La Energía eléctrica (1922-07-25 00:00:00), página 2

LÍNEAS.—De la Central de El Carpio arrancan tres líneas, que transmiten la energía producida a Córdoba, La Carolina y Villanueva de Córdoba.

Todas ellas trabajarán a una tensión de 70.000 voltios y están montadas sobre apoyos de hormigón armado y aisladores de soporte.

LÍNEA DE CÓRDOBA

Flechas y tensiones de tendido

    Temperaturas
    10
    15
    20
    25
    30
    35

    10	15	20	25	30	35
    10	15	20	25	30	35
    10	15	20	25	30	35
    10	15	20	25	30	35
    10	15	20	25	30	35

    Tensiones. Kg.
    81,8	76	71,3	67	63,5	60
    81,8	76	71,3	67	63,5	60
    81,8	76	71,3	67	63,5	60
    81,8	76	71,3	67	63,5	60
    81,8	76	71,3	67	63,5	60

    60	0,475	0,511	0,545	0,580	0,611	0,650
    60	0,475	0,511	0,545	0,580	0,611	0,650
    60	0,475	0,511	0,545	0,580	0,611	0,650
    60	0,475	0,511	0,545	0,580	0,611	0,650
    60	0,475	0,511	0,545	0,580	0,611	0,650

    70	0,416	0,495	0,741	0,790	0,833	0,883
    70	0,416	0,495	0,741	0,790	0,833	0,883
    70	0,416	0,495	0,741	0,790	0,833	0,883
    70	0,416	0,495	0,741	0,790	0,833	0,883
    70	0,416	0,495	0,741	0,790	0,833	0,883

    80	0,845	0,910	0,970	1,03	1,09	1,15
    80	0,845	0,910	0,970	1,03	1,09	1,15
    80	0,845	0,910	0,970	1,03	1,09	1,15
    80	0,845	0,910	0,970	1,03	1,09	1,15
    80	0,845	0,910	0,970	1,03	1,09	1,15

    90	1,07	1,15	1,23	1,30	1,38	1,46
    90	1,07	1,15	1,23	1,30	1,38	1,46
    90	1,07	1,15	1,23	1,30	1,38	1,46
    90	1,07	1,15	1,23	1,30	1,38	1,46
    90	1,07	1,15	1,23	1,30	1,38	1,46

    100	1,32	1,42	1,51	1,61	1,70	1,80
    100	1,32	1,42	1,51	1,61	1,70	1,80
    100	1,32	1,42	1,51	1,61	1,70	1,80
    100	1,32	1,42	1,51	1,61	1,70	1,80
    100	1,32	1,42	1,51	1,61	1,70	1,80

    110	1,60	1,72	1,83	1,95	2,06	2,18
    110	1,60	1,72	1,83	1,95	2,06	2,18
    110	1,60	1,72	1,83	1,95	2,06	2,18
    110	1,60	1,72	1,83	1,95	2,06	2,18
    110	1,60	1,72	1,83	1,95	2,06	2,18

    120	1,90	2,04	2,18	2,32	2,45	2,59
    120	1,90	2,04	2,18	2,32	2,45	2,59
    120	1,90	2,04	2,18	2,32	2,45	2,59
    120	1,90	2,04	2,18	2,32	2,45	2,59
    120	1,90	2,04	2,18	2,32	2,45	2,59

    130	2,23	2,40	2,56	2,72	2,87	3,04
    130	2,23	2,40	2,56	2,72	2,87	3,04
    130	2,23	2,40	2,56	2,72	2,87	3,04
    130	2,23	2,40	2,56	2,72	2,87	3,04
    130	2,23	2,40	2,56	2,72	2,87	3,04

    140	2,58	2,78	2,96	3,16	3,33	3,53
    140	2,58	2,78	2,96	3,16	3,33	3,53
    140	2,58	2,78	2,96	3,16	3,33	3,53
    140	2,58	2,78	2,96	3,16	3,33	3,53
    140	2,58	2,78	2,96	3,16	3,33	3,53

La línea de Córdoba tiene 30 km. de longitud, una capacidad de 3.000 kilovatios, y está formada por cuatro cables, uno de ellos de reserva. Estos conductores son de aluminio con una sección de 21 mm.², y están reforzados por un alma de acero galvanizado de 2,12 mm. de diámetro. La ventaja de estos cables está, principalmente, en su ligereza, unida a su

Columna de ángulo.

Curvas de flechas y tensiones.

gran resistencia mecánica. Este cable pesa 86 kg. por kilómetro y tiene un límite de elasticidad de 581 kg., y una carga de rotura de 755 kg.; estos valores permiten el empleo de vanos de 100 m., habiendo uno de 150 m. para cruzar el río Guadamellato.

Para el cálculo de flechas se partió de una tensión máxima de 308 kg. (coeficiente de seguridad de 2,5) para una temperatura de 5° C. y una presión de viento de 125 kg. por metro cuadrado. El gráfico indica las tensiones de tendido y flechas correspondientes para