'économie réalisée sur le coût de la ligne par l'emploi de supports flexibles ou articulés peut s'envisager sous la condition que la ligne soit maintenue par des pylônes d'ancrage convenablement repartis.

Le problème de la résistance mécanique des ouvrages a conduit «l'Association de Recherches Electriques» à établir un programme d'essais, comprenant les quatre chapitres principaux suivants:

Résistance des poteaux et de leurs fondations.
Propriétés mécaniques des fils et des câbles.
Pression du vent sur les câbles et les constructions.
Propriétés physiques de la porcelaine.

Ces essais sont actuellement en cours; la Conférence a été mise au courant des premiers résultats très intéressants, qui montrent l'importance pour les constructeurs de lignes des essais des matériaux à employer.

L'établissement de massifs de fondation normaux est de même très onéreux, aussi a-t-on cherché à réaliser des économies sérieuses par l'emploi de dispositifs spéciaux; l'un d'eux actuellement adopté pour une ligne à très haute tension en France consiste à remplacer le massif par une dalle en béton armé. Dans d'autres installations on a réalisé, d'autre part, une économie importante, en évitant le scellement du pylône dans son massif, et en disposant dans la maçonnerie de fondation des ferrures spéciales sur lesquelles vient se fixer ce pylône.

La traction électrique sur les grandes voies de chemin de fer exige, en raison de la vitesse importante des trains, l'établissement de lignes caténaires souples, exemptes de points durs, dont les propriétés et les avantages ont été exposés dans un rapport très complet et très documenté.

Isolateurs.—L'élément vital d'une ligne de transmission d'énergie reste l'isolateur, car celui-ci est soumis à toutes sortes de dangers résultant de son double travail mécanique et électrique.

Les fabricants se préoccupent de plus en plus de la recherche d'une porcelaine réalisant les conditions les meilleures tant mécaniques qu'électriques par sa composition et par sa préparation; des rapports très remarquables ont été consacrés à la description des propriétés chimique et physique des isolateurs pour des compositions de pâtes diverses.

Au point de vue des propriétés électriques des isolateurs, la Conférence a examiné diverses questions, en particulier la répartition du potentiel le long des chaînes, la définition d'un coefficient caractéristique des isolateurs basé sur le rapport entre la tension de perforation et la tension de contournement.

Le vieillissement des isolateurs en ligne ou en magasin, ainsi que le pourcentage des remplace-