La Energía eléctrica (1924-06-25 00:00:00), página 10

gobernados por simples operarios, sin más práctica que saber hacer una instalación (se entiende hacer una instalación, el saber colocar los accesorios que la integran) y su manejo corriente.

Raras son las veces que, al solicitarse un refuerzo de alumbrado, alguno de los obreros indique la imposibilidad de hacerlo, ante el temor de un peligro de incendio; la mayoría de los casos se aumentan las lámparas, o se aumenta el número de bujías, y hoy día el aliciente de las lámparas de medio vatío hasta 1.000 bujías, incita cómodamente a hacer tales ampliaciones, aludiendo únicamente al aumento del fusible protector, y no contando nunca con la sección del conductor ni con la capacidad del aparato llamado cortacircuito, siendo precisamente estos dos elementos de instalación los que, en el caso de verificarse tales aumentos, pueden producir una elevación de temperatura en los conductores, que por ser cubiertos de goma, algodón y baño de alquitrán, tienen mucha facilidad para inflamarse fácilmente; y si el cortacircuito es de una capacidad X, y se hace pasar por el mismo mayor cantidad de corriente, se produce el calentamiento; y si llega a la fusión del fusible sustituto, ésta (la fusión, se produce en forma bastante alarmante, sobre todo si tiene cerca telones, gasas, papeles pintados, etc., etc.

Los primeros y más directamente interesados en este asunto deberían ser las Compañías de Seguros contra Incendios, debiendo confesar que dichas Compañías abonan siempre los siniestros, a pesar de que si quisieran limitarse al texto íntegro de las pólizas de contrato, no habría un solo accidente en que el asegurado pudiera reclamar el importe de lo quemado, por no tener el local en las condiciones fijadas en los contratos.

Otras de las interesadas intimamente en evitar estos siniestros son las Compañías suministradoras de fluido; ellas deberían ser inspectoras de las modificaciones y aumentos de consumo, y de si éstos se hacen en las condiciones técnicas que exige tan útil como delicado elemento, no deberían permitir que se encargasen de verificar instalaciones no solamente de locales de espectáculos, sino toda clase de instalaciones, a industrial alguno que no hubiese demostrado su pericia y conocimiento en el ramo, y además que no pagase la contribución correspondiente, pues en la mayoría de las naciones las Compañías de Seguros contra Incendios dejan de pagar un siniestro si la instalación eléctrica no está hecha por industrial competente, inscripto además en la Hacienda como a tal y reconocido por la Compañía suministradora de fluido.

No deberían tampoco permitir las Compañías de Electricidad que los encargados del manejo y conservación de las instalaciones de locales de importancia no tuvieran quien les instruyera y ordenara para la realización de los trabajos citados, y que éstos fuesen precisamente industriales reconocidos como a tales.

Si el Ayuntamiento no permite la construcción de un edificio sin el plano y firma de un arquitecto, ¿por qué no podría hacer otro tanto en el ramo de electricidad? No conviene que un edificio se derrumbe, pero tampoco es lógico que se incendie, y que, al fin, se destruya con igual o mayor peligro.

Hay otro punto a considerar que, si bien no entraña ningún peligro para el público, constituye una merma para la Hacienda, o, por lo menos, una injusticia cerca de los industriales que pagan su correspondiente contribución: todos estos operarios, que tienen a su cargo locales de espectáculos, se encargan, mediante un no despreciable beneficio, del suministro de todos los materiales que precisan para los arreglos, ampliaciones y conservación, y ninguno de los citados operarios paga la contribución a que viene obligado el que comercia en la compra-venta de un artículo, y hay que hacer constar que éstos no son nada despreciables, pues el teatro menos importante consume más lámparas que un vendedor al por menor de mediana categoría.