La Energía eléctrica (1925-05-10 00:00:00), página 9

Art. 19. La fibra y materiales análogos serán, en general, admitidos como aislantes; pero cuando se empleen en circuitos cuya diferencia de potencial sea superior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna, deberán ser recubiertos o sumergidos en sustancias aislantes que los haga no higroscópicos.

El mármol y la pizarra no se aceptarán como aislantes más que para tensiones inferiores a 1,200 voltios.

C.—Máquinas dinamoeléctricas y transformadores

Art. 20. Los generadores, motores, convertidores, transformadores, etc., además de responder a las prescripciones del art. 16 del presente Reglamento, deben ser:
a) Posiblemente montadas en lugares secos y ventilados.
b) Protegidas contra polvo, fibras o gases inflamables.
c) Suficientemente alejadas o convenientemente separadas de todo material combustible.
d) Provistas de interruptores multipolares proporcionados a la capacidad máxima para que las máquinas fueron construidas. Para los transformadores, particularmente, se deberán instalar interruptores multipolares, tanto sobre el circuito primario como sobre el secundario, a menos que la diferencia de potencial del secundario sea igual o inferior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna, en cuyo caso bastará un interruptor en el primario.

Cuando se trate de los llamados reductores de tensión o la potencia aparente sea inferior a 15 k.-v.-a., con tensiones inferiores a 6,000 voltios, puede omitirse la instalación de los interruptores.

Donde las condiciones a), b) y c) no sean ejecutables, las máquinas deberán ser del tipo herméticamente cerrado o provistas de ventilación especial según los casos; pero para las máquinas provistas de contactos deslizantes no deberán adoptarse más que tipos herméticamente cerrados al faltar las condiciones b) y c).

En locales que puedan ofrecer peligro de explosión, no pueden instalarse máquinas eléctricas que no sean de tipo especial apropiado para cada caso.

Art. 21. En derogación del art. 13 los transformadores puestos en cabina, y en algún caso especial también las máquinas dinamo-eléctricas, pueden ser completamente aisladas de tierra, aunque la diferencia de potencial de las mismas sea superior a 300 voltios en corriente continua ó 220 voltios eficaces en corriente alterna, siempre que sean aplicadas las disposiciones del art. 14 y se haya adoptado un plano aislante fijo e instalado dispositivos adecuados para poner a tierra la armadura cuando sea necesario para el servicio.

En los casos previstos por este artículo es aconsejable que el cuadro sea protegido como las máquinas, es decir, completa y suficientemente aislado de tierra y circundado por un plano aislante fijo.

D.—Acumuladores

Art. 22. Los locales que contengan acumuladores:
a) Son considerados, para el Reglamento, como cabinas eléctricas.
b) Deben ser bien ventilados y tener el pavimento inatacable por el ácido.
c) Deben iluminarse exclusivamente con lámparas incandescentes.
d) No deben, normalmente, contener aparatos ni máquinas, excepto interruptores, que habrán de ser de tipo cerrado.

Art. 23. Las baterías de acumuladores deben:
a) Ser dispuestas en forma que cada elemento sea accesible, por lo menos por uno de