La Energía eléctrica (1922-11-10 00:00:00), página 9

Tercer grupo, llamado Peggan-Weinzödl, comprende cuatro pequeños saltos, que darán una potencia máxima de 27.000 HP (para un gasto de 80 metros cúbicos por segundo), ampliando debidamente la actual instalación de la Compañía de Electricidad Steinermarkische, aguas arriba de Peggan. Este grupo servirá para alimentar los ferrocarriles de la Styria Central, uniéndolos, a este efecto, con las centrales del grupo Teigitsch más aguas abajo.

Cuarto grupo, denominado Puntigan-Werndorf, que comprende dos saltos, de 16 y 13 metros, situados cerca de las ciudades citadas, el primero de 14.000 HP y de 12.000 el segundo, destinados a la zona industrial del gran centro consumidor de Graz, juntamente con los embalses reguladores del quinto grupo de saltos, llamado del Teigitsch, constituido por varios pequeños lagos artificiales que acumulan 20 millones de metros cúbicos, obteniéndose dos saltos de alta presión, con una altura de caída de 150 y 225 metros. La sección de las tuberías permitirá un gasto de 16 metros cúbicos por segundo, siendo este grupo de la mayor importancia por su carácter regulador, destinado también a mantener la alimentación de los ferrocarriles de la Styria Central.

Separado del curso del río, se piensa, por último, aprovechar las aguas recogidas en la alta meseta del Teichalpe, reuniendo en tres pequeños embalses toda el agua posible (unos 7,5 millones de metros cúbicos) y vertiéndolas al Mur, mediante un salto de 780 metros, que suministrará 11 millones de kilovatios-hora.

Distribución de la energía

La distribución de energía, tal como se ha previsto en el proyecto, necesita una red general que conduzca la energía a los principales centros de distribución y consumo, de donde partirán las redes secundarias de menor tensión, destinadas a alimentar las regiones locales; estas redes de relleno se construirán por las mismas Empresas locales o Sociedades Cooperativas encargadas de la venta de fluido en pequeña escala. Así, pues, la Gran Empresa instalará una gran red de 100 a 110.000 voltios, que unirá las centrales con los principales centros consumidores, instalando también los correspondientes puestos transformadores que reduzcan la tensión dicha a la media de las redes secundarias, variables entre 20 y 35.000 voltios.

En el plano puede verse la red de 110.000 voltios, que comenzando por el Oeste en la línea de la central de Talbach, cerca de Schladming, se dirigirá a Rottenmann (pasando antes por la central de Solkbach), desde cuya ciudad, y después de alimentar varias fábricas de hierro y magnesita (Trieben), se dirigirá al Sur por los mismos postes de la línea alimentadora de los ferrocarriles, hasta el gran centro consumidor de Zeltweg. Por otra parte, de la central del Enns, alimentadora de la alta Styria y de la zona vienesa, partirá una doble línea de aluminio con una sección de \(2 \times 3 \times 150\) mm\(^2\), hasta las ciudades de Donawitz y Leoben, donde entroncará una línea compensadora, también a 100.000 voltios, que a lo largo del Mur la unirá con el centro distribuidor de Zeltweg. Continuando la marcha de la línea general, a partir de Leoben, se dirigirá hacia el Norte (con una sección algo menor que anteriormente), pasando por el tercer centro distribuidor de Bruck, de donde arrancará el enlace con la red de la Styria Central (sector de Graz) y continuando hacia el Norte pasará por Kapfenberg y Mürzzuschlag, ya en los límites de Styria con la Baja Austria.

(Continuará.)

E. G. V.