La Energía eléctrica (1926-10-10 00:00:00), página 3

La capacidad real del embalse deberá ser siempre algo superior a la de regulación, a fin de que las variaciones en la altura del salto a que las de altura de agua en el embalse dé lugar no excedan del 20 al 30 por 100, pasado cuyo límite el rendimiento de las turbinas desmerece. En la práctica dicha capacidad suele ser de 1,20 a 1,50 la de regulación, con lo cual se atiende además a las pérdidas naturales por evaporación y filtración. En los saltos de pequeña altura hay que forzar más dicha capacidad que en los de gran altura, en que aquellas variaciones de nivel son más tolerables. En algunos casos se prescinde del exceso de aguas en las puntas, dejando marchar aquéllas al río a fin de reducir algo la capacidad del embalse, y con ello el coste de la presa.

En España son muchas las instalaciones hidroeléctricas que han asegurado la regularización de su potencia mediante embalses de capacidad adecuada al caudal aprovechado. El más importante es el embalse de Tremp, que mediante la presa de Talarn, de 82 metros de altura y 260 de longitud, acumula 197 millones de metros cúbicos de agua durante la época de deshielo, para utilizarla gradual y sucesivamente en las tres grandes centrales de Tremp (38.000 C. V.), Camarasa (40.000 C. V.) y Serós (156.000 C. V.), todas de la S. A. Fuerzas y Riegos del Ebro, que dispone, a su vez, del embalse de Camarasa, con capacidad de 163 mi-

Fig. 1.- Gráfico de aforos del río Somiedo en Asturias. (Características de curso de agua de región alta, lindando con la media.)

llones de metros cúbicos, cuya presa de cierre, de 92 metros, es la mayor de Europa en altura (92 metros). La Hidráulica Santillana regulariza el Manzanares mediante un embalse de 45 millones de metros cúbicos, obtenido por medio de una presa de 28 metros de altura y 750 de desarrollo, de la que arranca el canal alimentador de su primer salto. La Hidráulica de Castilla está construyendo el pantano de la Tova, de 35 millones de metros cúbicos de capacidad, para regularizar su salto de Villalba de la Sierra, en el Júcar. Y la Unión Eléctrica Madrileña, explotadora del salto de Bolarque, dispone también de un embalse de 4 millones de metros cúbicos en la confluencia del Tajo y del Guadiela, con presa de 32 metros de altura y 250 de desarrollo, y, en general, no hay proyecto de grandes aprovechamientos en España en el que no esté prevista la construcción de uno o varios embalses, con presas que llegan ya a los 60, 70 y hasta 80 metros de altura, que en muchas ocasiones se aprovecha para constituir un salto, construyendo la central al pie de dicha presa. Así ocurre, por ejemplo, en la de Santillana, que utiliza un salto de pie de presa de 500 C. V., y en el pantano de Jándula, de 350 millones de capacidad, que construye la S. A. Canalización y Riegos del Guadalquivir, anexa al cual se establecerá una central hidroeléctrica de 26.000 C. V. La figura 1.º representa una de estas centrales de pie de presa.

Reguladores del consumo diario.—Independiente de la regulación del gasto anual, supliendo las reducciones en los estiajes, las centrales tienen que procurarse el acomodar en cada momento la producción al consumo, haciendo lo posible para que ambas curvas, la de producción y la de consumo, se superpongan o se acerquen cuanto sea dable una a otra.