La Energía eléctrica (1923-04-10 00:00:00), página 9

INTENSIDADES ADMISIBLES PARA CARGA CONTINUA, INTENSIDADES NOMINALES DE LOS CORTACIRCUITOS, POTENCIAS QUE SE PUEDEN TRANSMITIR Y CAÍDA DE TENSIÓN EN VOLTIOS Y EN EL TANTO POR 100 PARA CADA 100 METROS DE LÍNEA DE CARGA SIN INDUCCIÓN DEL CONDUCTOR DE COBRE, CON LA CORRIENTE NOMINAL DEL CORTACIRCUITOS CORRESPONDIENTE A SU SECCIÓN.

    Corriente continua
    Corriente trifásica

    110 voltios
    220 voltios
    440 voltios
    110 voltios
    220 voltios
    380 voltios
    500 voltios

    Volttios
    Volttios
    Volttios
    Cos \( \varphi \)
    Cos \( \varphi \)
    Cos \( \varphi \)
    Cos \( \varphi \)

    1,5 14 10
    Carga.
    kW
    1,1
    2,2
    4,4
    1,9
    1,52
    3,8
    3,04
    6,6
    5,25
    8,65
    6,9

    Caída de tensión por 100 metros de longitud sencilla
    Volttios
    24
    24
    24
    20,5
    16,6
    20,5
    16,6
    20,5
    16,6
    20,5
    16,6

    Por 100
    21,5
    10,8
    5,4
    18,6
    15,0
    9,3
    7,5
    5,4
    4,3
    4,1
    3,3

    2,5 20 15
    Carga.
    kW
    1,65
    3,3
    6,6
    2,86
    2,28
    5,7
    4,55
    9,85
    7,85
    13,0
    10,4

    Caída de tensión por 100 metros de longitud sencilla
    Volttios
    21,5
    21,5
    21,5
    18,6
    14,9
    18,6
    14,9
    18,6
    14,9
    18,6
    14,9

    Por 100
    19,4
    9,7
    4,8
    16,8
    13,4
    8,4
    6,7
    4,9
    3,9
    3,7
    3,0

    4 25 20
    Carga.
    kW
    2,2
    4,4
    8,8
    3,8
    3,04
    7,6
    6,1
    13,2
    10,5
    17,3
    13,8

    Caída de tensión por 100 metros de longitud sencilla
    Volttios
    17,8
    17,8
    17,8
    15,6
    12,4
    15,6
    12,4
    15,6
    12,4
    15,6
    12,4

    Por 100
    16,2
    8,1
    4,1
    14,2
    11,2
    7,1
    5,6
    4,3
    3,5
    3,1
    2,5

    6 31 25
    Carga.
    kW
    2,75
    5,5
    11,0
    4,75
    3,8
    9,5
    7,6
    16,5
    13,1
    21,8
    17,3

    Caída de tensión por 100 metros de longitud sencilla
    Volttios
    15,0
    15,0
    15,0
    12,8
    10,2
    12,8
    10,2
    12,8
    10,2
    12,8
    10,2

    Por 100
    13,6
    6,8
    3,4
    11,6
    9,3
    5,8
    4,7
    3,4
    2,7
    2,6
    2,0

    10 43 35
    Carga.
    kW
    3,85
    7,7
    15,4
    6,7
    5,3
    13,3
    10,6
    23,0
    18,4
    30,4
    24,2

    Caída de tensión por 100 metros de longitud sencilla
    Volttios
    12,6
    12,6
    12,6
    10,8
    8,7
    10,8
    8,7
    10,8
    8,7
    10,8
    8,7

    Por 100
    11,4
    5,7
    2,8
    9,9
    7,9
    4,9
    3,9
    2,8
    2,3
    2,2
    1,7

    16 75 60
    Carga.
    kW
    6,6
    13,2
    26,4
    11,4
    9,1
    22,8
    18,2
    39,6
    31,6
    52,0
    41,5

    Caída de tensión por 100 metros de longitud sencilla
    Volttios
    13,4
    13,4
    13,4
    11,6
    9,3
    11,6
    9,3
    11,6
    9,3
    11,6
    9,3

    Por 100
    12,2
    6,1
    3,1
    10,6
    8,5
    5,3
    4,2
    3,0
    2,4
    2,3
    1,9

    25 100 80
    Carga.
    kW
    8,8
    17,6
    35,2
    15,2
    12,2
    30,4
    24,4
    52,5
    42,0
    69,5
    55,5

    Caída de tensión por 100 metros de longitud sencilla
    Volttios
    11,4
    11,4
    11,4
    9,9
    7,9
    9,9
    7,9
    9,9
    7,9
    9,9
    7,9

    Por 100
    10,4
    5,2
    2,6
    9,0
    7,2
    4,5
    3,6
    2,6
    2,1
    2,0
    1,6

    35 125 100
    Carga.
    kW
    11,0
    22,0
    44,0
    19,0
    15,2
    38,0
    30,4
    66,0
    52,5
    86,5
    69,0

    Caída de tensión por 100 metros de longitud sencilla
    Volttios
    10,2
    10,2
    10,2
    8,9
    7,1
    8,9
    7,1
    8,9
    7,1
    8,9
    7,1

    Por 100
    9,3
    4,6
    2,3
    8,1
    6,5
    4,9
    3,2
    2,3
    1,9
    1,8
    1,4

    50 160 125
    Carga.
    kW
    13,8
    27,5
    55,0
    23,8
    19,0
    47,5
    38,0
    82,0
    66,0
    108,0
    87,0

    Caída de tensión por 100 metros de longitud sencilla
    Volttios
    8,9
    8,9
    8,9
    7,8
    6,2
    7,8
    6,2
    7,8
    6,2
    7,8
    6,2

    Por 100
    8,6
    4,0
    2,0
    7,0
    5,6
    3,5
    2,8
    2,0
    1,6
    1,6
    1,2

    70 200 160
    Carga.
    kW
    17,6
    32,2
    70,5
    30,4
    24,4
    61,0
    48,5
    105,0
    84,0
    138,0
    111,0

    Caída de tensión por 100 metros de longitud sencilla
    Volttios
    8,2
    8,2
    8,2
    7,1
    5,7
    7,1
    5,7
    7,1
    5,7
    7,1
    5,7

    Por 100
    7,4
    3,7
    1,9
    6,4
    5,1
    3,2
    2,6
    1,9
    1,5
    1,4
    1,1