La Energía eléctrica (1923-09-25 00:00:00), página 8

corriente conectados a reveladores limitadores de tiempo, o electroimanes que actúan directamente sobre el mecanismo del cortacircuitos. Se construyen aparatos de esta clase automáticos y no automáticos para todos los voltajes hasta 220.000 voltios inclusive.

Un detalle importante de los aparatos de alta tensión es que los aisladores y los manguitos son intercambiables entre los diversos aparatos. Por ejemplo, los aisladores empleados en los fusibles e interruptores desconectores son los mismos usados en las bobinas de reactancia o impedancia, en los soportes de las barras y de los conductores, etc.; los manguitos o bujes de los cortacircuitos de aceite son intercambiables con las mismas piezas en los transformadores, y así por el estilo. Esto es una indiscutible ventaja, puesto que no sólo son uniformes el salto periférico y factor de seguridad de los aisladores en toda la instalación, sino que reduce notablemente el número de piezas de repuesto que hay que mantener continuamente en existencia.

Transformadores.—Los pararrayos pertenecen también a la clase de aparatos protectores de alta tensión. El más moderno de estos dispositivos es el llamado de «pelicula de óxido», construido por la General Electric Company. Se le clasifica entre los pararrayos de primera clase, y una vez instalado, no requiere atención ni carga de especie alguna. Con estos pararrayos se emplean bobinas de impedancia conectadas en serie con la línea e interruptores desconectores unipolares, a fin de poder aislar el pararrayos durante inspecciones, pruebas y ajustes.

Los transformadores son elementos esenciales en toda subestación al aire libre. Comúnmente se instalan los del tipo de aceite aislador que se enfria por sí mismo. Pueden ser trifásicos o monofásicos. En el último caso, se instalan en grupos de a tres, uno para cada fase. Un transformador trifásico es más barato que tres monofásicos, pero en cambio exige mayor gasto en transformadores de reserva. Con tres transformadores monofásicos conectados en delta, basta tener uno sólo de reserva, y aun en caso de que uno quedara fuera de servicio, los otros dos podrían seguir funcionando temporalmente en «delta abierto». Debido a esta flexibilidad, hay más instalaciones con transformadores monofásicos que con trifásicos.

Anteriormente damos una tabla de las capacidades proporcionales al voltaje que deben tener las subestaciones al aire libre, para que resulten económicas. Esta clase de instalaciones están ya sistematizadas; es decir, se tienen ya en existencia estaciones para voltajes hasta 3.000 voltios.

Con frecuencia se emplean en las subestaciones al aire libre reguladores de voltaje del tipo de inducción, sobre todo en redes de distribución de alumbrado. Estos aparatos poseen todas las características de los reguladores ordinarios de voltaje, con la única diferencia que el mecanismo automático y dispositivos auxiliares están protegidos mediante cajas impermeables.

Dispositivos protectores, conmutadores y de medida de baja tensión.—Los accesorios modernos para líneas de alta tensión se han ideado y construido para que funcionen al aire libre, y, por lo tanto, su aplicación a las subestaciones que describimos no presenta dificultades; pero no sucede lo mismo con los aparatos para baja tensión, cuya aplicación primordial es en lugares a cubierto de los elementos. Por lo tanto, al suministrarlos para una subestación al aire libre, se instalan en casillas especiales construidas a nivel del terreno, en una torre o en un poste, a fin de resguardarlos completamente de los elementos atmosféricos. Con frecuencia la instalación a alta tensión se encuentra a la intemperie al lado de un edificio que contiene los aparatos, la maquinaria, etc., de baja tensión.

Aunque una instalación de esta naturaleza no pertenece realmente a este artículo, diremos que los aparatos de baja tensión constan de cortacircuitos automáticos de aceite, y