La Energía eléctrica (1924-01-25 00:00:00), página 6

vapor. Bajo dos atmósferas, el calor de vaporización es de 518 calorías. Estas son suministradas al vapor naciente por el agua del acumulador, al conocer, por tanto, el número de calorías necesarias para un gasto de vapor determinado. Este número, dividido por la diferencia de capacidades térmicas precipitado, da el número de kilogramos de agua que debe contener el acumulador para satisfacer la necesidad de vapor impuesta.

Cuando el consumo de vapor es de muy larga duración, por ejemplo, un día de trabajo, la cantidad de vapor disponible durante este tiempo disminuye, aproximadamente, en un 10 por 100, por las pérdidas por enfriamiento.

Para cargar el acumulador, partiendo de la presión mínima, es preciso suministrarle la cantidad de calor, que habrá de devolverlo después bajo forma de vapor, aumentada de las pérdidas durante la carga. Estas alcanzan para una noche, aproximadamente, el 10 por 100 de la energía suministrada. En la práctica se puede admitir que, en caso de carga de un acumulador durante la noche y descarga durante el día siguiente, hace falta contar, aproximadamente, un kilovatio-hora de energía de noche por kilogramo de vapor extraído para un acumulador con revestimiento calorífugo normal. Es preciso hacer notar que para cargar un acumulador se debe siempre, a causa de las pérdidas de calor, suministrarle un poco más de agua de la que no vaporiza, para emplearla en la alimentación de la caldera eléctrica.

3.º Uno de los numerosos ejemplos de ejecución de calderas de vapor con electrodos con acumuladores de vapor es la instalación en la fábrica de tejidos de seda de la casa Heer & Cie., en Thalwil (Suiza). Esta instalación, de una potencia de 850 kilovatios, comprende un acumulador que puede suministrar 3.000 kilogramos de vapor después de cada carga. La energía eléctrica es corriente trifásica a 8.000 voltios. Por condiciones locales, se ha preferido instalar un transformador a emplear calderas con electrodos de alta tensión. A fin de disponer de una reserva durante el periodo de limpieza de una caldera, la potencia se ha repartido en dos calderas de electrodos, provista cada una de una bomba de alimentación. El acumulador tiene un volumen aproximado de 35 metros cúbicos. La presión máxima es de 12 atmósferas, y la mínima de descarga, 2 atmósferas (calefacción de la fábrica). Cuando el acumulador está cargado a su presión máxima, una válvula da paso al vapor excedente a unas calderas de hogar interior, que calienta igualmente hasta su presión máxima, lo que, desde luego, es rara vez necesario. Lo más corriente es, hacia la mañana, dirigir el vapor sobrante a la calefacción de la fábrica, para calentar ésta antes de comenzar el trabajo. Las figuras muestran otros detalles de la instalación. Desde hace varios años que funciona, no ha tenido ningún desperfecto y ha dado satisfacción desde todos los puntos de vista.

4.º Falta todavía examinar en qué casos es, sobre todo, recomendable una instalación de calderas eléctricas. Las calderas eléctricas de vapor, sin acumulador, pueden ser, entre otros casos, empleadas ventajosamente:

a) Cuando se dispone constantemente, o en ciertas épocas del año, de un exceso de corriente barata. Es necesario examinar en cada caso el precio a que se puede pagar la corriente. Esto depende mucho del rendimiento práctico de la producción de vapor por carbón en la instalación en cuestión, así como de la magnitud de las pérdidas durante las paradas y las pérdidas en los conductos de vapor.

Las calderas eléctricas Oerlikon, que se distinguen, sobre todo, por su puesta en marcha rápida, que no dura más de tres minutos, pueden ser puestas fuera de circuito durante las paradas de servicio. Pueden, además, ser instaladas en las salas de trabajo, en la proximidad de los aparatos que han de utilizar el vapor, de manera que las pérdidas en los conductos de vapor desaparecen.

b) Cuando no se tiene necesidad de vapor, más que durante algunos días de la semana y solamente a algunas horas en el día. En este caso, las calderas eléctricas trabajan en condi-