La Energía eléctrica (1923-03-10 00:00:00), página 7

de la página 64 resulta para talleres de maquinaria un alumbrado de 30 lux. De la tabla 4 resulta, bajo estas condiciones, una superficie de 66 metros cuadrados por cada lámpara de 800 vatios. Se necesitan, por consiguiente, \(1,000 : 66 = 15\) lámparas.

Si en este caso la instalación se hace con reflectores Wiskott, que dan un aprovechamiento especialmente bueno del alumbrado, se podría lograr un rendimiento aproximado del 60 por 100. La superficie por lámpara sería en este caso \(66 \times \frac{60}{40} = 99\) metros cuadrados y serían suficientes \(1,000 : 99 = 10\) lámparas.

INDICACIONES PARA EL CALCULO APROXIMADO DE ALUMBRADO
(A base de un rendimiento luminoso del 4 por 100)

TABLA 4
Superficie correspondiente por lámpara de filamento metálico con atmósfera de gas

    Intensidad luminosa
    Consumo por lámpara
    SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS PARA UN ALUMBRADO MEDIO EN LUX

    2	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100

    Para 110 volts. Bujas H.
    En vatios
    2	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100

    62	45	60	112	45	22	15	11	9	7.5	5.5	4.5	3.7	3.2	2.8	2.5	2.2

    82	65	75	170	68	34	22	17	13.5	11	8.5	6.5	5.5	4.8	4.2	3.8	3.6

    120	100	100	250	100	50	33	25	20	16.5	12.5	10	8.5	7.1	6.3	5.6	5.0

    200	170	150	425	170	85	56	42	34	28	21	17	14	12	10.5	9.5	8.5

    275	250	200	625	250	125	83	62	50	41	31	25	21	18	15.5	14	12.5

    450	400	300	1,000	400	200	133	100	80	66	50	40	33	29	25	22	20

    800	750	500	1,870	750	375	250	187	150	125	93	76	62	54	47	42	37

    1,200	1,150	750	(2,870)	1,150	575	383	287	230	192	143	115	96	82	72	64	57

    1,850	1,350	1,000	(3,870)	1,580	775	515	357	310	258	194	155	129	111	97	86	77

    2,600	2,400	1,500	(6,000)	(2,400)	1,200	800	600	480	400	320	240	200	170	150	133	120

    3,200	3,200	2,000	(8,000)	(3,200)	1,600	1,065	800	640	530	400	320	266	228	200	175	160

TABLA 5
Superficie correspondiente por lámpara de filamento metálico al vacío

    Consumo por lámpara
    Intensidad luminosa horizontal
    SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS PARA UN ALUMBRADO MEDIO EN LUX

    2	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100

    Para 110 volts. En vatios
    Para 220 volts. En vatios
    7	5	10	4.0	2.0	1.3	1.0	(0.8)	(0.66)	(0.5)	(0.4)	(0.33)	(0.28)	(0.25)	(0.22)	(0.2)

    13	14	10	20	8.0	4.0	2.6	2.0	1.6	1.3	1.0	(0.8)	(0.65)	(0.57)	(0.5)	(0.45)	(0.4)

    18	21	16	32	12.5	6.4	4.2	3.2	2.6	2.1	1.6	1.25	1.05	0.92	0.8	0.7	0.64

    25	30	25	50	20	10	6.6	5.0	4.0	3.3	2.5	2.0	1.65	1.45	1.25	1.1	1.0

    32	35	32	64	25	12.5	8.5	6.4	5.1	4.2	3.2	2.5	2.1	1.8	1.6	1.4	1.25

    50	55	50	100	40	20	13	10	8.0	6.6	5.0	4.0	3.3	2.8	2.5	2.2	2.0

    100	105	100	200	80	40	26	20	16	13	10	8.0	6.6	5.7	5.0	4.5	4.0

2.º Una calle de poco tránsito, de 12 metros de ancho ha de recibir un alumbrado medio de un lux con lámparas de filamento metálico al vacío de 50 bujías Hefner. Se quiere averiguar la distancia adecuada entre las lámparas. De la tabla 5 resulta para 10 lux una superficie de 20 metros cuadrados por lámpara de 50 bujías; para un lux, por consiguiente, una de 200 metros cuadrados. A cada 200 : 12 = 16,5 metros longitudinales corresponde, pues, una lámpara y se pondrán faroles distribuidos a los dos lados de la calle distanciados 83 metros en cada lado entre sí y 16,5 metros entre uno y otro lado.

El cálculo a base de rendimiento luminoso, lo mismo que los procedimientos más