La Energía eléctrica (1923-05-25 00:00:00), página 5

en plena canícula, cuando las condiciones de temperatura son las menos propicias para la humedad, se han visto las calles de Cartagena durante julio y agosto, en el mismo estado que si acabase de llover.

La humedad producida por este viento, unido al depósito de polvo salino que en esta región se forma en gran cantidad sobre los aisladores, hace que en las noches de verano los aisladores se cubran de efluvios en los puntos de amarre de los conductores, hasta el extremo de que, vistos a distancia, parecen estar iluminados.

Conociendo la causa se ha recurrido a evitarla, limpiando de cuando en cuando los aisladores lavándolos con agua; con esta medida el resultado ha sido inmediato, comportándose este trozo como el resto de la línea.

Vigilancia de los aisladores.—Desgraciadamente los dos tipos de aisladores que acaban de ser citados y principalmente el construido por la casa Rosenthal son medianos, siendo difícil precisar el momento en que se producen las casi invisibles hendeduras o grietas en la campana superior de los aisladores y más difícil todavía el explicarse las causas que las originan. Primeramente se atribuyó a fenómenos eléctricos, principalmente sobretensiones; después, no satisfaciendo lo anterior, se trató de explicarlas por las condiciones en que se había hecho la unión del aislador «al cemento», pensando que la diferencia de dilatación entre la porcelana y cemento provocaría la grieta por la acción mecánica sobre la campana superior. Trató de comprobarse esto, sustituyendo el cemento por una materia plástica como el asfalto, haciendo la unión del aislador al soporte por medio de caño con minio, por lo que la dilatación no podía causar esfuerzos mecánicos peligrosos; observándose que seguían fallando los aisladores principalmente en el citado caso de Sierra Mariola y en los del tipo Rosenthal. Cuando se presentaba un huracán tormentoso, si la línea había estado por algún tiempo funcionando con tiempo seco y venía una lluvia violenta, se producían gran número de roturas de aisladores, indicadoras de que las hendeduras existían ya, empapándose de agua y haciendo perder su poder aislante a la campana superior, originando una pequeña descarga con la chispa correspondiente que vitrificando el material a todo lo largo de la hendedura daba lugar a una descarga explosiva que terminaba por romper violentamente la campana superior.

Como consecuencia de todo esto, y sin que se pueda determinar exactamente el motivo de estos fenómenos, la opinión actualmente predominante indica como causa la diferencia de los coeficientes de dilatación de la porcelana según los espesores, resultando del diferente grado de cocción al variar el espesor. Quizá influya también la forma de la campana superior. Parece que el coeficiente de dilatación no es absolutamente uniforme en la masa de la campana superior, y esta diferencia da lugar con el tiempo y sobre todo en las regiones en que son frecuentes los cambios de temperatura, a que se produzcan las pequeñas grietas origen de todos los males posteriores. Esto obligó a la Hidroeléctrica Española a desechar definitivamente el tipo rígido en estos tubos sustituyéndolos por los del tipo suspendido, sin que por lo reciente de su instalación pueda precisarse aun el resultado práctico que se obtendrá. El tipo antiguo, para 30.000 voltios es absolutamente perfecto no habiéndose presentado nunca el fenómeno anterior y aun en las líneas a 66.000 voltios con aisladores rígidos pueden seguir funcionando, con aisladores agrietados siempre que las tormentas no sean muy frecuentes.

La fijación del hilo sobre el aislador se hace lateralmente, y con un trozo de hilo recocido de la misma composición que el empleado para la línea, pues al principio se usaba en la Hidroeléctrica Ibérica un hilo de cobre de menor sección que la de la línea, presentándose a veces roturas del mismo que originaba se soltase el hilo de trabajo del aislador.

Ambas Sociedades emplean para sus líneas hilos de cobre duro, cuya sección varía entre