La Energía eléctrica (1924-10-10 00:00:00), página 4

tre de distribución con todos los sitios de la sala de ensayo, y especialmente con los obreros, se establecen telefónicamente. Otro sitio de observación de las piezas de ensayo se encuentra a 7 metros del suelo (fig. 3.a). El tejado de la sala está dispuesto de modo que los ensayos se puedan efectuar bajo las condiciones atmosféricas naturales; completamente al aire libre.

Por lo demás, la instalación de ensayo está equipada con dispositivos de producción de lluvia, niebla y viento artificial (fig. 4.a), para que al efectuar los ensayos se pueda tomar en consideración el influjo de todos los agentes atmosféricos. Para tener en cuenta también la importante influencia de las diferentes conductibilidades, se puede emplear para la lluvia agua destilada, agua de cañería o agua de lluvia natural, que se recoge en el tejado del edificio para estos ensayos. En el suelo de la sala de ensayos se han establecido depósitos de hierro forjado para poder someter los aisladores, de conformidad con las prescripciones de ensayo de la Asociación de ingenieros electricistas alemanes, a un ensayo de paso de corriente al estar inmersidos los mismos en un baño de aceite. La disposición profunda de los depósitos de aceite permite una observación cómoda de las operaciones de ensayo, mientras que las grandes dimensiones de los mismos ofrecen la posibilidad de ensayar los mayores aisladores sin temer el paso de corriente a las paredes de los recipientes.

Instalación de los transformadores.—Los ocho transformadores construidos por la casa Koch & Sterzel A-G, de Dresden, para un total de 200 kilovatios-amperios y 380 voltios de tensión primaria, están dispuestos escalonadamente en dos grupos de cuatro transformadores cada uno. Cada transformador suministra una tensión útil de 125 kilovatios, de forma que, por medio de una conexión en serie de los arrollamientos de alta tensión de cuatro transformadores, se obtiene una tensión total de 500 kilovatios. La caja y un polo del arrollamiento de alta tensión del primer transformador de cada grupo están puestos a tierra. La conexión en serie de los demás transformadores con los primeros requiere un montaje aislado con respecto a tierra y entre sí. Por consiguiente, los transformadores (fig. 4.a) están colocados sobre apoyos de porcelana y bastidores de hierro. El lado primario de los dos grupos de transformadores está alimentado por la misma fuente de corriente alternativa. Las conexiones se efectúan uniendo polos de diferentes polaridades, para que entre las bornas de la alta tensión se produzcan tensiones de 1.000 kilovatios.

Como todos los ensayos no requieren una tensión completa de 1.000 kilovatios, ofrece la división de la tensión total en cuatro grados ventajas especiales, siempre que sea posible desconectar fácilmente las uniones entre los diferentes transformadores, y emplear únicamente el primer transformador o una parte de los mismos, conectados en serie de uno o los dos grupos.

Las medidas de tensión se efectúan por medio de dos esferas de cobre de 0,75 metros de diámetro (figuras 3.a y 4.a), suspendidas en la sala de ensayos. La distancia entre las esferas se ajusta durante las mediciones desde la plataforma de distribución. Al mismo tiempo, se proyectan las sombras de las esferas por medio de dos lámparas eléctricas de gran intensidad,

Fig. 5.a—Suspensión de los aisladores de cabeza esférica a los carros de la vía de telérraje.