La Energía eléctrica (1923-04-10 00:00:00), página 8

Ejemplo 4.º—Datos: las mismas condiciones de servicio que en el ejemplo 3.º
Incógnita: ¿Perdida de energía?
Resultado: Según la fórmula indicada en la página 92, el tanto por ciento de pérdida de energía es:
\[
\text{para el cobre}, p = \frac{100 \times 570 \times 12.000}{56 \times 50 \times 220 \times 220 \times 0,8 \times 0,8} = 8 \text{ por } 100;
\]
\[
\text{para el aluminio}, p = \frac{100 \times 570 \times 12.000}{33 \times 70 \times 220 \times 220 \times 0,8 \times 0,8} = 9,5 \text{ por } 100.
\]

Ejemplo 5.º—Datos: \( N = 2.000 \) (= 2 kw), \( L = 55 \) metros. Alambre en tubo; clase de corriente, continua 220 voltios; material, cobres; caída de tensión, 10 voltios.
Incógnita: ¿Sección del conductor?
Resultado: Según la tabla auxiliar de la página anterior, el coeficiente para conductores de instalaciones, corriente continua 200 voltios para el cobre es 2. Por consiguiente, el valor que hay que tener en cuenta para la caída de tensión será, según la tabla siguiente, 10 : 2 = 5 voltios. \( L \times N = 55 \times 2 = 110 \); por consiguiente, según la tabla misma, para \( L \times N = 110 \) y 5 voltios (valor más aproximado a la caída de tensión verdadera, 3,6 voltios) es necesaria una sección del conductor de 2,5 mm².

Ejemplo 6.º—Datos: un conductor 35 mm² cobre, \( L = 240 \) metros; corriente continua 440 voltios; pérdida de tensión 3 por 100.
Incógnita: Potencia que se puede transportar.
Resultado: según la tabla última, para corriente continua 40 y 35 mm² de sección el valor de la potencia alcanza como máximo 44 kw, teniendo una caída de tensión de 2,3 por 100 por cada 100 metros de longitud. Para 240 metros de longitud alcanzaría el valor de la caída de tensión 2,3 × 2,4 = 5,5 por 100. Como sólo debe ser 3 por 100, deberá estar cargada la línea solamente con 44 × 3 : 5,5 = 24 kw.

CAÍDA DE TENSIÓN EN VOLTIOS EN LÍNEAS DE COBRE SIN INDUCCIÓN, CON 220 VOLTIOS
CORRIENTE TRIFÁSICA O 440 VOLTIOS CORRIENTE CONTINUA

    L × Nlongitud × kW
    Sección del conductor en milímetros cuadrados

    1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150

  10	0,81	0,540	0,325	0,203	0,136	0,081	0,051	0,033	0,023	0,016	0,0116	0,0086	0,0068	0,0054

  100	8,10	5,40	3,25	2,03	1,36	0,810	0,510	0,328	0,230	0,162	0,116	0,086	0,068	0,054

  110	8,90	5,95	3,60	2,25	1,50	0,890	0,580	0,380	0,255	0,178	0,128	0,094	0,074	0,060

  120	9,70	6,50	3,90	2,45	1,62	0,970	0,610	0,390	0,280	0,194	0,138	0,104	0,081	0,065

  130	10,6	7,00	4,25	2,65	1,75	1,060	0,660	0,425	0,300	0,210	0,150	0,112	0,088	0,070

  140	11,4	7,60	4,55	2,85	1,90	1,140	0,710	0,455	0,325	0,225	0,162	0,120	0,095	0,076

  150	12,2	8,10	4,90	3,05	2,00	1,220	0,760	0,490	0,350	0,245	0,174	0,130	0,100	0,081

  160	13,0	8,60	5,20	3,25	2,15	1,300	0,810	0,520	0,370	0,260	0,186	0,138	0,108	0,087

  170	13,8	9,20	5,50	3,45	2,30	1,380	0,870	0,550	0,395	0,275	0,198	0,146	0,116	0,092

  180	14,6	9,80	5,85	3,65	2,45	1,460	0,920	0,590	0,420	0,290	0,210	0,154	0,122	0,098

  190	15,4	10,2	6,20	3,85	2,55	1,540	0,970	0,620	0,440	0,305	0,220	0,164	0,130	0,102

  200	16,2	10,8	6,50	4,05	2,70	1,620	1,020	0,650	0,465	0,325	0,230	0,170	0,136	0,108

  220	17,8	11,8	7,15	4,50	2,95	1,781	1,120	0,720	0,510	0,355	0,255	0,190	0,150	0,118

  240	19,6	13,0	7,80	4,90	3,25	1,960	1,220	0,780	0,560	0,390	0,280	0,205	0,162	0,130

  260	21,2	14,0	8,45	5,30	3,50	2,100	1,320	0,850	0,600	0,420	0,300	0,225	0,176	0,140

  280	22,8	15,2	9,10	5,70	3,80	2,30	1,420	0,910	0,650	0,455	0,325	0,240	0,190	0,152

  300	24,4	16,2	9,75	6,10	4,05	2,45	1,520	0,980	0,700	0,485	0,350	0,255	0,205	0,162

  320	26,0	17,4	10,4	6,50	4,35	2,60	1,640	1,040	0,740	0,520	0,370	0,275	0,215	0,174

  340	27,6	18,4	11,2	7,00	4,60	2,75	1,740	1,120	0,790	0,550	0,395	0,290	0,230	0,184

  360	29,4	19,6	11,8	7,40	4,85	2,95	1,840	1,180	0,830	0,580	0,415	0,310	0,245	0,196

  380	30,8	20,5	12,4	7,80	5,20	3,10	1,940	1,240	0,880	0,620	0,440	0,325	0,260	0,205

  400	32,5	21,5	13,0	8,12	5,40	3,25	2,05	1,30	0,930	0,650	0,465	0,340	0,270	0,215

  450	36,5	24,5	14,6	9,20	6,10	3,65	2,30	1,46	1,04	0,730	0,520	0,385	0,305	0,245

  500	40,5	27,0	16,2	10,2	6,80	4,05	2,55	1,62	1,16	0,810	0,580	0,430	0,340	0,270

  550	44,5	30,0	18,0	11,2	7,50	4,45	2,80	1,80	1,28	0,890	0,640	0,470	0,370	0,300

  600	48,5	32,5	19,6	12,2	8,10	4,90	3,05	1,96	1,40	0,970	0,700	0,520	0,405	0,325

  650	53,0	35,0	21,0	13,2	8,80	5,30	3,30	2,10	1,50	1,06	0,760	0,560	0,440	0,350

  700	57,0	38,0	23,0	14,2	9,50	5,70	3,55	2,30	1,62	1,14	0,810	0,600	0,475	0,380

  750	61,0	40,5	24,5	15,2	10,2	6,10	3,80	2,45	1,74	1,22	0,870	0,640	0,505	0,405

  800	65,0	43,5	26,0	16,2	10,8	6,50	4,05	2,60	1,86	1,30	0,930	0,690	0,540	0,435

  850	69,0	46,0	27,5	17,2	11,6	6,90	4,30	2,75	1,98	1,38	0,990	0,730	0,575	0,460

  900	73,0	49,0	29,0	18,2	12,2	7,30	4,55	2,90	2,10	1,46	1,04	0,770	0,610	0,490

  950	77,0	51,0	31,0	19,4	12,8	7,70	4,85	3,10	2,20	1,54	1,10	0,820	0,640	0,510

  1.000	81,0	54,0	32,5	20,3	13,6	8,10	5,10	3,25	2,30	1,62	1,16	0,860	0,680	0,540