La Energía eléctrica (1923-05-25 00:00:00), página 7

voltios (Bolarque) y 66.000 la Hidroeléctrica Española, y últimamente 132.000 en ambas Sociedades.

Aunque no se hayan ejecutado ensayos individuales sobre el desfasaje, puede afirmarse que este, y por consiguiente, el factor de potencia en las diferentes líneas, varía entre amplios límites. Puede, en efecto, afirmarse, que en la línea de Molinar a Alcoy, Alicante y Cartagena en que los receptores de energía son generalmente motores asíncronos el factor de potencia es muy bajo (próximo a 0,5), mientras que la línea a Valencia es muy superior por el empleo de conmutatrices unido al de un grupo síncrono, motor generador reversible que carga una batería en las horas de débil consumo de la línea y descargándose a través del citado grupo en los momentos de mayor consumo.

En cuanto a la línea de Molinar a Madrid, el factor de potencia es muy bueno, por encontrarse absorbida la mayor parte de la fuerza por la red de tranvías alimentada con grupos síncronos, en los que se llega a corregir el desfasaje por medio de una sobreexcitación que permite elevar el cos φ a cerca de 0,95.

Todos los alternadores de la Hidroeléctrica Española generan corriente a 6.000 ó 6.600 voltios. La Ibérica, emplea la misma tensión, excepto en los antiguos grupos que obtenía la corriente a 3.000 ó 3.500 voltios. La velocidad de los grupos varía entre 300 y 428 r. p. m., y la potencia entre 1.000 y 6.000 kilovatios. Todos los de saltos provienen de la Casa Siemens, y los movidos por turbinas a vapor, de la A. E. G. Los nuevos alternadores para las Centrales del Cinca y Dos Aguas, son de 18.000 kilovoltios amperios y han sido suministrados por la International General Electric, siendo de tipo vertical los de Dos Aguas y horizontales los del Cinca.

Los transformadores de las centrales generadoras son trifásicos, elevando la tensión en la proporción de 1 a 10 variando en las receptoras, pues mientras las de Madrid son iguales a los de las generadoras, en Valencia hay tres de 3.000 kilovatios y 4 monofásicos de 6.000 kilovatios (uno de reserva). En Alcoy, Alicante y Cartagena, hay 3 trifásicos (uno de reserva) de 1.500 kilovatios. En la Hidroeléctrica Ibérica se adoptó al principio transformadores monofásicos de la A. E. G. de 1.000 kilovatios, reemplazados después por trifásicos de doble potencia y de la misma casa constructora. En la nueva Central del Cinca, así como en la receptora de Larrasquitio la relación de transformación es de 1 a 20 y todo el material (excepto los generadores y cuadros de distribución) está dispuesto al aire libre.

En las primeras instalaciones, la Hidroeléctrica Española empleaba solamente interruptores automáticos en la parte de baja tensión (6.600 voltios), porque no se construían por entonces interruptores para 66.000 voltios. Ella se servía de seccionadores que habían de maniobrarse sin carga; pero más tarde, cuando la industria pudo construirlos, se adoptaron interruptores de aceite a 66.000 voltios y actualmente, tanto en Dos Aguas como en el Cinca, se instalan interruptores a 132.000 voltios, fabricados por la Sociedad General Eléctrica.

Para evitar o disminuir los efectos de las sobretensiones, la Hidroeléctrica Española posee solamente el sistema conocido con el nombre de pararrayos de antenas juntamente con un sistema de bobinas de zelf, escalonadas entre las centrales generatriz y receptriz. Una de las antenas se une a tierra por intermedio de una resistencia metálica sumergida