La Energía eléctrica (1923-03-10 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
La línea de Cinca, de la Hidroeléctrica Ibérica.—Cálculos sencillos para proyectar instalaciones de alumbrado, por X. X. X.—Notas bibliográficas, por E. G.—Crónica e información: Millón y medio de voltios. Reparaciones por depósitos electrolíticos.—La mayor estación radiotelegráfica del mundo.—Aparato telefónico para descubrir averías en redes eléctricas.—La electrificación de Polonia.—La telegrafía sin hilos en las minas.—La Central eléctrica del lago de Lungern.—Concierto del Gobierno austriaco con la A. E. G. de Berlín.—Argelia: Central hidroeléctrica.—Corrosión de las canalizaciones de plomo por el roble.—La potencia hidráulica del mundo.—Francia: La Sociedad Unión de Electricidad, de París.—La cuarcilita y sus aplicaciones en electrotécnica.—Tranvía eléctrico de Lérida.—Memoria de Sociedades.—Nueva instalación hidroeléctrica.—Tranvías eléctricos de Granada.—Sumario de las Revistas eléctricas recibidas.—Ofertas y demandas.—Las Empresas eléctricas: Sección financiera.

La línea de Cinca, de la Hidroeléctrica Ibérica

Sin los comentarios que por su importancia merecía, recientemente ha tenido lugar un suceso de gran interés para la industria eléctrica de nuestro país: la puesta en servicio de la línea de transmisión de energía eléctrica, construida por la Sociedad Hidroeléctrica Ibérica, para enlazar Bilbao con su Central de Lafortunada (Huesca) en los Pirineos aragoneses.

La importancia de dicha línea estriba en el empleo de una tensión de trabajo de 132.000 voltios, siendo la única línea de Europa que trabaja a tan elevada tensión, y solamente en el Japón y en los Estados Unidos existen líneas en que se ha llegado a sobrepasar dicha tensión de trabajo. Son varias las líneas de nuestro país que están previstas para trabajar a 130.000 y 132.000 voltios, entre ellas las de la Catalana de Gas y Electricidad, Electra del Lima y Hidroeléctrica Española; pero, hasta la fecha, no se ha creído conveniente terminar de equiparlas, para poder emplear esas tensiones como tensiones normales de servicio.

La línea del Cinca, cuya longitud es de 298 kilómetros, arranca, como ya hemos dicho, de la Central hidroeléctrica de Lafortunada, que utiliza las aguas del río Cinca para accionar dos grupos idénticos de 14.000 kilovatios, uno de los cuales se halla ya funcionando, esperando que en un plazo breve podrá ponerse en marcha el segundo grupo, cuyo montaje se está terminando actualmente. La Central actual, con sus 28.000 kilovatios instalados, forma parte de un plan más amplio, según el cual, y mediante aprovechamiento en los ríos Cinca, Cinqueta, Barrosa y Trigonerio, llegarán a instalarse en la misma Central unos 100.000 kilovatios, potencia que, además de satisfacer cumplidamente todos los posibles aumentos de consumo en Bilbao, permitirá a la Hidroeléctrica Ibérica llevar la energía a otros centros de producción.

La estación elevadora de transformación, donde se eleva la tensión desde 6.600 a 132.000 voltios, está instalada al aire libre, según las normas americanas, y se une a la Central por medio de cables subterráneos, protegidos por tubos metálicos y de gres. En la estación de transformación, además de los transformadores monofásicos, van dispuestas las vanas de alta, colgadas de la estructura metálica por medio de cadenas de aisladores, y aun los desconectadores