La Energía eléctrica (1923-09-25 00:00:00), página 6

Resistencia a la acción de los elementos quiere decir que no sólo deben emplearse en la instalación materiales no oxidables, sino que los disyuntores, interruptores, fusibles, pararrayos, transformadores y demás aparatos deben funcionar debidamente en todo tiempo, cualesquiera que sean las condiciones atmosféricas en la localidad en que se encuentre la instalación.

Las torres o estructuras empleadas para el objeto son generalmente de acero galvanizado en caliente, salvo en instalaciones temporales o de poca importancia en que se emplea acero pintado. Todas las piezas expuestas de los aparatos se someten a tratamiento que impida o retarde la oxidación. Los hierros acanalados que forman parte de los aparatos están galvanizados, y las piezas de cobre, barnizadas con laca; asimismo son galvanizadas todas las tuberías que unen unos aparatos con otros. Los contactos de los fusibles, las bases de éstos y los interruptores de palanca se construyen de manera que no fallen en su funcionamiento, por mucha lluvia, nieve o hielo que haya.

Muchos años de servicio en los helados climas del Norte han puesto de manifiesto la buena construcción de estos aparatos. Los cortacircuitos, transformadores y pararrayos van provistos de manguitos aisladores para la entrada de los conductores en los tanques; éstos son intercambiables entre los diversos aparatos, y no son afectados por los temporales de lluvia, viento, nieve o granizo.

El aceite empleado en los interruptores de aceite, en los transformadores y en los reguladores de inducción es un aceite mineral sujeto a un procedimiento especial, el que tiene un punto de inflamación muy elevado, superiores cualidades aisladoras, gran resistencia a la carbonización y un punto de congelación extraordinariamente bajo.

Seguridad de funcionamiento quiere decir que los aparatos, no sólo deben resguardar los circuitos que gobiernan, sino que sus mecanismos deben funcionar con exactitud y precisión sin sobrecalentarse, cuando el servicio lo demande. Los cortacircuitos de aceite deben ser capaces de interrumpir la corriente de manera efectiva e instantánea cuando ocurran cortacircuitos que pongan en peligro el circuito que protegen. El salto periférico de los aisladores debe ser bastante grande, para que no se establezca conexión entre los conductores y la tierra. Excusado es decir que los pararrayos deben ser de la mejor clase.

La tercera condición, o sea que no debe poner en peligro el servicio de la línea principal, significa que cualquier accidente o interrupción que ocurra en las líneas secundarias no deben afectar en lo más mínimo a la línea principal.

El ser de construcción sólida y duradera quiere decir que los aparatos deben estar bien y sólidamente construidos con buenos materiales. Las torres o postes de madera deberán tratarse con creosota o con cualquier otro preservativo, y bien cimentados y sujetos.

Conservación económica significa que el mantenimiento de la subestación debe demandar pocos gastos, y que los aparatos han de ser de tal calidad que las composturas sean pocas y poco costosas.

El no demandar atención es una cualidad esencial en todas las subestaciones al aire libre.

La condición de que la subestación al aire libre pueda ser manejada por personas sin conocimientos de electricidad implica que la instalación y distribución de los aparatos sea sencilla y al alcance de la inteligencia de los obreros ordinarios. Que las piezas por las que circule corriente queden de manera que no haya posibilidad de contactos accidentales, tomándose todas las precauciones para salvaguardar la vida de las personas que se acerquen a la subestación.

Damos seguidamente una tabla que indica la capacidad mínima de la estación a diversos voltajes, para que su instalación resulte económica: