La Energía eléctrica (1924-03-10 00:00:00), página 8

res de conexiones inversas, dispuestos en el comienzo y extremo de los conductores y excitados con la corriente de servicio. El aprovechamiento de esta diferencia de tensión evita los inconvenientes intrínsecos a otras conexiones, e independiza la sensibilidad de la conexión del sitio en que se encuentra la falta.

En el sistema de protección Lypro se produce con reveladores diferenciales un equilibrio entre las corrientes que pasan por un conductor central aislado y la suma de las que atraviesan los conductores de la sección restante; mientras existe la constancia de equilibrio no se ha dañado el cable. Esta constancia, independiente de la diferencia de tensión producida con los transformadores citados, ha de destruir el equilibrio en cuanto se presente una falta, y desconectará inmediatamente el conductor dañado. La falta se comprueba y evidencia, por consiguiente, por una carga suplementaria de la sección transversal principal, que no se observa en el conductor central aislado. Pero si la energía que se dirige al contacto a tierra o al circuito corto es tan grande que funde el arco producido, la sección transversal principal ataca hasta el conductor central, y no se producirá una perturbación del equilibrio, por intervenir todas las secciones transversales parciales, correspondientemente al valor de sus conductibilidades en la transmisión de la corriente debida a la falta. Con los transformadores se consigue que la magnitud de la corriente producida por la falta venga a ser casi la misma que la de la corriente útil normal, y la sensibilidad de la conexión puede aumentarse a lo sumo hasta que un revelador anuncie la presencia de una corriente de perturbación que corresponda por lo menos al 30 por 100 de la corriente útil normal del cable.

Aunque ofrece la protección Lypro ventajas que se ignoraban en las conexiones conocidas hasta la actualidad, sólo podrá intervenir la protección cuando exista ya la falta en el conductor protegido y se haya producido una corriente de tensión bastante elevada.

Como hemos dicho ya anteriormente, consiste el sistema de protección de la A E G en el aislamiento débil de una serie de conductores en la superficie del cable. Los conductores pares e impares de esta sección se han agrupado en los dos extremos del cable, y se conectan a los transformadores de tensión, de modo que no sólo se produzca una diferencia de tensión entre los conductores de esta sección y el núcleo del cable, sino que se adicionen las diferencias de tensión entre los grupos formados por conductores pares e impares al del núcleo, y se produzca entre dos conductores superficiales la doble diferencia de tensión que entre uno de ellos y el núcleo. Esta diferencia de tensión es muy importante, pues no sólo sirve para vigilar el buen estado de toda la conexión y dependizar su sensibilidad del lugar en que se encuentra la falta, sino de comprobar también constantemente el dieléctrico que envuelve al conductor. De este modo se consigue avisar defectos que están produciéndose. El revelador avisa un fenómeno nocivo que está en vía de formación. El revelador de desunión empieza a funcionar sólo en el momento en que la falta ha tomado tales proporciones que es imposible continuar empleando el cable. La ventaja de la disposición de la A E G sobre la conexión Lypro se deduce, por tanto, de lo dicho, y consiste en la indicación de un defecto en formación, que posibilita el localizarlo rápidamente y eliminarlo con menos gastos que si la falta fuera grave y hubiera estropeado todo el cable.