La Energía eléctrica (1923-02-10 00:00:00), página 5

Servicios eléctricos de la Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante

III

Aparatos telegráficos y accesorios.—Se adoptó definitivamente el aparato Morse, modelo alemán, fabricado por la Siemens Halske, teniendo en servicio 148 estaciones Morse, que representan un entretenimiento anual de 1.019 pesetas o 69 por aparato. Los carretes del mismo están constituidos por 6.000 espiras hilo cobre de 2,1/10 con una resistencia de 250 ohmios, o sean 500 en total por aparato.

Para estaciones facultativas, y a veces como timbres, se emplean acústicos modelo Siemens, de 150 ohmios y de los que existen montados en número de 74.

En las líneas directas se emplea el aparato Hughes, fabricado por la misma Casa Siemens Halske.

Las antiguas brújulas, de indicaciones inseguras, han sido sustituidas por miliamperímetros del tipo Deprez d'Arsonval, aperiódicos y de indicaciones más precisas; su resistencia es de 6 ohmios, llegan hasta 50 miliamperios y han sido construidos en Barcelona por la Compañía Nacional de Electricidad.

En lo relativo a aparatos de protección, los antiguos pararrayos de hilo capilar, lo mismo que los de placa con papel parañado, han sido desterrados, pues en éstos no era posible conocer fijamente la tensión crítica a que saltaba la chispa, según las alternativas de humedad, grado de limpieza, presión de las placas, etc., dando, además, frecuentes derivaciones a tierra y siendo ineficaces para evitar los efectos de las corrientes industriales de alta y baja tensión que cruzan las líneas de la Compañía. Por dichas razones se adoptan separadamente tres disposiciones distintas para proteger, respectivamente, contra las descargas atmosféricas, contra las corrientes de alta tensión y contra aquéllas que, demasiado débiles para producir la avería instantánea, son peligrosas al cabo de cierto tiempo. Para lo primero se usa el pararrayo de cartucho de hidrógeno, construido por la Casa Siemens formado como se sabe por dos bloques estriados de carbón, colocados en un tubito lleno de hidrógeno, uniéndose a línea uno de los bloques y a tierra el otro y estando regulada la distancia entre puntos para funcionar a la tensión de 200 voltios. Para los efectos de corrientes a tierra se emplean los fusibles de un amperio, hilo de plata encerrado en un tubo de cristal y para las acciones de tiempo las bobinas térmicas, que acumulando el calor desarrollado por la corriente al atravesar una pequeña bobina encerrada en un cartucho aislante funde una aleación que mantiene por soldadura una varilla entre dos resortes, intercalada en la línea, que se interrumpirá a los cinco minutos de atravesar la bobina una corriente igual a 0,25 amperios.

Las disposiciones reseñadas dan excelente resultado en instalaciones interiores, donde los telegrafistas o agentes del servicio destacados pueden fácilmente recambiar los fusibles y bobinas cuando se inutilizan por cualquier motivo, pero son inaplicables en instalaciones aisladas, a las cuales no pueden llegar rápidamente los agentes encargados de las instalaciones.

Este es el caso que se presenta en los túneles, donde es preciso proteger los cables subterráneos. Si se instalan protecciones muy sensibles fundadas en los principios de los fusibles y bobinas térmicas, la misma sensibilidad de los aparatos produce incomunicaciones que perturban el servicio; si se colocan únicamente descargadores corrientes, no suelen ser suficientes para proteger a los cables de las fuertes sobretensiones atmosféricas que, además, en muchas ocasiones los deterioran.

Fué preciso hacer un estudio detallado para llegar a una solución que satisficiera las dos