La Energía eléctrica (1924-01-25 00:00:00), página 4

sión) cuando su nivel es demasiado elevado, y que se cierra cuando el nivel está suficientemente bajo.

4.º Un contacto inferior, que abre el interruptor principal cuando el agua ha descendido por debajo de un nivel mínimo, para evitar la formación de chispas entre las puntas de electrodos y la superficie del agua.

Se pueden emplear también los diferentes dispositivos conocidos, tales como relais de corriente máxima y mínima, de tensión nula y de corriente a tierra, puesta fuera de circuito de la caldera en caso de fuerte presión.

Conviene todavía citar un dispositivo que permite actuar sobre la concentración del agua en la caldera durante el servicio; este dispositivo puede ser regulado, sea a mano, sea automáticamente, por la altura del nivel del agua.

Para las altas tensiones, puede ser útil prevenir por debajo del nivel más bajo electrodos auxiliares de débil superficie o de fuerte resistencia óhmica, que van unidos a los electrodos principales (electrodos de trabajo), y cuyo objeto es impedir que se corte la tensión en el agua cuando, por el descenso del nivel, los electrodos de trabajo emergen completamente. Como están montados en la parte baja de la caldera, dan siempre paso a una parte de la corriente y permiten evitar la formación de chispas en los extremos de los electrodos principales.

En las calderas de electrodos, sobre todo cuando están enganchadas directamente a redes de alta tensión, la puesta a tierra del punto neutro de la caldera merece una atención especial. Hace falta tenerlo en cuenta para disponer el contador, como también examinar en cada caso qué valor alcanzarían las corrientes a tierra y las sobretensiones que de ello resultarían si se produjera un desajuste en la red. Esta magnitud depende, entre otras causas, de la resistencia de la línea y de la placa de tierra.

Se puede, en caso de necesidad, prevenir un relais de corriente o de tensión de puesta a tierra, que desenganche la caldera cuando una pérdida en una de las fases de la red ocasiona un fuerte desplazamiento de las tensiones de las otras fases con la tierra. Hasta hoy no hemos tenido noticia de desarreglos producidos por la puesta a tierra del punto neutro de una caldera.

Otro grupo de generadores eléctricos de vapor comprende las calderas tubulares, en las cuales la corriente no pasa del todo por el agua, sino por resistencias aisladas, situadas en los tubos de calefacción. Como estas calderas han sido ya el objeto de una descripción detallada (ver Schweiz. Banzelung, tomo LXXI, 1918, y Genie Civil, 30 agosto 1919), nos limitaremos a algunas notas. El último género de construcción permite tener en stock como reserva tubos de calefacción separados, completamente bobinados, que es fácil montar en lugar de los que pudieran averiarse.

Las calderas tubulares convienen por su naturaleza para pequeñas potencias y tensiones inferiores a 600 voltios; pero ofrecen la ventaja de ser reglables por grados fijos, por la puesta dentro o fuera de circuito de sus diferentes grupos de tubos, y de no necesitar personal con conocimientos técnicos. Son también más apropiadas para la corriente continua que las calderas con electrodos, que, por razón de la descomposición del agua, exigen medidas de prudencia y no entran en cuenta para este género de corriente.

Los acumuladores de vapor se emplean con las calderas eléctricas cuando no se dispone de energía eléctrica en un momento deseado o en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de vapor. En el caso más frecuente, se produce el vapor con la corriente suministrada por la noche, a precio reducido o fuera de las horas de trabajo. Este vapor es utilizado entonces en la calefacción, o en la calefacción y en la fábrica durante las horas de trabajo.

Se emplea también a menudo un acumulador para cubrir con una potencia eléctrica constante una necesidad de vapor variable, exactamente como una caldera de gran volumen