La Energía eléctrica (1922-05-25 00:00:00), página 9

La ventilación del alternador se realiza en circuito cerrado, refrigerándose el aire en un sistema tubular colocado debajo del alternador, y el agua que se emplea en la refrigeración es, en principio, la que procede del condensador del grupo. La refrigeración es suficiente para asegurar con el agua condensada, cuya temperatura es de 25°, una temperatura de 40° al aire que circula por el alternador.

En el extremo del eje del alternador hay montada una excitatriz, que proporciona corriente de 250 voltios. Los reóstatos de campo y de intensidad de la excitatriz permiten que la tensión de la corriente del alternador en los terminales pueda variar entre 6.000 y 6.400 voltios.

Como elementos importantes pueden citarse los recalentadores del agua condensada, tipo tubular, de superficie, con circulación de agua por los tubos, lo que permite elevar hasta 95° la temperatura del agua destilada que proviene de los condensadores y se utiliza para la alimentación de las calderas. El vapor necesario para los recalentadores se obtiene de dos secciones de la turbina principal.

Los consumos de vapor garantidos sin toma de vapor de la turbina para los recalentadores son:

A plena carga ............................................. 4,87 kilogramos de vapor.
A tres cuartos de carga ................................. 4,3
A media carga ............................................ 4,5

La toma de vapor para los recalentadores reduce el consumo de vapor en un 4 por 100, aproximadamente.

Estos datos permiten afirmar que los grupos de la Supercentral de Sennevilliers son de un rendimiento muy elevado, lo cual se ha conseguido, en primer lugar, por la adopción de una presión muy elevada y del correspondiente recalentamiento del vapor, y luego por la recuperación del mayor número de calorías, consideradas hasta el presente como pérdidas inevitables. El resultado es muy apreciable, precisamente por la gran potencia de las máquinas a que se han aplicado estas mejoras. Es interesante consignar que un grupo de 46.000 kilovatios, funcionando cinco mil horas al año, a plena carga, produce 200 millones de kilovatios hora de energía eléctrica, y en estas condiciones, una mejora de rendimiento de 1 por 100 en las máquinas da al fin del año una economía de unas 2.000 toneladas de carbón. Esta economía justifica las disposiciones técnicas adoptadas para mejorar el rendimiento, disposiciones que no tendrían explicación en instalaciones de menor importancia.—M. R.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

ANUARIO ESTADÍSTICO DE ESPAÑA DE 1920

Ha aparecido el volumen VII de este interesante Anuario que publica el Instituto Geográfico y Estadístico, bajo la dirección inteligente del jefe del Negociado de Estadísticas especiales D. José Mera y Benítez.

La labor realizada, dentro de los regateadísimos medios de que dispone dicha publicación, es realmente merecedora de aplauso, pues no solamente en la parte de estadística general que se viene recopilando hace siete años ha presidido un prurito loable de perfección y depuración de cifras para hacerlas completamente garantizadas, sino que se ha extendido este afán de mejora a añadir una parte de la estadística económica, que estaba haciendo verdadera falta en España: las informaciones de precios al por mayor, expresadas en index numbers.

La principal novedad de este Anuario es haber adicionado un apéndice con la esta-