La Energía eléctrica (1923-03-10 00:00:00), página 2

necesarios para combinar de todas las maneras posibles las vanas de alta con los hilos de línea. También forman parte de la estación elevadora todos los aparatos de protección.

A la llegada de la línea a Bilbao se ha construido la subestación reductora de Larrasquitu, análoga en todo a la situada en el origen de la línea, para elevar la tensión.

La línea que atraviesa las provincias de Huesca, Zaragoza, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, se compone de dos circuitos trifásicos, apoyados sobre las mismas torres metálicas. Las dimensiones de estas torres en la base son de 2,80 por 2,15 metros, y en la coronación, de 0,51 por 0,51 metros.

Las torres, en lo que se refiere a la altura, son de tres tipos diferentes: de 18,35 metros, de 19,50 metros y de 21,15 metros. Las más bajas se han instalado en el cruce de la divisoria, entre los ríos Gállego y Ara, con cotas superiores a 800 metros y varios normales de 150 metros, alcanzándose en este trozo la cota máxima de la línea, que es de 1.300 metros.

Las torres del tipo medio se han empleado con vanos normales de 190 metros, principalmente en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya.

Las torres de 21,15 metros se han usado para el cruce de las provincias de Navarra y Zaragoza, valle del río Aragón y meseta de Jaca, en que la cota varía de 350 a 800 metros, y en que se salvan varios vanos de más de 300 metros y uno de 460 metros.

Todas las torres van empotadas en el terreno 1,70 metros, y su peso medio es, próximamente, de dos toneladas.

Los conductores son de cable de aluminio con alma de acero, y de un diámetro de 17 y 19 milímetros, según que los vanos sean inferiores o superiores a 260 metros.

El aislamiento de la línea se consigue por medio de cadenas de aisladores de suspensión, compuestas de ocho elementos, excepto en los puntos de anclaje y en las torres de 18,35 metros, en que las cadenas son de nueve elementos. Todos los aisladores de la línea son Locke, núm. 5.800, que es el tipo principalmente empleado en las líneas americanas. Las cadenas van provistas en sus dos extremos de pararrayos de cuerno, pues es norma corriente en líneas de esta importancia contar con la seguridad que proporciona el uso de pararrayos en la parte superior de la cadena, aunque esto suponga un pequeño aumento en el coste de la instalación.

Para asegurar una buena explotación de la línea, se han dispuesto a lo largo de ella ocho estaciones de seccionamiento al aire libre, que permiten seccionar fácilmente la línea y localizar rápidamente cualquier avería, así como asegurar una continuidad en el servicio, aun en el caso extremo de tres conductores inutilizados.

Una de estas estaciones de seccionamiento, la situada en Ormaiztegui (Guipúzcoa), coincide con la única toma intermedia de la línea. Se ha dispuesto en dicho punto una estación reductora de transformación al aire libre, 132.000/30.000 voltios, de 7.500 kilovatios amperios de capacidad, para unir la línea con la Central Hidroeléctrica de Leizaran, también de la misma Sociedad.

La línea del Cinca está equipada para transportar 60.000 kilovatios. Las pruebas realizadas, antes de la puesta en servicio, en la Central, líneas y estaciones de transformación han sido muy satisfactorias, poniendo de relieve la excelencia de todo el material instalado.

Paralelamente a la línea de alta, y a una distancia mínima de 200 metros, se ha tendido una línea telefónica, que enlaza los extremos de la línea de alta y las estaciones de seccionamiento, la cual va apoyada sobre postes de madera, salva vanos de 60 metros y está compuesta por dos circuitos, uno con dos hilos de cobre y otro con dos hilos de hierro galvanizado. Los aparatos telefónicos empleados, tanto en la Central como en las estaciones de transformación y seccionamiento, son aparatos especiales para instalaciones protegidas contra altas tensiones, empleándose, entre otros medios de protección, unos transformadores ensayados a 25.000 voltios, con los que se obtiene una seguridad extraordinaria.