La Energía eléctrica (1925-11-25 00:00:00), página 5

posición más baja; el resorte separa entonces los dos electrodos. La chispa de apertura que se produce en este momento basta para encebar el arco principal. El circuito de encendido se cierra por medio de un botón pulsador colocado en el cuadro de distribución. Bastan, pues, algunos segundos para poner en marcha el rectificador, lo que presenta una gran simplificación con relación al arranque de los convertidores rotativos.

Para el encendido se necesita una corriente continua de 5 amperios a 110 voltios; esta energía se suministra normalmente por un pequeño grupo convertidor de 0,5 kilovatios colocado separadamente, y se compone de un motor asincrónico acoplado directamente a una dinamo Compound. Las pequeñas pérdidas que provienen de este grupo convertidor pueden despreciarse en el cálculo del rendimiento de la instalación, puesto que el grupo no funciona más que durante el corto tiempo de la puesta en marcha.

d) Excitación:

Tan pronto como el rectificador deja de trabajar, el arco principal se extingue y no se enceba automáticamente cuando vuelve a cerrarse el circuito que alimenta; basta, en efecto, que el paso de la corriente cese durante una fracción de segundo para que la mancha catódica se enfríe lo suficiente para parar la emisión de los electrones. Para volver a poner en servicio el rectificador, el personal de servicio debe encebar de nuevo el arco. Aunque esta operación no dure más que algunos segundos, el desencebamiento del arco producido por servicio intermitente o por cargas sometidas a muy fuertes variaciones necesitaría una vigilancia continua. Para que el rectificador esté siempre dispuesto a funcionar ha sido provisto de ánodos auxiliares; éstos están alimentados por un pequeño transformador especial y trabajan sobre una resistencia absolutamente independiente del circuito principal. Una bobina de self está conectada en serie con esta resistencia. La figura 15 representa el esquema de conexiones de esta disposición, llamada disposición de «excitación».

Por la figura se ve que la excitación forma un pequeño rectificador monofásico auxiliar en el cilindro del rectificador mismo, siendo el cátodo común a los dos circuitos. Como la excitación es absolutamente independiente de las variaciones del circuito principal, mantiene constantemente la mancha de cátodo en incandescencia; el rectificador está así siempre dispuesto a funcionar. Para la excitación son necesarios 650 vatios; esta cifra representa aproximadamente 1 por 1.000 de la energía transformada en una subestación de potencia media. Las pérdidas que provienen de la excitación no se hacen, por tanto, sentir en el rendimiento total. El transformador de excitación está provisto, del lado primario, de un interruptor que permite cortar completamente la excitación durante los períodos en que el desencebamiento del arco principal no es de temer.

e) Bomba de vacío:

Ya hemos visto que una de las principales condiciones para el buen funcionamiento del rectificador es la obtención de un vacío elevado. La presencia de aire o del menor vestigio de gas implicaría el proceso de ionización en el cátodo y en el arco; es, pues, necesario evitar todo lo posible la presencia de estos gases.

Este objeto incumbe a la bomba de vacío.