La Energía eléctrica (1923-02-10 00:00:00), página 9

solo hilo de cuatro milímetros, de diámetro se calculó la frecuencia propia del mismo en las condiciones más desfavorables de existir resonancia, o sea la dada por la fórmula

\[
f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2 \pi \sqrt{C L}},
\]

siendo L la autoinducción de los 200 metros de línea determinada por la fórmula

\[
L = 2 t
\]

\[
(\log \frac{2 l}{r} \times 2,3 - 0,75) 10^{-9} \text{ Henrys} \quad l = \text{longitud en cm. y } r = \text{radio en cm.}
\]

Y siendo C la capacidad del mismo trozo de línea situado sobre el terreno natural a una distancia media h:

\[
C = \frac{l}{2 \times 9 \times 10^5 \times 2,3 \log \frac{2 h}{r}} \text{ MF.}
\]

Determinada así la frecuencia de la oscilación propia se escogió como protección una bobina de self, formada por 7 espirales de hilo de hierro de 4 milímetros formando un solenoide de 70 milímetros de longitud total y 40 de diámetro, calculándose su reactancia para dicha frecuencia y admitiendo para el hierro una permeabilidad magnética media igual a 2.000 gauss, con lo que se obtuvo la reactancia de la citada bobina y la f. e. m. de self para un régimen máximo de 2 amperios, obteniéndose un valor poco mayor de 10.000 voltios. Teniendo en cuenta que la f. e. m. de self está en cuadratura con la de capacidad, podremos calcular qué fuerza electromotriz ha de existir aplicada a la línea para que vencida la self, actúe sobre el cable una tensión superior a la de prueba. A pesar de que ésta no baja nunca de 2.000 voltios y el régimen instantáneo de carga puede llegar a 4 amperios se admitió un régimen de seguridad más reducido de 2 amperios y 500 voltios. Compuesta esta tensión con la obtenida antes de self da un total poco diferente de 10.000 voltios, necesaria para que entre los conductores del cable y su armadura se produzca una f. e. m. de 500 voltios más que suficiente para que el descargador graduado a 125 voltios conduzca la oscilación a tierra. Así, pues, cada cable de túnel está protegido por una self con pararrayos, un tramo de protección de 200 metros al cabo del cual hay otra self con sus pararrayos. Además de esto, en cada 5 kilómetros de línea existen descargadores completos de puntas, sobre poste (frecuencia propia 1.280), con lo que se está a cubierto de la producción de descargas exageradas en los aparatos directamente afectos a los cables.

E. G. V.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Conducción y manejo de las Máquinas y de las Centrales eléctricas de grande y pequeña potencia, por Gomberto Veroj, ingeniero.—Versión de la tercera edición italiana, por Manuel Álvarez Castrillón, oficial de Telégrafos y licenciado en Ciencias.—Barcelona, 1922, Gustavo Gili, editor. Universidad, 45.—Precio: 26 pesetas, en rústica.

Editada por la conocida Casa de Gustavo Gili, apareció a fines del pasado año 1922, una excelente obra, de cerca de 500 páginas y otras tantas figuras y esquemas a tres colores, dedicada, como su título indica, a servir de valiosa ayuda a todo ingeniero encargado de Central eléctrica, en cualquiera de sus especialidades de generación, distribución, transformación, etc. Dividida en nueve grandes capítulos y un apéndice, comienza la Introducción con las principales definiciones de las unidades eléctricas, indicando las características principales