La Energía eléctrica (1926-05-25 00:00:00), página 13

tas grandes, todo en concordancia con la obtención de un servicio racional y de mayor rendimiento.

Completa la electrificación la instalación del alumbrado, que comprende un total de 700 lámparas, entre fijas y portátiles, de 30, 300 y 500 vatios. El alumbrado fijo se ha previsto ampliamente en los lugares donde se efectúan trabajos mecánicos, como, por ejemplo, en los talleres de herreros de ribera, con dos bujías por metro cuadrado; en carpinteros a flote, con tres a cinco bujías por metro cuadrado; en sierras mecánicas, con dos a cinco bujías por metro cuadrado, y en embarcaciones menores, con dos a cuatro bujías por metro cuadrado. Los conductores de las instalaciones interiores son todos aislados y de la mejor calidad, y llevan cubierta de plomo en las bajadas a los interruptores y a las lámparas fijas sobre los muros, con el fin de protegerlos contra deterioros y evitar pérdidas a tierra. Se calcularon ampliamente las redes de alumbrado, teniendo en cuenta una caída máxima de tensión de un 6 por 100 para la carga máxima, y se instalaron con completa independencia de las redes que alimentan los motores.

Toda la maquinaria eléctrica, los aparatos y los conductores fueron examinados, ensayados y comprobados, respecto a su calidad y sus características, en las fábricas de la Siemens Schuckert-Industria Eléctrica, en Cornellà de Llobregat (Barcelona), por la Comisión receptora del Ministerio de Marina, y las pruebas de recepción y de conjunto se efectuaron, como era de rigor, una vez terminado el montaje, en presencia de la Comisión Inspector, que asimismo ejerció la vigilancia e inspección de las obras y de los edificios durante su construcción y en el momento de la entrega.

Es justo consignar que en todos estos trámites se obtuvieron los resultados más halagüeños y altamente satisfactorios, tanto para el renombre de la Casa constructora Siemens Schuckert-Industria Eléctrica como para los intereses del Arsenal, que en esta obra de la electrificación total de todos los servicios se ha puesto a la altura de las instituciones más modernas de su género.

Segismundo Klauber
Director-gerente de Siemens Schuckert, Industria eléctrica, S. A.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Telegrafía y telefonía sin hilos para aficionados e iniciados, por Pedro Roa Sáenz.—Un volumen de 304 páginas, con 213 figuras.—Precio: 3 pesetas en rústica y 4 encuadernado. Casa editorial Bailly-Baillièrre (S. A.), Núñez de Balboa, 21, Madrid.

Entre las muchas obras ya publicadas con el fin de vulgarizar la telegrafía y telefonía sin hilos, y especialmente esta última, en pleno auge por los maravillosos progresos logrados, merece un lugar preferente la que motiva estas líneas, dedicada especialmente a iniciados en la radiodifusión. Está dividida en quince capítulos, que se titulan:

I. Introducción (noción fundamental de electricidad).—II. Movimientos vibratorios.—III. Principios de telegrafía sin hilos.—IV. Aparatos de recepción.—V. Nociones de sintonización.—VI. Condensador.—VII. Empleo del teléfono en la recepción radiotelegráfica.—VIII. Estaciones receptoras radiográficas.—IX. Aparatos de emisión.—X. Estaciones emisoras radiotelegráficas.—XI. Radiotelefonía.—XII. Recepción radiotelefónica a pequeña distancia.—XIII. Recepción por tubos de vacío.—XIV. Estaciones de varios tubos audiones.—XV. Recepción a grandes distancias.—XVI. Altoparlante microtelefónico.—XVII. Estaciones portátiles radiotelefónicas.

Sería de desear que en ediciones sucesivas, que no dudamos alcanzará esta obra, al tratar de las estaciones radiotelegráficas fijas y móviles, se tomen como ejemplo las que forman parte de nuestra red fija y las móviles reglamentarias, en vez de hacer alusión a instalaciones francesas, máxime cuando casi todo el material de aquéllas es ya de producción nacional. La obra objeto de estas líneas, por la gran variedad de esquemas que contiene, llena cumplidamente su objeto, y de ello es buena prueba lo rápidamente que ha sido preciso publicar la segunda edición.