La Energía eléctrica (1925-03-25 00:00:00), página 18

cuit téléphonique, une tension équivalente (en ce qui concerne l'intensité des bruits qu'elle provoque dans les récepteurs téléphoniques) à une tension alternative de pulsation 5.000, supérieure à 1/100 de volts.

Dans la prédétermination par le calcul de la tension perturbatrice, on admet l'hypothèse que les harmoniques supérieurs de l'installation d'énergie produisent le même trouble qu'un courant périodique de pulsation 5.000, et dont la tension serait égale à 1/50 de la tension du courant fondamental. Toutefois, si l'on peut constater que l'amplitude de la tension de la résultante des harmoniques est inférieure à cette valeur de 1/50 de la tension du courant fondamental, on peut effectuer le calcul à partir de la valeur connue de cette amplitude.

La longueur à faire intervenir dans le calcul sera la longueur effective du parallélisme; toutefois, si la ligne téléphonique comporte des rotations ou est croisements, on considérera seulement une longueur au plus égale à celle pour laquelle les effets d'induction sur le circuit téléphonique le plus exposé ne sont pas compensés.

3) La tension perturbatrice causée par l'induction magnétique des harmoniques supérieurs d'installations d'énergie exploitées symétriquement peut être négligée devant celle qui est causée par l'effet d'influence électrique.

En ce qui concerne l'effet d'induction magnétique due aux harmoniques supérieurs d'installations d'énergie dans lesquelles la terre est utilisée ou mise à contribution comme conducteur, on ne possède pas encore de données expérimentales suffisantes pour permettre d'indiquer un mode de calcul sûr. Il en est de même en ce qui concerne l'effet perturbateur des courants d'harmoniques supérieurs qui se produisent dans les chemins de fer à courant continu, avec retour du courant par les rails, car à l'heure actuelle, on ne connaît pas suffisamment la fréquence, l'intensité de ces courants, non plus que le chemin qu'ils prennent dans la terre.

4) Dans la détermination numérique des effets d'influence de lignes triphasées et de lignes monophasées, exploitées symétriquement, on adoptera l'hypothèse qu'une phase de ces lignes peut, durant quelque temps, avoir une perte à la terre. Comme un tel état de choses n'est pas possible dans le cas de lignes mises à la terre au point neutre directement ou à travers une résistance faible, il n'y a pas lieu d'entreprendre le calcul dans ce cas.

5) On trouvera dans des annexes qui seront distribuées plus tard, des indications sur la manière d'assurer par le calcul que les conditions énumérées ci-dessus sont satisfaites.

6) Dans les annexes visées au paragraphe 5 cidessus, on n'a pas tenu compte, en ce qui concerne le danger : des effets d'induction du courant de court-circuit passant par la terre, des installations à haute tension de courants triphasés ou de courants alternatifs monophasés, affectés de la mise à la terre accidentelle de deux conducteurs, en ce qui concerne les troubles d'exploitation : des effets d'induction des courants d'harmoniques supérieurs qui, en cas d'une perte à la terre affectant une phase passent à la terre par la capacité des conducteurs, des effets d'induction des courants d'harmoniques supérieurs, dans le cas des chemins de fer à courant continu.

On n'a pas tenu compte dans l'établissement des formules, du bruit déjà existant dans les circuits téléphoniques et provenant d'installations d'énergie déjà installées, même en parfait état d'entretien.

Il est très recommandable, en conséquence, de ne pas s'en tenir strictement aux résultats des calculs pour le choix des distances, mais d'adopter des distances plus grandes dans la plus large mesure compatible avec les intérêts techniques et économiques. Cela est même d'autant plus indiqué qu'il convient de conserver une certaine latitude pour le cas où d'autres parallélismes viendraient s'ajouter ultérieurement à proximité immédiate.

L'emploi, dans les installations de traction électrique, de lignes dites d'équilibre de tension, ou de transformateurs-suceurs, constitue pour les circuits téléphoniques, une excellente protection contre les dangers et les perturbations. Pour les transformateurs-suceurs, l'emploi d'une ligne spéciale de retour doit être préféré à la jonction des transformateurs au rails. Ces transformateurs ont pour effet de réduire les effets d'induction du courant par courant la ligne de traction, à une certaine fraction. Pour déterminer les écarts admissibles des parallélismes, on ne prendra pour base de calcul, que cette fraction.