La Energía eléctrica (1923-09-25 00:00:00), página 5

urbanas. Aquella condición sería desde luego difícil de introducir en el cálculo, y la regla económica resulta totalmente inaplicable. En cambio, en las líneas de transporte existe un dato, que realmente viene a ser determinado por consideraciones económicas, y que en la generalidad de los casos es el capricho, el instinto o la costumbre del proyectista el único guía para su determinación. Tal es el caso en que se encuentra la tensión \( U_2 \) a la entrada de los receptores, y es claro que al prescindir la regla de Kelvin del estudio financiero de la tensión, llevará necesariamente al proyectista a no utilizarla, puesto que una diferencia pequeña en la tensión determina variaciones de gran amplitud en la sección.

Por último, ligado con la elección de tensión principalmente, se encuentra el problema financiero esencial de un transporte, pues es de sumo interés colocar en el centro de consumo el máximo de energía con el mínimo de pérdidas en la canalización, siendo inútil del todo una sección que conduzca a una pérdida tal de energía en el camino, que haga imposible la remuneración adecuada del capital invertido, por exigir vender la unidad a un precio prohibitivo, pudiendo afirmar que éste es el problema del transporte de los pequeños y medios manantiales de energía a los centros alejados. Este problema plantea la determinación de la sección como consecuencia de un estudio financiero que parte de la venta de un mínimo de energía, suficiente para pagar las cargas anuales. Y como consecuencia, resulta el dato de un mínimo rendimiento de la canalización.

En todos los casos es indispensable la investigación por la fórmula [4] del precio mínimo de venta de la energía.

(Subestaciones al aire libre)

Están ampliamente comprobadas y reconocidas las ventajas económicas de las subestaciones al aire libre, en relación con las lineas de transmisión de alto voltaje sobre las subestaciones bajo techo, pues estas últimas, sólo en concepto de edificios, imponen un gasto considerable.

Los ingenieros más precavidos y atentos a este problema han aceptado las subestaciones al aire libre, como un elemento práctico y de confianza en los sistemas de transmisión y distribución de corriente eléctrica, aun en localidades en que las condiciones del clima y atmosféricas son extraordinariamente desfavorables.

El campo de aplicación de las subestaciones al aire libre se ensancha constantemente. En lugares distantes de redes de distribución a baja tensión, pero accesibles a líneas de alta tensión, la subestación a la intemperie ofrece a las Empresas los medios de extender sus servicios, sin invertir gran capital y con reducidos gastos de conservación, a poblaciones que de otra manera no podrían disfrutar de las ventajas inherentes al uso de la electricidad.

La experiencia ha demostrado que los aparatos para las subestaciones a la intemperie deben reunir las siguientes condiciones: 1.ª Resistencia a la acción de los elementos atmosféricos durante todas las épocas del año. 2.ª Seguridad en su funcionamiento. 3.ª Este funcionamiento debe ser sin peligro de entorpecer el servicio regular de la línea principal de transmisión a alto voltaje. 4.ª Construcción sólida y duradera en todo sentido. 5.ª Económicos en su conservación. 6.ª Deben funcionar sin atención alguna. 7.ª Deben poder ser manipulados por personas sin experiencia en el uso de la electricidad.