La Energía eléctrica (1922-12-10 00:00:00), página 11

gularidades del gasto de la central de Eget (Midi), cuyas aguas de salida alimentan la central de Saint-Lary, se ha construido un embalse de 15.000 metros cúbicos, constituido en parte por un ensanchamiento del canal de toma, que tiene 5 kilómetros de longitud.

Las tuberías forzadas en número de dos tienen un diámetro de 1,40 metros con 480 metros de longitud, alcanzando en ellas el agua una velocidad de 4,20 metros por segundo.

El equipo hidráulico está constituido por cuatro turbinas Francis de una sola rueda de 5.500 a 6.000 HP y girando a 500 revoluciones por minuto, y el eléctrico consta de cuatro alternadores trifásicos de 3.800 kilovatios, con un factor de potencia de 0,8 y generando corriente a 6.000 voltios y 50 periodos. Existen, además, dos grupos de transformadores trifásicos, que elevan la corriente a 70.000 voltios si se conectan en triángulo y 120.000 si en estrella.

Las instalaciones se han estudiado con todos los adelantos más modernos, bajo la dirección de especialistas tan conocidos como los señores Eydoux y Laurent, que en los números 1 a 6 de la Revue Industrielle (1922) han publicado una interesante Memoria sobre esta central, con los ensayos y experiencias en ella ejecutados, no sólo en la misma central sobre variación de potencia de las turbinas en función de las alturas de caída, oscilación provocada por una detenida brusca del gasto de la fábrica, pérdidas de carga en la galería de llegada, etcétera, sino interesantes pruebas del aislamiento de la línea a 70.000 voltios (Saint-Lary a Lannemezan), ejecutados a una tensión de 82.000 voltios y que dieron buen resultado, a pesar de la rotura de numerosos aisladores.—(Le Genie Civil.)

OFERTAS Y DEMANDAS

Rogamos a nuestros anunciantes y subscriptores que utilicen esta Sección, se sirvan, al remitirnos sus órdenes de publicidad, completar dichas órdenes con el detalle del número de inserciones que deseen de su Oferta o Demanda, tanto por el más rápido servicio para ellos, como para la buena administración nuestra.

Apéndice legislación eléctrica de 1916 a octubre 1919, por E. Galligo; 8 pesetas.

La Física Moderna, del Dr. Marcolán; comprende todas las novedades científicas y, por su plan y contenido, compite dignamente con las mejores obras de su clase del extranjero.

Elementos de Física Moderna y Nociones de Meteorología, Ilustrados con 678 grabados en unas 600 páginas; edición reciente 1920; rústica, 20 pesetas, con colección de problemas; tela, 22 pesetas.

Curso elemental de Física Moderna, edición reciente, 1920-21, con arreglo a los últimos puntos de vista científicos; 940 páginas y más de 1.000 grabados; rústica, 28, y tela, 30 pesetas.

Es a propósito para universidades y escuelas especiales.

Compendio de Física y Meteorología, 348 páginas, con 423 grabados; edición 1920; rústica, 10,50 pesetas; tela, 12,50 pesetas.

Los Elementos son muy estimados en la segunda enseñanza.

El Compendio está destinado a Escuelas Normales y Seminarios.

De la edición anterior del Curso de Física Moderna, en 804 páginas y otros tantos grabados, quedan pocos ejemplares a 22 pesetas en rústica.

Manual de Química Moderna, 475 páginas, 256 grabados y 120 ejercicios; edición de 1920; tela, 20 pesetas.

Se vende sin desarmar una turbina Francis, gemela de eje horizontal, para cuatro metros de salto, 190 caballos y 217 vueltas por minuto, y para tres metros de salto, 123 caballos y 189 vueltas por minuto. Dirigirse a la Administración de esta Revista.—615.

Por cambiar la línea a trifásica se vende un motor bifásico A. E. G., 50 HP, 50 periodos, 120 voltios-960 revoluciones por minuto.

Con sus dos transformadores en aceite (Siemens, primero 4.000 y otras concesiones; segunda) río, 128.—665.

Una importante fábrica de conductores eléctricos desea representantes en todas las poblaciones importantes del Norte y Noroeste de España.

Diríjase a esta Administración, bajo las iniciales C. E.—676.

Se vende motor de corriente continua, marca Poegge, 50 HP, completamente nuevo, 220 volts., R. P. M. 720 incl. carriles y arrancador. Precio muy médico.

Dirigirse al Apartado núm. 996, Madrid.—677

Se vende en perfecto estado de funcionamiento, por cambio de corriente, un alternador monofásico de 44 K. V. A. con excitación en el mismo eje. Voltaje 4.000, 50 periodos y 750 r. p. m. z.

Dirigirse para más informes a la Industrial Jalonesa, S. A., Mores (Zaragoza).—678

Se venden los siguientes transformadores nuevos en baño de aceite:

Uno marca «Sachseemwerke» de 15 K. V. A. 3.000/220 voltios, 50 periodos.

Otro marca «Sachseemwerk», de 15 K.V. A. 4.000/220 voltios, 50 periodos.

Otro marca «A. S. E. A.», de 15 K. V. A. 10.000/220 voltios, 50 periodos.

Informarán en esta Administración.—679.

Mecánico electricista se ofrece para llevar la parte técnica de fábrica o central. Especializado en bovinado y montajes. Inmejorables referencias.

Diríjase a Eugenio López, Villaigord del Jucar (Albacete).—680.

Se desean representaciones de casas constructoras de maquinaria y material eléctrico para todo el Norte de España. Dirigirse a José M.ª de Ulibaso, Concha, 14, Bilbao.—682

Se necesita un alternador de 750 vueltas, trifásico, 50 periodos, con una potencia aproximada de 75 K. V. A. y una tensión también aproximadamente de 220 voltios, con excitación en el mismo eje.

Dirigirse a la gerencia de esta Revista.—683