La Energía eléctrica (1923-05-25 00:00:00), página 6

25 y 50 mm² variando entre dichos límites según las características de la línea; longitud, intensidad, tensión, y, por consiguiente, pérdida por resistencia óhmica. No se usa menor sección porque en las primeras experiencias de líneas con secciones inferiores a 25 mm², se produjeron roturas por falta de resistencia mecánica. Bastaba un huracán, nevada u otros fenómenos que sometieran a los conductores a esfuerzos mecánicos considerables para dar lugar a las citadas roturas con la interrupción y peligros consiguientes. El máximo es de 50 mm² porque no ha habido necesidad de emplear secciones mayores, aunque recientemente, debido a mayores necesidades de consumo, se han proyectado conductores de cobre de 1.000 mm². Todas las secciones superiores a 50 mm² son en cable.

Para las nuevas líneas trifásicas a 132.000 voltios, el cable adoptado es de aluminio con alma de acero, siendo su sección útil 112 mm², habiéndose decidido por este único tipo bimetálico para estar a cubierto del efecto corona, muy de temer en tan alta tensión.

Disposición general de las líneas.—Para sus transportes de fuerza la Hidroeléctrica Ibérica emplea siempre dos líneas, cada una de ellas montada sobre postes separados y a una distancia variable entre 10 y 20 metros. En explotación normal, dichas dos líneas trabajan en paralelo, y en caso de avería en una de ellas, soporta la otra el total de la carga aunque, naturalmente, con aumento de pérdidas. Paralelamente a la línea principal y a unos 50 metros, se tiende una línea telefónica auxiliar.

Para las líneas a 66.000 voltios de la Hidroeléctrica Española se adoptó la disposición de seis conductores en hexágono, soportados, por tanto, los dos circuitos, por los mismos postes. Esta disposición, que fue muy discutida por los técnicos españoles, ha dado un satisfactorio resultado en los varios años que lleva de servicio en la línea de Molina a Madrid, teniendo además esta disposición la inestimable ventaja de que puede seguir funcionando cualquiera que sean los tres hilos averiados. Para ello, la línea se divide en secciones o trozos de 40 kilómetros de longitud, en cuyos puntos de seccionamiento puede hacerse todas las combinaciones posibles entre unos hilos y otros. Con este sistema, las interrupciones que provengan de la ruptura de aisladores o del conductor, son reducidas al tiempo necesario para efectuar dichas conexiones, operación que se hace en menos de cinco minutos, continuando funcionando con los tres cables que sigan en buen estado, hasta el momento de ejecutar la separación. Esta se efectúa generalmente los días de fiesta y si por cualquier causa no puede esperarse al día siguiente, a las horas más propicias para hacer la interrupción. No hay que decir que esta misma disposición en hexágono ha sido adoptada por ambas Sociedades para las nuevas líneas a 132 000 voltios.

Líneas subterráneas.—La Hidroeléctrica Española distribuye la energía en el interior de las ciudades con cables trifásicos armados, de sección comprendida entre 50 y 100 mm², y funcionando a 6 600 voltios.

Para la localización de averías se emplean aparatos que no dan la posición exacta de la avería sino únicamente el trozo donde dicho defecto se encuentra, habiéndose confirmado con esto por qué los aparatos de localización por resistencia o capacidad no dan indicaciones exactas, pues al producirse la avería se ceba el arco con tierra vitrificándose dada su naturaleza siliciosa; la tierra es así muy imperfecta y, sobre todo, muy variable, con lo que el 90 por 100 de los casos sería imposible localizar el defecto. Cuando la avería consiste en la interrupción o rotura completa de un hilo, la localización puede muy bien hacerse por comparación de capacidades justamente en consecuencia de la vitrificación del suelo.

Explotación técnica, seguridad y protección

a) La frecuencia empleada en todas las grandes redes es de 50 períodos por segundo y corriente trifásica a 33.000 voltios (antiguas líneas de la Hidroeléctrica Ibérica), 50 000