La Energía eléctrica (1922-04-10 00:00:00), página 6

da había alimentado todas las subcentrales, se limitó a cinco, a saber: Boca, Vieja-Bustamante, Selta, Colón y Humberto I, mientras que todas las otras subcentrales se alimentaban por la central termoeléctrica Dársena Sur, que suministraba corriente de 25 períodos (13.000 voltios) a las subcentrales de corriente continua y de 50 períodos (13.000 voltios) a las subcentrales de corriente trifásica. Con corriente de 50 períodos también se alimentan algunas subcentrales de corriente continua que solamente suministran corriente a los tranvías instalados en los Municipios exteriores de la ciudad y en las afueras.

Los cables se han equipado con dispositivos de protección diferencial y protección máxima con relais de tiempo. Los cables de alta tensión se han protegido contra la lesión mecánica por canales semicilíndricos de hormigón armado.

Las centrales termoeléctricas de la Dársena Sur y de Boca se pueden ayudar mutuamente por intermedio de la subcentral Brandzen II, construida solamente para este fin, transformando la corriente trifásica de 6.500 voltios en 13.000. Anotemos aún que el mayor agregado de turbinas de la central de fuerza motriz Boca, cuya tensión de reparto es, como dijimos más arriba, de 6.500 voltios, no está conectado a las barras colectoras principales de Boca, sino a la central de enlace Brandzen II.

En las subcentrales de corriente trifásica se transforma la corriente a 6.500 voltios para la parte sur de la ciudad, dejándola a 3.250 voltios para la parte norte de la misma. Con estas tensiones promedias se alimentan las cámaras de los transformadores, que la mayor parte de las veces son subterráneas. En ellas se transforman a la tensión de consumo de 3 por 225 voltios.

Mientras que las subcentrales de corriente continua en el interior de la ciudad se alimentan con corriente de 25 períodos de las centrales de fuerza motriz Dársena Sur y Boca, se han conectado las subcentrales de corriente para los tranvías de los distritos exteriores, como Quilmes, Banfield, Parque Patricios, Floresta, Bella Vista y Belgrano, a la red de 50 períodos de la central de la Dársena Sur. Por haberse intercalado cierto número de transformadores sincrónicos en la red de 50 períodos, ha sido posible mejorar por excitación superior el factor de capacidad, que resulta bastante desfavorable, por alimentarse durante el día los motores sincrónicos en los talleres de las fábricas y por marchar muchos transformadores en vacío.

Fuera de las dos grandes centrales, solamente se utiliza la central de fuerza motriz Paraguay, todos los días durante las horas de consumo máximo, por generarse directamente en ella corriente continua.

Subdivisión de los distritos de alimentación en dependencias.

Los distritos de alimentación, tanto de la red continua como de la red de corriente trifásica, se han subdividido en cierto número de dependencias de alimentación aisladas entre sí, que se alimentan separadamente. Con las subcentrales de corriente continua que alimentan la red de luz eléctrica y se han equipado con baterías de acumuladores, se consigue mantener la tensión el tiempo suficiente para eliminar un accidente en una de las centrales de fuerza motriz. Los tranvías eléctricos se alimentan principalmente por las mismas subcentrales que la red de luz eléctrica de corriente continua. Los transformadores se pueden conectar la mayor parte de las veces, a voluntad, con la red de luz o con los conductores aéreos de los tranvías.

Estos transformadores se han equipado con una máquina auxiliar que permite aumentar la tensión, aproximadamente, de 450 a 550 voltios. En los Municipios exteriores y en los distritos por donde pasan los tranvías eléctricos se ha instalado una serie de subcentrales menores, que solamente suministran corriente de 550 voltios a los tranvías.