La Energía eléctrica (1923-05-25 00:00:00), página 8

en aceite y en todas las estaciones de seccionamiento los pararrayos no tienen bobinas de self y son sólo uno por fase. En las receptoras, además, hay otra protección formada por una bobina y un pararrayo de antenas entre cada fase y el neutro del transformador, el cual no se une a tierra, sino que lleva una resistencia metálica en aceite entre cada pararrayo y el punto neutro.

Los pararrayos de chorro de agua se desecharon por las perturbaciones a que estaban expuestos a poco que variassen las cualidades físicas o químicas del líquido.

El método seguido para la vigilancia de las líneas es el siguiente: Hay un guarda cada 10 kilómetros y una casa-vivienda cada 20 kilómetros, en cada una de las cuales hay un teléfono fijo. Todas las mañanas a una hora determinada y antes de partir los guardas, se ponen en comunicación con la Central generadora para recibir instrucciones, comenzando después el recorrido hasta encontrarse con el guarda del trozo adyacente, entrevistándose en una cabanía equipada con un teléfono portátil que se injerta en la línea telefónica general durante la permanencia de los guardas, los cuales avisan su llegada y señalan los accidentes o novedades observadas. Por la tarde regresan a sus viviendas, avisando antes a la Central y al retornar a sus casas vuelven a dar el parte de oración. De este modo se recorren la línea dos veces al día y dos veces por semana, retornan por el trazado de la línea telefónica en vez de por la principal. En caso de una avería, la Central generadora la localiza por medio de los postes de seccionamiento, e inmediatamente ordena a los guardas salgan a repararla. Estos o la cuadrilla de reparaciones, provistos del material necesario y de un teléfono portátil, llegan al lugar en la hora marcada por la Central, y cuando ésta avisa que ha cortado la corriente, se procede a la reparación, que en general consiste en cambiar un aislador o unir las dos extremidades de un cable cortado. Las extremidades del trayecto de la línea sobre la cual se trabaja, son siempre puestas a tierra y además los guardas llevan consigo contactos con mangos de ébano, cables y piquetas de toma de tierra, para poner a ésta los hilos próximos a los postes anteriores y posteriores al lugar donde se ejecuta la reparación, con lo que la vida de los obreros se encuentra bien asegurada.

La línea telefónica va a una distancia de 100 metros para la línea de Valencia y 300 metros en la de Madrid, evitándose además las inducciones por el cruce de los hilos cada kilómetro. Al principio se emplearon 3 hilos de hierro galvanizado de 5 mm., pero después se reemplazaron dos de éstos por un par de hilos de cobre de 3 mm., dedicando así dos circuitos telefónicos, uno para la unión directa de las Centrales y otro ómnibus con las casetas de seccionamiento y ambas Compañías estudian instalar estaciones radiotelefónicas entre los extremos de sus líneas.

M. SÁNCHEZ CUERVO.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Essais des machines electriques, por H. Delalande, ingeniero. Librería Politécnica, Ch. Beranger, Paris y Lieja, 1923.—Un libro en 4.º de 430 páginas, encuadernado, y 213 figuras.

Los ensayos eléctricos pueden tener por objeto la simple comprobación de si la máquina responde debidamente a sus condiciones futuras de funcionamiento (ensayos de recepción). A este efecto, basta, generalmente, con medir las resistencias y pérdidas a vacío globales, base para calcular el rendimiento y hacer los ensayos de ruptura dieléctrica y de calentamiento al régimen normal, a veces seguido de un régimen de sobrecarga. En ciertos casos se efectúan, además, los ensayos de embalamiento y sobretensión, y la determinación del coeficiente de re-