La Energía eléctrica (1924-07-25 00:00:00), página 8

De la dinamo parten dos hilos de cobre de 16/10 (1,6 milímetros), los cuales transportan la corriente a un pequeño cuadro de mármol situado en el interior de la granja, a unos 11 metros de la turbina.

De dicho cuadro, en el que hay montado un interruptor, fusibles, amperímetro y voltímetro, arrancan cuatro circuitos de distribución, protegidos con fusibles de 5 amperios. En el cuadro está igualmente el volante que regula la potencia de la turbina, para lo cual dicho volante acciona la entrada de agua por una sencilla transmisión subterránea de alambre galvanizado.

La instalación alimenta hasta 11 lámparas de filamento metálico, de las que ordinariamente hay sólo tres de 30 vatios en circuito. Durante la noche queda encendida una lámpara de filamento de carbón (80 voltios y 8 bujías), en paralelo con la cual puede conectarse un pequeño calentador eléctrico, en cuyo momento, al aumentar la caída de tensión, desciende el voltaje de la lámpara a 55 voltios (con la consiguiente disminución de brillo, suficiente, sin embargo, para el alumbrado nocturno), subiendo la potencia absorbida a la dinamo de 90 a 120 vatios; el generador disminuye algo de velocidad, con el consiguiente beneficio en el desgaste de cojinetes, vibraciones, pérdidas, etc. Dicho calentador proporciona litro y medio de agua hirviendo, muy necesario para la colación matutina.

Entre otros aparatos domésticos eléctricos, citaremos una plancha de 500 vatios, una pequeña caldereta de dos litros y dos radiadores de 500 vatios para el mismo, y un ventilador para el verano, claro es que funcionando alternativamente entre sí y con la instalación de alumbrado.

Tan simpática instalación viene prestando servicio oficialmente desde diciembre de 1917 sin averías de importancia, a pesar de que muchas veces funciona constantemente (día y noche) durante tres a cuatro semanas, y aun mes y medio, sin que haya sufrido la menor interrupción por avería.—(Electrical-Review.)

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Producción y distribución de la energía eléctrica, con breve reseña descriptiva de las provincias de Oviedo y Santander. Volumenes números 55 y 38. Año 1923. Editados por el Negociado de Estadística Industrial del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.

Dando prueba de actividad creciente, el Negociado de Estadística Industrial del mencionado Ministerio acaba de publicar dos nuevos volúmenes de la serie de monografías destinadas a reseñar la producción y distribución de la energía eléctrica en las distintas provincias. Los dos volúmenes aludidos corresponden a las de Oviedo y Santander, habiéndose redactado como los anteriormente publicados (Barcelona, Vizcaya, Tarragona, Guipúzcoa, Madrid, Lérida, Ciudad Real y Gerona), por el jefe del referido Negociado Sr. Pasqual del Pobil con la colaboración de los verificadores oficiales de contadores eléctricos de ambas provincias, D. Luis F. García Quiros y D. J. Germán García Gutiérrez, todos ingenieros industriales.

El plan seguido en estas nuevas monografías es idéntico al adoptado en las anteriores; a la breve descripción del territorio que la provincia abarca con la enumeración de los partidos judiciales, siguen la relación de aprovechamientos de aguas públicas para usos industriales y el resumen de la energía eléctrica disponible en la provincia, detallando después las tarifas vigentes para el empleo de dicha energía para alumbrado y fuerza motriz en las distintas