La Energía eléctrica (1926-07-10 00:00:00), página 2

Se referirán estos datos: 1.º, al caudal de agua que pueda utilizarse en las distintas épocas del año; 2.º, a la altura que pueda aprovecharse para el salto; 3.º, al coste "grosso modo" de las obras, apreciando las dificultades que a primera vista se comprenda han de presentarse para su realización; 4.º, a la facilidad o dificultad que pueda preverse para la colocación de la fuerza hidráulica, aplicada directamente o transformada en fluido eléctrico para su transporte y distribución.

1.º Valoración aproximada del caudal disponible.—Es un asunto muy difícil de apreciar, por cuanto exige un estudio completo del curso de agua, para el que no bastan unos cuantos aforos, pues durante los estiajes varía notablemente la cantidad de agua de unos a otros años, según la sequía experimentada. Sin embargo, como no es posible pasararse varios años haciendo aforos en distintas épocas para poder formar las curvas de gasto del río, hay que contentarse con los datos que puedan obtenerse en la Jefatura de Obras públicas de la provincia y Divisiones hidráulicas, consultando la Memoria Aforos, relativa al de los principales ríos de España, que publica el Servicio central hidráulico del Ministerio de Fomento, y las observaciones recogidas sobre el propio terreno de los que lleven mucho tiempo en el país, multiplicándolas cuanto sea posible, comparando entre sí las de distinta procedencia y con los resultados de los aforos hechos personalmente.

De todos modos, para el tanteo y hasta para el anteproyecto puede bastar con los datos personales, sin que esté de más la consulta de anteriores proyectos, si los hubiere, sobre aprovechamientos hidráulicos agua arriba o agua abajo, y a los que vivan en las proximidades del punto a que el estudio se refiere.

2.º Altura aproximada aprovechable para el salto.—Puede obtenerse con una nivelación rápida, haciendo uso de aparatos de topografía (taquímetros, niveles, etc.), o valerse de un barómetro de bolsillo, dejando hasta el momento de tomarse los datos de campo necesarios, para el estudio que es preciso acompañar a la denuncia del salto el emplear procedimientos más precisos. En todos los casos conviene consultar el catálogo de publicaciones del Instituto Geográfico, por si sus trabajos de planimetría y nivelación pudieran ser útiles.

Multiplicando, como ya hemos repetido, la altura de caída aproximada en metros por el gasto en litros por segundo, se obtiene la potencia del salto en kilogramatmos, y si se divide este producto por 100, la potencia útil aproximada en caballos de vapor en el eje de las turbinas, tenidas en cuenta ya las pérdidas producidas en el canal y cámara de carga y el rendimiento medio de las turbinas.

3.º Dificultades que podrán ofrecer las obras.—Interesa desde este punto de vista, en primer término, examinar si la configuración del terreno permite o no el aprovechamiento del salto en condiciones económicas aceptables. Si el río hay la seguridad de que ofrece escasas variaciones en su régimen, sin disminuir gran cosa en los estiajes mínimos el caudal de agua, podría prescindirse de la reserva hidráulica y suprimir o reducir, por lo menos, las dimensiones de la presa de embalse, cuyo emplazamiento debe estudiarse, aunque no sea necesario para el objeto que por el momento se persigue, precisar su situación. Si así no sucede, la inspección ocular de la zona del salto permitirá apreciar las dimensiones que aproximadamente necesitará la presa, y en uno y otro caso la longitud del canal de conducción desde la presa al punto donde haya de instalarse la casa de máquinas y la del canal de desagüe.

Muchas veces, para reducir esta longitud de los canales, es necesario proceder a la apertura de túneles costosos, y otras, el terreno, por su rápida pendiente, no permite construir a poca costa tales canales, que exigen inclinación pequeña en su fondo o solera para no perder altura útil del salto, para conseguir las cuales habrá que acudir a trazar el canal en acueducto en gran parte de su longitud o a darle gran desarrollo, buscando una curva de nivel, lo que llevaría consigo el correspondiente aumento de gastos y de pérdidas en la altura disponible en las turbinas.