La Energía eléctrica (1923-03-10 00:00:00), página 5

El rendimiento luminoso del alumbrado no sufre gran alteración por la altura de suspensión, si las paredes y el techo son de color claro. La mayor altura de la lámpara es compensada en gran parte por el aumento de la reflexión. Si las paredes y el techo son de color medio claro u obscuro, el rendimiento del alumbrado ha de evaluarse en una cifra comprendida entre los límites indicados en las tablas, pero tanto mayor cuanto más baja se suspenda la lámpara. En las habitaciones, generalmente, se elige la altura de las lámparas fijas de 2,25 a 2,5 metros, próximamente, desde el suelo; en los cafés, etc., y en los establecimientos comerciales, hasta de 3 metros próximamente.

En el alumbrado de calles y plazas y otros lugares exteriores, el efecto del alumbrado depende principalmente de la dirección en que las lámparas o reflector envían la luz. Según la intensidad máxima de la luz sea dirigida directamente hacia abajo, más a los lados u horizontalmente y hacia arriba, se distinguen los reflectores de radiación profunda o alta. Los correspondientes rendimientos del alumbrado se encuentran en la tabla 3. El rendimiento luminico depende, además, de la relación entre el ancho de la calle y la altura de la lámpara, por lo que se tiene presente la influencia de la altura. La altura de suspensión de las lámparas para el alumbrado de las calles depende principalmente de la potencia luminica de las lámparas. Lámparas potentes se pueden suspender a mayor altura. Una base para el cálculo de la altura da la fórmula

\[
h = 3,5 + \frac{\sqrt{J}}{10}
\]

que permite calcular la altura adecuada (h) en metros para una lámpara de J bujías.

En muchos casos se obtiene para el cálculo aproximado de alumbrado valores medios proporcionales bastante precisos, basándose en un rendimiento del 40 por 100. Para este caso sirven de ayuda las tablas 4 y 5. La primera da los valores para las lámparas de filamento metálico con atmósfera de gas, 60 a 2.000 vatios; la otra para bombillas de filamento metálico al vacío de 5 a 100 bujías; indican la superficie de suelo que corresponde a cada lámpara para producir un alumbrado medio de 100 lux. Si el alumbrado medio que se quiere obtener presenta menos de dos lux, se busca el valor de la superficie que corresponde a un alumbrado 10 ó 100 veces mayor y se multiplica por 10 ó por 100. Los valores entre paréntesis de las tablas no tienen aplicación práctica. En el lado izquierdo de las tablas están indicados la intensidad luminosa y el consumo de energía de los tipos normales de las lámparas con atmósfera de gas y al vacío para 110 y 220 voltios. La tabla 4 está calculada para lámparas de 220 voltios. Donde se trata de una tensión de 110 voltios es preciso calcular los valores correspondientes a razón de la proporción que existe entre las intensidades luminosas indicadas en las primeras dos columnas. La tabla 5, para lámparas de filamento metálico al vacío, tiene validez para cualquier tensión.

Si las condiciones de una instalación de alumbrado son tales que el rendimiento luminoso difiera mucho del valor medio del 40 por 100, se pueden utilizar, no obstante, las dos tablas, siempre que se reduzcan los valores obtenidos al rendimiento en cuestión.