La Energía eléctrica (1924-06-10 00:00:00), página 11

uno de ellos es de 36.700 kilovatios-amperios, 50 periodos, dispuestos en dos baterías, cuya capacidad total es de 100.000 kilovatios-amperios cada una. Estos transformadores reducirán el voltaje de 220.000 a 150.000 voltios. El rendimiento probado de estos transformadores es el de 99 por 100. La subestación en Eagle Rock es la que provee de energía eléctrica a la ciudad de Los Ángeles. Estaba construida para recibir la corriente a 150.000 voltios, pero para adaptarla a las nuevas líneas de 220.000 voltios, ha sido necesario instalar los nuevos autotransformadores, para evitar el tener que hacer cambios en los aparatos de la subestación, todos calculados para 150.000 voltios. Los autotransformadores forman parte integrante de la línea de transmisión, estando conectados directamente a ella sin cortacircuitos intermediarios.

Otro de los detalles interesante de esta instalación es que se han utilizado las mismas torres, y, en general, los mismos materiales de líneas al cambiar ésta de 150.000 a 220.000 voltios. A fin de adaptar a la línea el nuevo voltaje, ha sido necesario aumentar la altura de ciertas torres, así como la capacidad aisladora de los dispositivos de suspensión. Al efecto, los ingenieros idearon un medio de elevar las torres sin desarmarlas, con todos sus accesorios, incluyendo los conductores; es decir la torre, con todo su material de línea, se levantó en peso. Para esto se armó en cada una de los cuatro apoyos de la torre un aparejo especial, y una vez arreglado, permitió, haciendo funcionar los cuatro aparejos a la vez, elevar las torres en peso, y agregar en su base una nueva sección.

Los aisladores utilizados son los mismos de la antigua línea de 150.000 voltios, habiéndose agregado a la cadena dos unidades más.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Reception des signaux horaires (Renseignements meteorologiques, sismologiques, etc., transmis par les postes de T. S. F. de la Tour Eiffel, Lyon, Bordeaux). Un volumen en octavo (25 x 16), de 226 páginas, 27 francos. Editado por Gauthier-Villars & Cie, 55, Quai des Grands-Augustins, Paris (VIe).

Las diversas aplicaciones de la radiotelegrafía adquieren de día en día importancia y desarrollo insospechados, gracias a los relativos aumentos de potencia de las nuevas estaciones y al uso, cada día más extendido, de los aparatos de recepción.

La técnica radiotelegráfica ha progresado, se puede decir que inmensamente, durante el período de la gran guerra, progresos ampliamente estudiados y expuestos en numerosos tratados, escritos por especialistas o por divulgadores.

La obra que se indica no pretende más que la exposición sumaria de todos los procedimientos empleados para la emisión y recepción de las señales hertzianas. Por el contrario, expone con toda precisión los métodos y aparatos de recepción que directamente interesan a los especializados, meteorologistas, marinos y aviadores. Explica con minuciosos detalles la utilización de señales radiotelegráficas para las determinaciones horarias, para las diferencias de longitudes por mediciones cronométricas y difusión de datos meteorológicos, sismológicos, etcétera.

Es, en resumen, un texto más y un nuevo servicio que la técnica universal tiene que agradecer a la casa editora Gauthier-Villars. LA ENERGÍA ELÉCTRICA, modestamente, no quiere parecer remisa en reconocerlo.

C. B.