La Energía eléctrica (1923-02-10 00:00:00), página 7

2.a Disposición de gran campo de descarga, 1.000 a 1.500 milímetros cuadrados por lo menos, provisto de un mínimo de 250 puntas coincidentes dos a dos.
3.a Utilización, para las puntas, de material antiarco, inalterable e infusible.
4.a Resistencia mecánica suficiente.

Teniendo, pues, en cuenta las condiciones enumeradas, se adoptó el tipo de pararrayos de puntas, formado por dos placas de carbón eléctrico comprimido a molde de 50 × 30 milímetros con 9 y 15 ranuras transversales y longitudinales, respectivamente. Colocadas frente a frente entre cuatro resortes y separadas por un espacio de aire de 1/3 de milímetros, queda formado un descargador de 275 puntas matemáticamente coincidentes, de 1.500 milímetros cuadrados de sección y dispuesto para funcionar a 200 voltios de corriente continua.

Ello no obstante, por si la práctica aconsejaba instalación complementaria del primer dispositivo, hemos previsto la disposición de bobinas de self correspondientes a las sobretensiones ondulatorias, de tal modo que puedan ser utilizadas como relais de puesta en tierra de la línea con sólo dar forma adecuada al núcleo del mismo.

Por lo que se refiere a la acción directa del rayo, no se ha hecho un estudio especial. Con efecto, la altísima frecuencia de la descarga hace que las condiciones usuales de las líneas, y especialmente las del hilo de hierro, presenten una resistencia casi insuperable para la corriente directa del rayo, la cual, dotada en la mayoría de los casos, de muy alta tensión, salta a través de los aisladores y postes, hasta parar a tierra, con los consiguientes destrozos (arranque y rotura de aisladores y soportes, astillaje y desfibrado de palomillas, etc.). No ha habido que preocuparse de los procedimientos de protección contra una acción que, salvo una casualidad, no llegará a obrar sobre los cables: la proximidad de los carriles de hierro respecto a los aisladores, y la self-inducción relativamente elevada de nuestras líneas, y los mismos pararrayos, dirigirán a tierra con completa seguridad la acción directa del rayo, quedando el caso reducido a reparaciones en la línea aérea, bastante claras y visibles en la mayoría de las ocasiones.

Queda la acción indirecta del rayo y las sobretensiones inducidas.

La descarga oscilatoria del rayo, dotada de altísima tensión y frecuencia, produciéndose a proximidad mayor o menor de una línea eléctrica, determina la formación de ondas en el espacio, que actúan sobre dicha línea en la forma análoga a las antenas de telegrafía sin hilos; la descarga oscilatoria, con el conjunto de fenómenos que son su consecuencia, y el conductor telegráfico, constituyen dos circuitos acoplados en mayor o menor grado, según sea mayor o menor el número de líneas de fuerza correspondientes al primer fenómeno que actúen sobre el conductor. La acción será más o menos intensa, según sea el valor del coeficiente de acoplamiento entre la descarga y la línea, difícil de determinar teóricamente. Tanto la descarga oscilatoria, como las oscilaciones producidas en el circuito, tienden a amortiguar- se, ya que la resistencia óhmica tiene para ambos circuitos un valor no despreciable, respecto de la relación \( \frac{L}{T} \), entre los respectivos coeficientes de self y los tiempos periódicos de oscilación propios de cada circuito (\( T = 2\pi \sqrt{C.L} \)).

El cálculo demuestra que en todo conductor sujeto a la acción de una descarga oscilatoria de periodo y amortiguamiento determinados, se producen simultáneamente dos grupos de oscilaciones:

1.º Oscilaciones forzadas, dotadas de una frecuencia y amortiguamiento iguales a los de la acción primaria, o sea del rayo en este caso.
2.º Oscilaciones libres, dotadas de una frecuencia y amortiguamiento iguales a los del circuito en que se producen (tramo de línea telegráfica), y dependientes, por lo tanto, de la self y capacidad de la línea;