ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1926-11-10 00:00:00), página 4

Fijada la tensión de trabajo y la distancia entre los conductores según las características de la red, puede hallarse ya la self-inductancia

\[
wL (w = 2 \pi f, L = [0.5 + 1.6 \log \left( \frac{D}{\pi} \right)] 10^{-4}, \text{Henry/km.}),
\]

y la capacitancia

\[
\frac{1}{w c} (c = \frac{0.024}{\log \frac{D}{\pi}} 10^{-6}, \text{Farad/km.}),
\]

y determinar el diagrama de corriente alterna, la caída de tensión y el decalaje en el extremo de la línea.

Para fijar el diámetro o la distancia entre los conductores de las líneas de transmisión a altas tensiones se ha de tener en consideración la tensión crítica de aislamiento de las pérdidas por ionización y efluvios a través del aire, especialmente al atravesar capas de aire a diferentes presiones y en países abundantes en tempestades, descargas atmosféricas, etc.

Estos últimos fenómenos, conocidos por efectos de corona, se manifiestan poa fugas a través del aire, visibles durante la noche, formando una aureola luminosa alrededor del conductor, oyéndose al mismo tiempo un ligero silbido. Para una línea de condiciones climatológicas conocidas hay una tensión crítica de aparición de efluvios fijada por el diámetro y distancia entre conductores, pasada la cual las pérdidas por dicho efecto aumentan muy rápidamente. Según los afamados ingenieros Peek y Steinmetz, las tensiones críticas en kilovoltios, y referidas al nivel del mar, vienen indicadas por el siguiente cuadro:

    DIÁMETRO DEL CABLE EN MILÍMETROS
    DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES EN METROS

    1,219
    1,324
    1,828
    2,46
    3,65
    4,87
    6,1

    5,8
    56
    58
    60
    62
    66
    69
    71

    7,36
    71
    73
    76
    81
    85
    87

    9,49
    90
    95
    102
    106
    109

    10,66
    98
    104
    111
    117
    121

    11,93
    114
    112
    127
    132

    13,46
    125
    135
    141
    146

    15,74
    156
    165
    171

Estos datos son para líneas trifásicas con cables conductores; para hilos las tensiones críticas vienen indicadas en el cuadro adjunto:

    DIÁMETRO DEL HILO EN MILÍMETROS
    DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES EN METROS

    1,219
    1,324
    1,828
    2,468
    3,048
    3,65
    4,26
    6,1

    5,18
    54
    56
    58
    60
    62
    64
    65
    68

    5,81
    59
    62
    64
    66
    68
    70
    72
    76

    6,55
    69
    70
    74
    76
    78
    80
    84

    7,23
    75
    77
    81
    83
    86
    88
    92

    8,25
    85
    89
    92
    95
    97
    102

    9,27
    94
    98
    102
    105
    107
    113

    10,41
    109
    113
    116
    119
    124

    11,68
    120
    120
    128
    131
    138

A una altitud cualquiera la tensión crítica se determinará multiplicando los valores encontrados por el factor de corrección siguiente:
La Energía eléctrica (1926-11-10 00:00:00), página 5



    Altitud en metros
    Coeficiente de corrección
    Altitud en metros
    Coeficiente de corrección

    0
    1
    1.220
    0,86

    152
    0,98
    1.525
    0,82

    305
    0,96
    2.135
    0,77

    457
    0,94
    2.745
    0,71

    610
    0,90
    3.660
    0,63

    762
    0,91
    4.270
    0,58

    915
    0,89

A menudo se desprecia el efecto de corona producido en líneas de mediana tensión por considerarse muy débil dicha pérdida; puede, no obstante, existir a cualquiera tensión, aunque dependiendo en gran manera de la configuración y espaciamiento de los conductores. Los pequeños esfuvios o los efectos electroquímicos del ozono y compuestos nitrosos del aire pueden ser provocados en cables con malas protecciones, bobinas desgastadas, etc.

Si los conductores no están dispuestos en los vértices de un triángulo equilátero (caso éste el más corriente), pueden ser simétricos con relación a un plano; entonces el esfuvio de corona aparecerá principalmente en el conductor central y a una tensión crítica menor que la observada para la primera disposición de los conductores, ya que él dista menos de cualquier otro conductor que éstos entre sí. Su tensión vendrá rebajada en un 4 por 100 sobre la tensión crítica correspondiente.

Si se aumenta el diámetro de los conductores disminuye el efecto de corona por disminuir la ionización del aire. La solución teórica sería, pues, un tubo con igual peso de cobre que el conductor. De aquí la ventaja del uso de cables de aluminio con alma de acero, ya que presentando para igual peso mayor diámetro que el cable de cobre, su pérdida por esfuvios viene disminuida considerablemente; para un conductor de aluminio de sección 25 por 100 mayor que la del cobre su tensión crítica es 25 por 100 mayor, lo que significa menos distancia entre conductores, y por tanto un poste más ligero y económico.

Francisco Noguer y Nadal
Ingeniero industrial

(Continuará.)

Municipalización del suministro de energía eléctrica de la ciudad de La Bisbal
(GERONA)

(CONCLUSIÓN)

CONCLUSIONES

I
De orden técnico.

1.a La municipalización del servicio de abastecimiento de energía eléctrica es perfectamente factible, con todas las garantías de regularidad que las disposiciones vigentes exigen y que tan importante servicio requiere, instalando en La Bisbal una central eléctrica movida por motores térmicos.

2.a Que entre las diferentes clases de motores térmicos para el establecimiento de dicha central, los más convenientes en el momento actual son los motores de explosión del tipo Diesel.
La Energía eléctrica (1926-11-10 00:00:00), página 7

2.a Que para ello deben cumplirse los siguientes requisitos:
a) Aprobación del proyecto de municipalización.
b) Práctica de un arbitraje por el que se declare que puede el Ayuntamiento de La Bisbal adquirir toda la instalación, que es propiedad de Energía Eléctrica de Cataluña, sin detrimento o riesgo para la subsistencia de dicha Compañía.
c) Fijación, por medio de peritos, de la indemnización que debe darse a la misma.

3.a Que una vez implantada la municipalización para la explotación del servicio, deberá forzosamente el Ayuntamiento de La Bisbal intentar la adjudicación del mismo a una Empresa particular, mediante la celebración de una subasta o de un concurso, en su caso, y que únicamente en el supuesto de que, por no existir postor que acepte las condiciones legales de explotación del servicio municipalizado, no se se haga la adjudicación, podrá dicho Ayuntamiento optar por una de las dos siguientes soluciones:
a) Régimen llamado de Empresa, o sea administración directa, como uno de tantos servicios municipales.
b) Administración indirecta por medio de un Consejo de Administración, de cuyos vocales una tercera parte deberán ser concejales del Ayuntamiento.

4.a Que en la explotación del servicio, por subasta o concurso, tiene la actual Compañía explotadora del servicio el derecho de tanteo.

IV
De orden social.

1.a Desde el punto de vista social es altamente beneficiosa para la población de La Bisbal la municipalización de este servicio, por cuanto con ella de momento ya obtendrá el consumidor, en general, una apreciable economía con referencia a las tarifas que tiene establecidas Energía Eléctrica de Cataluña (S. A.), cuya economía irá continuando a medida que vaya desarrollándose la municipalización.

2.a Que tratándose de un Municipio que, según el censo oficial, tiene una población de derecho de más de 4.898 habitantes, con un marcado desarrollo industrial, es de apreciar en alto grado el beneficio que ha de reportar a todo el vecindario la municipalización del servicio dicho de suministro de corriente eléctrica.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Costruzioni elettromeccaniche, por Ettore Morelli, ingeniero.—Volumen III. Sección 3.—Un volumen con 128 páginas y 117 grabados y 7 tablas.—Editado por la Unione Tip-Editrice Torinese (Italia).

El fascículo último de esta importante enciclopedia comprende: I., el estudio detallado de las bombas y ventiladores, en dos capítulos, englobados en la parte quinta, y la parte sexta, propulsión eléctrica, también en otros dos capítulos: “Maquinaria de proplusión” y “Accesorios de mando, estabilización y señales”.

Basta la reseña que se indica para comprender el alcance e interés técnico de los asuntos que se tratan, pues en estas dos partes figuran las copiosas aplicaciones de los grupos electro-bombas, tanto oscilantes como centrífugos (simples, de presiones medias y altas presiones), los ventiladores y los compresores, desde los sencillos hasta los más potentes que se fabrican en la industria.

En la parte consagrada a la propulsión eléctrica, uno de los temas actuales de más palpi-
La Energía eléctrica (1926-11-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica (continuación), por Francisco Noguer y Nadal.—La electrificación de las líneas del Norte: Secciones de Barcelona a Manresa y Barcelona a San Juan de las Abadesas.—A propósito de la municipalización de servicios.—Notas bibliográficas: Biblioteca del Radioaficionado, por L. B.—El auxiliar del comerciante y del opositor.—Crónica e información: Aguas.—Notas diversas.—Sociedad Española del Acumulador Tudor.—Un concurso interesante Los saltos del Moro.—El hidrógeno atómico en la soldadura eléctrica.—La industria eléctrica en el Brasil.—La electricidad en la región parisienne.—Nuevas instalaciones de laminación de la Duro-Felguera.—Fallecimiento de un notable ingeniero.—La turbina más potente exportada por los Estados Unidos, destinada a Buenos Aires.—Sumario de revistas eléctricas recibidas.—Ofertas y demandas.—Sección financiera.—Cotizaciones oficiales de los valores eléctricos.

Líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica

(CONTINUACIÓN)

Postes sustentadores: Su cálculo

Para el cálculo de los postes, y en el caso más general de estar los conductores a alturas variables sobre el suelo, deberá considerarse como esfuerzo máximo aplicado en el vértice del poste el que resulte de dividir la suma total de momentos obtenidos por la altura total del poste; el caso de considerar todos los esfuerzos trasladados al vértice del poste da como resultado una exageración de la carga que normalmente debe sostener, carga que no es la real y necesita escuadrias y pesos de hierro excesivos y antieconómicos. Especialmente en líneas medianas (9 a 11 metros de altura y 15 a 35 kilómetros de distancia) y a alta tensión, en las que los conductores están muy espaciados, este método da dimensiones excesivas a los postes sustentadores.

Las presiones máximas del viento sobre las torres y alambres deben ser calculadas a razón de 110 a 125 kilogramos por metro cuadrado de superficie vertical. Para los alambres deberá considerarse la sección total multiplicada por un coeficiente igual a 0,7. Según el Reglamento americano de torres de acero para líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica, la acción del viento sobre la torre se considerará como ejercida horizontalmente sobre una superficie igual a una vez y media
La Energía eléctrica (1926-11-25 00:00:00), página 10

Los gastos correspondientes serán los siguientes:

Pesetas
Tres maquinistas, a 300 pesetas mensuales................................. 900
Tres ayudantes, a 225 pesetas mensuales................................. 675
Dos electricistas, a 300 pesetas mensuales................................. 600
Un encargado jefe, a 450 pesetas mensuales............................... 450
Total al mes..................................................... 2.625
O sea al año, \( 2.625 \times 12 = \)........................................ 31.500
Diversos: aceite, trapos, estaño, etc.................................... 500
Total............................................................. 32.000

Gastos generales.—Para efectuar los cobros, lecturas de contadores, confección de recibos para los 1.400 abonados de La Bisbal y para la firma de pólizas de abonados nuevos, hay que contar con dos empleados dedicados exclusivamente a este trabajo. Sea el gasto siguiente:

Pesetas
Dos empleados, a 250 pesetas al mes, 500 pesetas, o sea al año........... 6.000
Impresos, seguros, etc............................................. 500
Total............................................................. 6.500

RESUMEN

Los gastos totales serán, pues:

Pesetas
Gastos de amortización............................................. 65.388,75
Idem de reparaciones............................................... 13.000
Idem de combustible................................................. 79.500
Idem de lubricante.................................................. 7.020
Idem de producción y explotación................................. 32.000
Idem generales..................................................... 6.500
Total............................................................. 203.468,75

Precio del coste del kilovatio-hora vendido.—Este precio será:
\[
\frac{203.468}{664.000} = 0,306 \text{ pesetas por kilovatio-hora.}
\]

Recaudación según tarifa propuesta por el Ayuntamiento.—Según las tarifas que se propone establecer el Ayuntamiento, la recaudación anual será la siguiente:

Pesetas
Alumbrado particular y fábricas: 100.000 kilovatios-hora, a 0,525........ 52.500
(Tomamos 0,525 por término medio entre la tarifa de los abonados que pasan y de los que no llegan a 50 kilovatios-hora mensuales.)
Alumbrado público: 30.000 kilovatios-hora, a 0,306..................... 9.180
Fuerza motriz para el Ayuntamiento: 80.000 kilovatios-hora, a 0,306... 24.480
Idem id. para potencia inferior a 25 HP: 50.000 kilovatios-hora,
a 0,30............................................................. 15.000
Idem id. para idem superior a 25 HP (cálculo hecho sobre 190 HP instalados actualmente):
\( 190 \times 1.200 = 228.000 \) kilovatios-hora, a 0,25.................... 57.000
\( 404.000 - 228.000 = 176.000 \) kilovatios-hora, a 0,18............. 31.680
Total de la recaudación anual......................... 189.840
La Energía eléctrica (1926-11-25 00:00:00), página 11

Déficit anual.—El déficit anual del negocio será, pues:

    Pesetas

    Gastos
    203.468

    Recaudación
    189.840

    Diferencia en menos
    13.628

Resultado económico de la municipalización para los abonados.—Para corregir este déficit el Ayuntamiento no tendrá más remedio que elevar las tarifas propuestas en la Memoria.

Pero hacemos observar que globalmente para la fuerza motriz los abonados actuales pagan con la Energía Eléctrica de Cataluña el kilovatio-hora a un precio medio de 0,208 pesetas, y con las tarifas del Ayuntamiento lo pagarán a:

\[
\frac{103.680}{454.000} = 0,2283 \text{ pesetas}.
\]

De donde resulta que el Ayuntamiento no puede ya cargar más las tarifas correspondientes a esta categoría de fuerza motriz.

Tendrá, pues, que elevar el precio del alumbrado. En este caso, si las 13.628 pesetas de déficit se reparten sobre los 100.000 kilovatios-hora de alumbrado, este recargo representa para cada kilovatio un aumento de 0,136, y el precio de venta del kilovatio será \(0,525 + 0,136 = 0,661\) pesetas.

El precio medio de venta es de 0,582 pesetas con las tarifas de la Energía Eléctrica de Cataluña.

Los industriales y comerciantes, importantes consumidores de alumbrado, que con las tarifas de la Energía Eléctrica de Cataluña pagan el kilovatio-hora a un precio medio de 0,40 pesetas, forzosamente han de resultar perjudicados con la municipalización, desde el momento que ésta les representa un aumento de 0,26 pesetas por kilovatio-hora.

Resultado económico de la municipalización para el Ayuntamiento.—Hemos demostrado que con la municipalización de los servicios de suministro de electricidad el Ayuntamiento sufriría una pérdida anual de 13.628 pesetas.

Pero además hay que tener en cuenta lo que perderá el propio Ayuntamiento con el consumo de la corriente que necesita para el alumbrado público, dependencias municipales y fuerza motriz.

Con las condiciones ofrecidas al Ayuntamiento de La Bisbal por la Energía Eléctrica de Cataluña el Municipio pagaría por su consumo normal de alumbrado la suma siguiente:

Alumbrado público, 30.000 kilovatios-hora anuales.
Tipo de facturación ofrecido por la Energía Eléctrica de Cataluña:
Durante los dos primeros años, a 0,25 pesetas kilovatio-hora.
Durante el tercero y cuarto años, a 0,275 idem id.
Durante el quinto y sexto años, a 0,30 idem id.
Durante el séptimo y octavo años, a 0,35 idem id.
Durante el noveno y décimo años, a 0,40 idem id.
Es decir, durante los diez años de vigencia del nuevo contrato, un precio medio de pesetas 0,315 el kilovatio-hora.
Tendremos, pues:
Alumbrado público: 30.000 kilovatios-hora, a 0,315 pesetas kilovatio-hora. .................................................. 9.450
Fuerza motriz: 6.700 kilovatios-hora mensuales, o sea un promedio de 80.400 kilovatios-hora anuales, a 0,12 pesetas kilovatio-hora............. 9.648
Total gasto anual con las tarifas de la Energía............. 19.098
La Energía eléctrica (1926-11-25 00:00:00), página 17

BOLETIN DE LA Asociación de Productores y Distribuidores DE ELECTRICIDAD
DOMICILIO SOCIAL: MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS, 13

Año VIII        Madrid, 25 de noviembre de 1926        Núm. 22

Lista de asociados en 1 de noviembre de 1926

(CONCLUSIÓN)

Sociedad La Eléctrica de la Vega de Armijo.—Madrid.
Sres. D. J. y D. L. Coromina.—Bañolas (Gerona).
Electra Candelaria de Peñarroya.—Pueblo Nuevo del Terrible (Córdoba).
Sres. D. Catalino López.—Los Santos de Maimona (Badajoz).
Cooperativa Eléctrica Popular de León.—León.
Electro Canguesa (S. A.).—Oviedo.
La Quintanesa.—Quintana del Puente (Palencia).
Sr. D. J. Barro.—Vivero (Lugo).
Sr. D. Leoncio de la Hoz.—Rueda (Valladolid).
Sociedad Electra del Esva.—Luarca (Asturias).
Sociedad Electro-Hidráulica de la Aldehuela.—Madrid.
La Electro-Harinera.—Hinojosa del Duque (Córdoba).
Sociedad La Eléctrica Mahonesa.—Energía Eléctrica.—Mahón.
Sociedad Eléctrica Turolense.—Teruel.
Sociedad Eléctrica Ortegana.—Santa María de Ortigueira.
Sr. D. Enrique Sánchez.—Carballo (Coruña).
Central Eléctrica Ciudadelana.—Ciudadela (Menorca).
S. A. Eléctrica de los Pontones.—Albacete.
Sr. D. Leandro Bolinches.—Alcudia de Crespins (Valencia).
Eléctrica Chinchilla (S. A.).—Hellín (Albacete).
Sr. D. Domingo Chinchilla.—Baeza (Jaén).
Casa Coda (S. A.).—Mahón (Menorca).
Sociedad de Electricidad de Las Palmas.—Las Palmas.
Sociedad Teledinámica Turolense.—Teruel.
S. A. Electra de Salvatierra.—Salvatierra (Alava).
Industrias Electromecánicas de Getafe (S. A.).—C. de la villa de Getafe.—Getafe.
Sociedad General Gallega de Electricidad.—Sociedad General Gallega.—Electra Popular de Vigo y Redondela.—Sociedad Gas y Electricidad de Santiago.
La Electra Conilense.—Conil (Cádiz).
Sr. D. Julián Hernando.—Cortes de Tajuña (Guadalajara).
Sres. Alvarez Estrada.—Quijós (Asturias).
Montañesa de Electricidad (S. A.).—Reinoso (Santander).
Sr. Hijo de Angel García.—Benavides de Orbigo (León).
La Energía eléctrica (1926-11-25 00:00:00), página 18

La Eléctrica del Segura.—Cieza (Murcia).
Centrales de Electricidad de Castellana y Buenavista.—Madrid.
Sr. D. Francisco Torrent Rius.—Juneda (Lérida).
La Electro-Fabril.—Jimena de la Frontera.
Compañía Hispano-Americana de Electricidad.—Barcelona.
La Electromotora Equitativa (C. A.).—Elche (Alicante).
Sr. D. Camilo Pardo.—La Estrada (Pontevedra).
Sr. D. Valeriano Rico.—Madrid.
Sociedad de Gas y Electricidad.—Córdoba.
Sr. D. B. Boudère y Sobrinos.—Antequera (Málaga).
La Unión Salmantina.—Salamanca.
Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas.—Cádiz.
Eléctrica Castellana (S. A.).—Madrid.
Sr. D. Juan N. Díaz Custodio.—Fuentes de Andalucía.
Sociedad Hidroeléctricas del Genil.—Córdoba.
Sres. Díaz y García.—Ecija (Sevilla).
Sociedad Eléctrica de Balaguer (S. A.).—Eléctrica de Tarragona.—Electra Popular Balaguerense (S. A.).—Balaguer.
Sr. D. Juan Creus.—Granada.
Sres. Estabanell y Pahisa.—Barcelona.
Sociedad Hidroeléctrica Navarra.—San Sebastián.
Fuerza y Alumbrado.—Manresa (Barcelona).
Eléctrica Puertollano (S. A.).—Madrid.
Sr. D. Angel Redondo y Compañía.—Berja (Almería).
Sociedad Anónima Eléctrica Alpujarrensa.—Ujíjar (Granada).
Arriendo de la Andaluza Eléctrica.—Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
S. A. Volta.—Valencia.
La Papelera Española (C. A.).—San Sebastián.
El Porvenir de Zamora (C. A.).—Zamora.
Sr. D. Jacinto Jarones Núñez.—Nogales (Badajoz).
Sr. D. Hilario Solano Navarro.—Bélmez (Córdoba).
Hidroeléctrica del Cigüela (S. A.).—Quintanar de la Orden (Toledo).
Energía e Industrias Aragonesas (S. A.).—Madrid.
Distribuidora Eléctrica Guipuzcoana.—Suministradora General de Electricidad.—Compañía Eléctrica Donostierra.—San Sebastián.
Sr. D. José Iníguez.—Madrid.
Compañía Eléctrica e Industrial de Tenerife.—Santa Cruz de Tenerife.
Eléctrica de Guadalajara.—Madrid.
Hidráulica Santillana (S. A.).—Hidráulica del Guadarrama.—Madrid.
S. A. Central Eléctrica de Leganés.—Madrid.
Electra de Occidente (S. A.).—Navia (Asturias).
Sr. D. José Herrera de Liera.—Villagarcía de la Torre (Badajoz).
Sr. D. Juan Zabalgoitia.—Arceniega (Alava).
Sr. D. Narciso Agustí.—Olot (Gerona).
Sres. Loaces, Noguera, Gómez y Ortiz.—Viver (Castellón de la Plana).
Sr. D. Federico Escobar Portillo.—Enguídanos (Cuenca).
Sr. D. Rafael Burgueño.—Cacabelos (León).
Sres. Gárate, Anitúa y Compañía.—Eibar (Guipúzcoa).
Cooperativa de Electricidad.—Vitoria.
Sr. D. Gil Martínez.—Ruedas de Enciso (Logroño).
Electra Riobarba.—Vivero (Lugo).
Salto del Cortijo (S. A.).—Madrid.
Sr. D. Juan Antonio Munduate.—Villafranca de Oria (Guipúzcoa).
Sres. Herederos de Luis González.—Andosilla (Navarra).
La Popular Eléctrica y San José (S. A.).—Crevillente (Alicante).
La Energía eléctrica (1926-11-25 00:00:00), página 19

Fuerzas Hidroeléctricas del Arnoya.—Valverde Allariz (Orense).
La Ribereña del Duero (S. A.).—Aranda de Duero (Burgos).
Montaña, Compañía General de Electricidad.—Torrelavega (Santander).
Sr. D. José Antón Cabañas.—Santa Cruz de Moya (Cuenca).
Electra Harinera San Martín.—Vera de Bidasoa, Villava (Navarra).
Sr. D. José Antonio Martín Torralba.—Arcos de Jalón (Soria).
Sr. D. Napoleón Monzó.—Totana (Murcia).
Sr. D. Juan Madrazo.—Arredondo (Santander).
Electra Industrial Vianesa (S. A.).—Viana del Bollo (Orense).
Electro-Harinera Fermosellana.—Fermoselle (Zamora).
Sr. D. Isaac García Alonso.—San Esteban de Gormaz (Soria).
Sociedad Productora de Fuerzas Motrices.—Barcelona.
Sr. D. José María de Hoyos.—Mayorga (Valladolid).
Central Eléctrica de Almadén.—Almadén (Ciudad Real).
Sociedad Valenciana de Electricidad.—Valencia.
La Industrial Sangüesina (S. A.).—Sangüesa (Pamplona).
Eléctrica de Trives.—Puebla de Trives (Orense).
Sr. D. Wenceslao Dauden Badal.—Calamocha (Teruel).
Santa Amelia.—Pilas (Sevilla).
Sr. D. Juan Antonio Íñigo.—Daroca (Zaragoza).
Sr. D. S. Llausá.—Calafell (Tarragona).
Electra Turiaso.—Tarazona (Zaragoza).
Canalización y Fuerzas del Guadalquivir.—Madrid.

* * *

El capital representado por la Asociación rebasa la cifra de 2,300 millones de pesetas.
Su Comité directivo está formado por los nueve vocales siguientes:
Excmo. Sr. D. Valentín Ruiz Senén.
D. Germán de la Mora.
D. Frank Frasser Lawton.
D. Alfredo Viñas.
D. Ricardo Margarit.
D. Serafín Orueta.
D. Carlos Mendoza.
D. Julián Mengs.
D. Enrique Ucelay.

Ejercen además los cargos de presidente, vicepresidente y secretario los Sres. D. Valentín Ruiz Senén, D. Germán de la Mora y D. Enrique Ucelay.

NOTA.—Habiéndose recibido hace poco tiempo los ejemplares pedidos a la Unión de Sindicatos de Electricidad conteniendo los trabajos y estudios realizados en la última Conferencia internacional de Grandes Redes, celebrada en París en 1925, y quedando algunos en nuestro poder después de servir todos los pedidos, lo comunicamos a los señores asociados por si desean adquirirlos, siendo su precio de 65 pesetas en Madrid (dos tomos) y 65,50 para provincias.