La Energía eléctrica (1923-11-10 00:00:00), página 8

líneas, no pueden obtenerse con la onda fundamental, al menos que en circunstancias especiales ciertos aparatos reúnan constantes determinadas, como ocurre en la maniobra no simultánea de los cortocircuitos unipolares, fusión de uno de éstos, etc., etc. Para comprender la influencia que ejerce la extensión de las líneas, conviene tener en cuenta la observación de Steinmetz: «Dada la velocidad con que se propagan las ondas, que es la misma que la de la luz, para que exista la resonancia, con frecuencia distinta de la frecuencia propia del circuito (condición de resonancia), es necesario que en la emisión de las ondas haya coincidencia en el punto de origen de una onda emitida con una reflejada.» Llamando \( l \) a la longitud de la línea, la frecuencia natural sería:

\[
f = \frac{300.000}{4\ l};
\]

así, para obtener la frecuencia de resonancia a la extremidad de una línea con una frecuencia de 50 periodos, sería necesario que aquélla tuviese una longitud de 1.500 kilómetros.

Estos fenómenos se producen, en general, con las armónicas de orden superior que pueden originarse en los generadores (1) y en algunos receptores como las comutatrices, motores síncrono y asíncrono, y, más frecuentemente que en estos últimos, en los transformadores de alta tensión bobinados en estrella, y en los que la armónica 3.a de la corriente magnetizante no puede circular interiormente. Los grupos trifásicos, formados con unidades monofásicas acopladas en triángulo, son origen frecuente de estos fenómenos, ya que sus circuitos magnéticos no están acoplados.

Consecuencias.—De lo expuesto podemos deducir que las ondas axiales, no solamente constituyen, por sus efectos mismos, un verdadero peligro para las máquinas, sino que pueden dar origen a sobretensiones de gran amplitud; así, que podemos decir, de una manera general, que, tanto los cortocircuitos entre espiras como los cortocircuitos con tierra y demás accidentes característicos consiguientes, como destrucción de terminales, aisladores, porcelanas, etc., son casi exclusivamente producto inmediato de ellas.

Deberá, pues, procurarse en toda instalación extinguir estas oscilaciones inmediatamente después de su producción.

Los procedimientos imaginados a este efecto, y hoy día en uso, se reducen exclusivamente a colocar simples bobinas de autoinducción entre las líneas y los aparatos que se desean proteger, o bien a emplear combinaciones de éstas son condensadores o resistencias. Los aparatos a base de distancias explosivas, llamados de chispa generalmente, no constituyen, en efecto, una protección eficaz contra estas ondas, ya que ellas tienen, en general, amplitudes inferiores a la correspondiente a la tensión de servicio. Estos aparatos sólo pueden conducir la energía de las sobretensiones radiales o mixtas de gran amplitud a las resistencias de amortiguamiento y a la tierra. Indicaremos, sin embargo, que en muchos casos, de la marcha de las oscilaciones libres depende la eficacia de los pararrayos con las sobretensiones radiales, y se ha observado, en efecto, que en determinadas ocasiones éstos no entran en juego si los puntos de unión de ellos con las líneas no coinciden con un vien- tre de aquellas oscilaciones.

Las combinaciones de las bobinas de autoinducción con las capacidades, constituyen

(1) Actualmente las curvas de tensión de los alternadores, en virtud de ciertas disposiciones introducidas en su construcción, tales como amortiguadores, forma especial de los polos, torsión de los mismos o de los canales, gran número de éstos por polo, etc., etc., son casi rigurosamente sinusoidales; así que es más bien la curva de carga la que presenta estas armónicas.