La Energía eléctrica (1923-02-25 00:00:00), página 7

Servicios eléctricos de la Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante

IV Y ÚLTIMO

Alumbrado y fuerza motriz.—Para el suministro de energía eléctrica se proyecta establecer centrales generadoras, a base de gas pobre y aceites pesados, en Madrid, Alcázar, Port-Bon, Alicante, Ciudad Real y otras, pues el sistema actual de contratar el fluido a Empresas eléctricas, parece no da satisfactorio resultado por las intermitencias y paros en el suministro de la energía, a pesar de que en todas las instalaciones la carga es muy intermitente, por lo que es mucho más indicado adquirirla de contador.

La mayor parte de las instalaciones son alimentadas por corriente alterna a 120/220 voltios, aunque el voltaje práctico varía entre 80 y 230, obligando estas oscilaciones a tener lámparas de varias tensiones. Para el alumbrado exterior se adoptaron lámparas intensivas de nitrógeno, excluyendo completamente los arcos voltaicos. Esto, unido a la adopción de lámparas incandescentes de 400, 600 y 1.000 bujías, ha hecho reducir considerablemente el personal encargado de las instalaciones.

Para corriente continua se emplea el contador del tipo motor, y para trifásica, el contador Bergman, de «cuatro hilos», midiéndose la potencia por el método de los tres vatímetros. Todos estos aparatos llevan totalizador ciclométrico, que dan directamente el consumo en kilovatios-hora y van montados en un cuadro de manual, independiente del de distribución, comprobándose cuatrimestralmente haciéndoles trabajar sobre un circuito compuesto por cierto número de lámparas incandescentes de consumo conocido (un número exacto de kilovatios adecuado a la potencia que el contador debe medir, montadas en un cuadro transportable.

Los revestimientos protectores de los hilos ordinarios de dos, tres o cuatro capas, son en absoluto insuficientes para instalaciones ferroviarias, mucho más castigadas que las corrientes, por lo que se adoptó el aislamiento de alta tensión CVT, constituido por dos capas de goma vulcanizada, cinta engomada y capa de algodón con barniz negro (tipo 3,860, Pirelli). Para líneas exteriores se emplea la protección Hackethal (cintas de papel aceitado, algodón con pasta de minio y trenza de cañamo con barniz impermeable), con aisladores de gran aislamiento.

Para agujas, cruzamientos de ríos, etc., que requieren canalización subterránea, se usa el cable GPF, idéntico al descrito anteriormente al tratar de comunicaciones, introducido en cajetines de madera de 10 por 10 centímetros (relleno de alquitran y arena de río), colocado en el fondo de una zanja de 0,60 metros de profundidad. En empalmes y derivaciones se utilizan cajas de fundición, llenas de una mezcla aisladora compuesta de asfalto, cera y parafina.

Para el exterior se adoptaron los aisladores de la casa Berenguer, números 805 y 61, derivados del tipo «Delta» y probados a 80.000 voltios, y en lugar de las poleas corrientes, los aisladores de nervios (de acordeón).

Como postes, se emplean los telescopicos, de tubo de acero, sólidos y esbeltos, de 7, 8 y 9 metros, y los de madera son preservados con la solución Kyan (solución de bichloruro de Hg al 1 por 100).

La escasez del cobre obligó a adoptar el aluminio para alguna línea y para montajes de cuadros, bobinas, protectores, etc., no siendo de aconsejar en secciones menores de 85 milímetros cuadrados, si de líneas aéreas se trata, nunca en conductores macizos.

Para cortocircuitos se emplean los fusibles Diared (Siemens), y de hilo de plata para intensidades mayores de 30 amperios.