La Energía eléctrica (1924-04-10 00:00:00), página 17

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

Escrito sobre el Real decreto de 23 de diciembre de 1923 obligando a mantener la tensión y frecuencia contratadas

(CONCLUSIÓN)

Técnicamente, es en absoluto imposible mantener la tensión del voltaje en el lugar del suministro. Esa tensión no puede mantenerse en el domicilio de los abonados, porque está en relación directa con el consumo que puedan hacer los abonados, y, por ello, no puede evitarse que sufran variación por defecto en el caso de máxima carga. Parece que se reconoce así en el art. 8.º del Real decreto, al indicar que debe colocarse un voltímetro registrador conectado a las barras de todas las centrales o estaciones transformadoras rotativas, para que sobre ellas puedan hacer los verificadores las medidas que estimen necesarias, siempre teniendo en cuenta las obligadas diferencias que han de existir entre la tensión en las barras y en las acometidas.

Repetimos que es también axiomático que los abonados que se alimentan del final de la red deben, inevitablemente, sufrir mayor variación en el voltaje de sus instalaciones, y no creemos que esas diferencias puedan mantenerse dentro del 7 por 100.

El tipo del 10 por 100 es el generalmente aceptado como tolerancia, salvando siempre los cambios bruscos en la carga, fenómenos imprevistos y la fuerza mayor.

Por último, pueden los abonados causar perturbaciones en el servicio, alterándolo, sin que las Compañías puedan ser responsables de su repercusión en las instalaciones de los demás abonados.

Mucho hemos estudiado las consecuencias del citado Real decreto y mucho hemos consultado a las Sociedades y particulares dedicados a la industria eléctrica, y, como resultado de todo ello, estimamos necesarias las siguientes aclaraciones al repetido Real decreto de 23 de diciembre de 1923, para evitar irreparables perjuicios a esta industria, que, seguramente, no se habían previsto al dictarse aquél:

1.º Como consecuencia de los términos generales de su texto, puede sostenerse que bastaría un defecto de frecuencia o tensión mayor del 7 por 100 en un punto cualquiera de la red de una fábrica de electricidad para que por quien corresponda se obligue a dicha fábrica a conceder a todos los abonados las rebajas en sus facturas, prescritas en el Real decreto.

Si bien es cierto que una baja de frecuencia o tensión en las máquinas que alimentan un sector determinado tiene su repercusión en todo el sector, y si también una baja de frecuencia en un punto de la red indica una deficiencia de la misma en la central, no sucede así con la tensión, pues una disminución de tensión puede ser producida en una instalación por un defecto de la acometida o por un aumento imprevisto de la cantidad de energía que deba pasar por ésta, sin que el mismo defecto se haga notar en lo demás del sector.

Se impone, pues, una primera aclaración, que podría ser como sigue:

El descuento del 10 por 100 en las facturas, a que se refiere el Real decreto, no debe aplicarse sino a las facturas de los abonados que recibieran corriente con una tensión inferior al 10 por 100 de la normal, salvo fuerza mayor o causas ajenas a la voluntad de la Compañía.

Por otra parte, todo debe quedar supeditado a lo que convengan los abonados y las Compañías, pues, en otro caso, podrían verse éstas obligadas a denegar suministros en ciertos puntos donde, por circunstancias especiales, no pueda garantizarse un servicio normal y donde, a pesar de ello, pueda convenir al abonado disponer de la corriente eléctrica.

2.º Los abonados pueden dividirse en tres categorías: aquellos cuya corriente está medida por contadores amperímetros, otros de tanto alzado y los abonados cuya corriente está medida por contadores de energía.

Estos últimos no son perjudicados pecuniariamente por una baja de tensión, pues sus contadores