La Energía eléctrica (1923-04-10 00:00:00), página 7

Según las fórmulas indicadas en la página anterior, resultan para las secciones usuales de conductores, de clases de corrientes y tensiones, para la caída de tensión los valores indicados en la tabla de la página 94. Esta tabla está calculada para líneas de cobre sin inducción y 220 voltios corriente trifásica, respectivamente 440 voltios corriente continua. Si hay que multiplicar el resultado se verifica con el factor de la tabla siguiente que está relacionado con las verdaderas circunstancias.

LOS VALORES DE LA TABLA DE LA PÁGINA 94 SE HAN DE MULTIPLICAR POR EL SIGUIENTE FACTOR:

    Material de línea
    CORRIENTE CONTINUA
    CORRIENTE TRIFÁSICA

    110 volts.
    220 volts.
    440 volts.
    500 volts.
    110 volts.
    220 volts.
    380 volts.
    500 volts.

    Cobre
    4
    2
    1
    0,9
    2
    1
    0,6
    0,45

    Aluminio
    6,8
    3,4
    1,7
    1,5
    3,4
    1,7
    1
    0,75

    Cinc
    14
    7
    3,5
    3
    7
    3,5
    2
    1,5

    Hierro
    32
    16
    8
    7

Línea aérea de corriente trifásica para baja tensión de 400 a 500 milímetros de distancia entre hilos

    CONDUCTORES DE UN DIÁMETRO DE MILÍMETRO CUADRAD
    Corriente trifásica cos \( \varphi = 0,8 \)

    110 voltios
    220 voltios
    380 voltios
    500 voltios
    Cobre
    Alum.
    Cobre
    Alum.
    Cobre
    Alum.
    Cobre
    Alum.

    10
    2,3
    3,6
    1,1
    1,8
    0,7
    1,1
    0,5
    0,8

    15
    2,4
    3,8
    1,2
    1,9
    0,7
    1,1
    0,5
    0,8

    25
    2,6
    4,0
    1,3
    2,0
    0,8
    1,2
    0,6
    0,9

    35
    2,9
    4,3
    1,4
    2,1
    0,9
    1,2
    0,6
    0,9

    50
    3,2
    4,6
    1,6
    2,3
    0,9
    1,3
    0,7
    0,9

    70
    3,7
    5,0
    1,8
    2,5
    1,1
    1,4
    0,8
    1,0

    95
    4,2
    5,6
    2,1
    2,8
    1,3
    1,6
    0,9
    1,2

EJEMPLOS PARA EL USO DE LAS FÓRMULAS Y DE LA TABLA EN LAS PÁGINAS 87 HASTA LA 95.

En las tablas de las páginas 94 y 95 se indican los valores \( L \times N \) en intervalos que permitan fijar con bastante exactitud los valores intermedios. Si el valor \( L \times N \) es menor que 100 hay que buscar por de pronto el valor multiplicado por 10 y el resultado hay que dividirlo por 10. Si el valor \( L \times N \) es mayor que 1.000 se divide primero este número por 10 y el consiguiente resultado se multiplica por 10.

Ejemplo 1.º—Datos: \( L \times N = 55 \); sección del conductor 4 mm², 440 voltios corriente continua.
Incógnita: ¿Caida de tensión?
Resultado: Para \( L \times N = 550 \) y 4 mm² \( e = 11,2 \) voltios. Para \( L \times N = 55 \) y 4 mm² \( e = \frac{11,2}{10} = 1,12 \) voltios.

Ejemplo 2.º—Datos: \( N = 16.000 \) para motores (= 16 kw ), \( L = 500 \) metros línea aérea corriente trifásica 380 voltios, material aluminio, sección 95 mm².
Incógnita: ¿Caida de tensión?
Resultado: \( L \times N = 8.000 \). Por la tabla de la página 94 resulta para \( L \times N = 800 \) y 95 mm² 0,69 voltios; por consiguiente, para \( L \times N = 8.000 \) resulta 0,69 × 10 = 6,9 voltios. Según la tabla adicional, página anterior, el coeficiente para líneas aéreas, con corriente trifásica 380 voltios, cos \( \varphi = 0,8 \) aluminio de 95 mm² es 1,6. La caída de tensión resulta, por consiguiente, 6,9 × 1,6 = 11 voltios.

Ejemplo 3.º—Datos: \( N = 12.000 \) para motores. \( L = 570 \) metros. Línea aérea corriente trifásica 220 voltios. Caída de tensión 8 por 100 = 17,6 voltios.
Incógnitas: ¿Sección y material?
Resultado: La potencia es conocida; para corriente trifásica vale, según la página 92 la fórmula \( q = \frac{L \times N}{k \times e \times E^2} \), por consiguiente, es para el cobre \( = \frac{570 \times 12.000}{56 \times 17,6 \times 220^2} = 31,5 \) mm².
Como, según el cuadro último, para líneas aéreas conectadas a motores debe multiplicarse por 1,4, resultará \( q = 31,5 \times 1,4 = 44 \), eligiéndose, sin embargo, 50 mm². Para aluminio \( q = \frac{570 \times 12.000}{33 \times 17,6 \times 220} = 53,5 \) mm². Como, según el cuadro citado, para líneas aéreas conectadas a motores debe multiplicarse por 1,3, resultará \( q = 53,5 \times 1,3 = 70 \) mm².