La Energía eléctrica (1923-04-25 00:00:00), página 3

frecuencia de 50 períodos y a una tensión variable con la distancia de transporte, y todos ellos están incluidos en el proyecto de red nacional de distribución de energía eléctrica (a 120.000 voltios), proyecto de ley presentado a las Cortes el año 1919 por la Comisión permanente Española de Electricidad.

En los planos 1.º y 2.º se indica la disposición esquemática de las redes pertenecientes a las dos Compañías Hidroeléctricas citadas, de las que vamos a tratar especialmente. La línea principal de la Hidroeléctrica Ibérica, desde Boltaña a Bilbao, recientemente inaugurada (1), es doble a 180.000 voltios y 50 períodos, con una capacidad máxima de 50.000 kilovatios. Los conductores son cables de aluminio de 164 milímetros cuadrados de sección útil, con un hilo de acero en el interior para mejorar la resistencia mecánica de la línea.

En los citados esquemas se marcan con líneas de trazo interrumpido las ampliaciones en proyecto, consecuencia de la puesta en servicio del salto de Dos Aguas en el bajo Júcar.

Producción.—La Hidroeléctrica Española dispone de las centrales generadoras siguientes: a) Central del Molinar, que corresponde a una caída de 65 metros y a un gasto de 35 m³, teniendo cuatro grupos instalados de 5.500 kilovatios (22.000 kilovatios en total), corriente trifásica, 50 períodos, 6.000 voltios; b) Central de Villora, con un salto de 111 metros y gasto de 12 m³; tiene dos grupos de 6.000 kilovatios (12.000 en total), a 6.000 voltios y 50 períodos, y c) Central de Dos Aguas, con dos grupos de 18.000 kilovatios.

Como elementos de reserva dispone la Sociedad de una central termoeléctrica en Madrid, compuesta de dos grupos turboalternadores, uno de 6.000 kilovatios y de 3.000 el otro; otra en Valencia, con dos turboalternadores, de 8.500 y 1.750 kilovatios, y, por último, en Cartagena hay una Central con máquinas de vapor de 1.500 kilovatios. Todos los grupos citados producen corriente de las mismas características que la de los saltos.

La Hidroeléctrica Ibérica genera su energía en las siguientes Centrales: a) Puente-larrá, en el Ebro, salto de 40 metros, para 20 m³ por segundo; cuatro grupos instalados de 1.500 kilovatios, o sea 6.000 en total; b) Quintana, también sobre el Ebro, con cuatro grupos de 750 kilovatios (3.000 en total), para un salto de 19 metros y un gasto de 20 m³; c) Cortijo, en el bajo Ebro, caída de 16 metros y caudal de 30 m³, con dos grupos de 3.000 kilovatios, o sea 6.000 en total, y d) Central sobre el Leizarán (Guipúzcoa), 210 metros de caída para 2 m³ de agua por segundo; cuatro grupos de 750 kilovatios análogos a los de Quintana, y, por último, e) cuatro pequeñas caídas en el Cadagua, que producen en total unos 2.000 kilovatios.

En todas ellas la corriente generada es trifásica, 3.000 voltios y 50 períodos. De reserva dispone de la Central de Burceña, cerca de Bilbao, compuesta de tres grupos turbogeneradores, uno de 3.000 kilovatios y dos de 1.750 (6.500 kilovatios en total), produciendo la energía con las mismas características.

Marcha en paralelo de las Centrales.—A pesar de la gran diversidad de longitudes en las redes de ambas Sociedades, no ha habido jamás la menor dificultad para la puesta en paralelo de las Centrales, tanto de las térmicas como de las hidroeléctricas. El único fenómeno que vale la pena de ser reseñado es el que se produce en la doble línea dispuesta en exágono, que de Molinar transporta la energía a Madrid, con una longitud de 266 kilómetros (2). Cuando los generadores se ponen en tensión, una vez conectados a la línea de transporte a circuito abierto, en el momento del contacto inicial de los reostatos

(1) Véase el núm. 5 de esta Revista, correspondiente al 10 de marzo de 1923.
(2) Esta línea sigue siendo aún la mayor de Europa, por su longitud.—(N. de la R.)