La Energía eléctrica (1924-06-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.
REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES
SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Estudios sobre la circulación del agua en las calderas de tubos inclinados, por Schirmer.—La electricidad en los Laboratorios de Metalografía, por Tomás de la Rica y Calderón.—Alrededor de un incendio, Sección de instaladores de la Asociación de Industriales electricistas y anexos, de Cataluña.—Crónica e información: Nuevo tranvía eléctrico de Vigo.—Subasta de concesión de un tranvía eléctrico en San Sebastián.—Apertura al público de la nueva línea del Metropolitano Alfonso XIII Ventas-Sol.—Las válvulas radioteléfonicas Philips.—El Soporte Universal aligerado «Salvatierra» patenteado.—Nueva industria nacional.—Memorias de Sociedades.—Nueva línea del Metropolitano de Barcelona.—El Ferrocarril eléctrico de Zumárraga a Zumaya (F. C. del Urola).—Sumario de Revistas eléctricas recibidas.—Ofertas y demandas.—Sección financiera.

Estudios sobre la circulación del agua en las calderas de tubos inclinados (1)

Es frecuente la idea de que a la circulación del agua en las calderas de vapor no se la presta en la práctica aquella importancia que se le concede en disertaciones y tratados sobre la materia, porque no son especialmente perceptibles, en general, diferencias sensibles en el funcionamiento de calderas con una circulación mejor o peor del agua.

Mientras se trate de calderas cuya carga sea la que hoy es corriente, apenas si se hará perceptible dicha diferencia. En este caso basta aun el movimiento del agua para conducirla con regularidad a la superficie de caldeo, y con esto derivar sin estorbo el vapor. Pero si las cargas de la caldera se elevan considerablemente, resulta en muchos casos que la circulación del agua es tan irregular, que casi son inevitables los daños en las calderas y las interrupciones en el funcionamiento. En la construcción de calderas de tubos verticales es donde por primera vez se ha reconocido el valor efectivo de la circulación del agua, y poco a poco se han ido obteniendo datos de experiencias que, con una seguridad relativamente grande, nos facilitan un cálculo de la sección de la circulación.

Con miras a la elevación de rendimiento, se hicieron cada vez mayores los diámetros de los tubos de unión, hasta que se llegó en esto a los límites de la posibilidad de aumento que se determina, teniendo en cuenta la solidez de las paredes de la caldera. Pero aun después de estos considerables aumentos de la sección, resulta demasiado grande la resistencia al rozamiento de dichos tubos de unión y en los codos para poder llegar a establecer un rápido equilibrio entre las calderas superiores colocadas unas tras otras; por esto en instalaciones sometidas a esfuerzos notablemente variables se presentan entorpecimientos en la circulación del agua.

Para hacer desaparecer estos inconvenientes, los «Talleres de construcción de máquinas Humboldt» construyen desde hace varios años una caldera de tubos verticales, en la que la

(1) Artículo publicado en Die Wärme, «El calor», periódico de calderas y servicio de máquinas. Organo de la Unión central de los Círculos revisores de calderas en Alemania. — Año 1924. Núm. 8.