La Energía eléctrica (1920-08-10 00:00:00), página 4

PROTECCIÓN DE REDES Y CENTRALES DE CORRIENTE ALTERNA Y ALTA TENSIÓN

(Conclusión)

Mi corta vida profesional no me permite formular mi opinión en contra de los pararrayos de antenas; me limitaré a exponer un curioso fenómeno acaecido hace unos días en la central de Bolarque.

A consecuencia de un contacto con tierra, en la línea de transporte, funcionaron los pararrayos de antenas instalados entre las bobinas de self, y tierra con una fuerte resistencia óhmica en serie. Al observarlos después de la descarga pude ver que en una de las fases todas las antenas en contacto con la línea, y lo mismo las primeras expiras de la bobina, estaban ennegrecidas y con señales de haber saltado arcos hasta una barra cercana que sirve de soporte a los aisladores de los pararrayos, y que está en comunicación con tierra.

Estos arcos habían salvado distancias enormes de 50 y hasta de 75 y más centímetros, lo cual, aun contando con la ionización del aire por efecto de la descarga, hace suponer que la sobretensión debió alcanzar valores enormes imposible de calcular, y como consecuencia de algún fenómeno de resonancia originado por el funcionamiento del pararrayos. En un principio, como sólo había ocurrido este fenómeno en una de las tres fases, supuse que la resistencia en serie con los pararrayos de la misma estaría cortada, no pudiendo descargar el pararrayos por esa razón; cuál no sería mi sorpresa al comprobar con el galvanómetro que no había tal, sino que, por el contrario, la que estaba quemada era la de los otros pararrayos que no habían sufrido avería.

Esta resistencia está formada por un hilo de niquelina de 0,6 milímetros de diámetro y unos 1.300 metros de longitud.

La resistencia total, medida con voltímetro y amperímetro, es de unos 1.900 Ω. En el interior había saltado un arco entre dos puntos distantes a lo largo del hilo unos 96 milímetros y en el espacio mas de dos centímetros.

No es posible suponer que la caída de tensión ciñoma bastara a la formación de este arco, toda vez que la caída de tensión que podemos admitir entre esos dos puntos es de unos 6.000 voltios, teniendo en cuenta la resistencia del hilo y la intensidad de la descarga, y que por otra parte, al encontrarse toda la resistencia en idénticas condiciones hubieran saltado otros muchos. Probablemente podremos atribuirlo también a alguna descarga de alta frecuencia o un fenómeno de resonancia, como hemos dicho.

c) Sobretensiones de frecuencia media.—Para estudiar un poco a fondo estos fenómenos, que suelen ser de origen interno, deberíamos considerar todos los casos de inserción, apertura, cortocircuito, etc., y esto a su vez estudiarlo en líneas de distintas características (1). Esto sería interminable y fuera del objeto que nos proponemos en este ligerísimo estudio. Consideraremos sólo un caso que servirá para darnos perfecta cuenta del fenómeno, caso de apertura en el momento de un cortocircuito, que viene a ser, en definitiva, el funcionamiento de un interruptor automático.

Sea un alternador de capacidad C y autoinducción L (fig. 8.*). Si hacemos un cortocircuito en A y llamamos \( I_0 \) a la sobretensidad que se origine, la energía almacenada en el circuito de la máquina será \( \frac{L I_0^2}{2} \). Si ahora abrimos bruscamente el interruptor Y, se

(1) Un estudio detallado de estos fenómenos puede verse en la Electrocinámica Industrial de J. A. Pérez del Pulgar, t. II.