La Energía eléctrica (1923-09-25 00:00:00), página 7



    Voltaje de línea.
    Capacidad en kilovoltios-amperios.Corriente trifásica.

    6.600
    3

    11.000
    10

    16.500
    25

    22.000
    25

    33.000
    25

    44.000
    50

    66.000
    100

    88.000
    250

    110.000
    400

Aparatos de una subestación al aire libre.—Estos aparatos ordinariamente consisten en: dispositivos protectores y conmutadores de alta tensión; transformadores; dispositivos protectores, conmutadores y de medida, de baja tensión, y estructura que soporta los aparatos.

Dispositivos protectores y conmutadores de alta tensión. Para servicio en redes de pequeña y mediana capacidad, y cuyo voltaje no exceda de 73.000 voltios, los aparatos protectores y conmutadores son comúnmente interruptores desconectores de palanca y fusibles de expulsión. Hay fusibles de esta clase de 200 amperios con voltaje máximo de 7.500 voltios. Cuando el voltaje es mayor, la capacidad máxima del fusible es de 50 amperios. El fusible esencialmente consiste en un alambre o eslabón de material fusible contenido en un recipiente tubular, cerrado en un extremo y abierto en el otro. La pieza que se funde es en parte de sección reducida y se coloca en el aparato de manera que esa parte quede cerca del extremo cerrado del recipiente. Al pasar una corriente muy intensa, la sección delgada se funde e interrumpe el circuito, el arco que se forma genera gases, los que, al buscar salida por el extremo abierto del tubo, soplan y apagan el arco. Este aparato protege sólo contra cortacircuitos y no funcionará al ocurrir ordinarias sobrecargas, por cuanto la lenta fusión del metal puede no generar vapores de presión suficiente para expeler el gas y vaporizar el metal. Hay fusibles de las siguientes capacidades en amperios: 1, 2, 50, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 50.

El interruptor desconector de palanca empleado en combinación de los fusibles descritos es comúnmente tripolar; pero pueden construirse unipolares, bipolares y cuadrípolares. Se hacen funcionar a mano desde el suelo mediante una palanca unida a un sistema de eslabones y varillas, siendo su acción instantánea y segura. El aparato se maneja con facilidad. El interruptor es de un solo contacto; los vástagos que llevan los contactos fijos están dispuestos con un ángulo de unos 35 grados con respecto a su montante y llevan aisladores de campana. La forma y disposición de las campanas, unido al movimiento hacia arriba de la cuchilla del interruptor, contribuye a que, al formarse el arco, éste quede confinado a la cuchilla y aisladores, se apague pronto y no pueda formar cortacircuitos. Esta clase de interruptores se construyen para circuitos hasta de 220.000 voltios.

En los servicios en que se requiera mayor seguridad, en los que deban protegerse contra sobrecargas y en redes de gran capacidad, es necesario reemplazar los fusibles mencionados con cortacircuitos automáticos de aceite. Los aparatos de esta clase que se emplean más funcionan a mano; pero en algunos casos son de accionamiento eléctrico, ya sea mediante solenoides o mediante motores. Es claro que, cuando el funcionamiento es eléctrico, debe proveerse de la fuente necesaria de energía, lo cual complica la instalación y funcionamiento de la subestación. El funcionamiento automático se consigue mediante transformadores de