La Energía eléctrica (1919-08-25 00:00:00), página 12

La red de alta tensión debe ser de corriente alterna trifásica.

La línea de alta tensión constituye la arteria de alimentación; desempeñará el mismo papel que la arteria de distribución en el abastecimiento de aguas, y debe desarrollarse en condiciones que de ella puedan hacerse las tomas para la distribución a baja tensión con la menor pérdida de tensión posible. Por la semejanza entre el servicio de distribución del agua y el de la energía eléctrica, que ambas arterias deben guardar próximamente la misma situación, y como el Canal ha colocado las arterias de distribución de agua en galerías amplias, en ellas puede establecerse casi la totalidad de la red de alta tensión, sin necesidad de abrir zanjas. Efectuado así el tendido, no modifica el sistema de enajenación del fluido que actualmente se vende a la tensión de 9.000 voltios, y a ese mismo voltaje podrá enajenarse en la red de alta tensión que se propone.

Cuando en la Central generadora estén establecidas las ampliaciones proyectadas, y para deducir la diferencia entre un sistema y otro de distribución, se ha calculado lo que costará un grupo regulador de 12.000 kilovatios en las horas de máximo consumo.

El coste de una estación reguladora de esa capacidad y estaciones de transformación ascendería a 11.445.960 pesetas, y como el mismo servicio por corriente continua, cuesta 13.263.360 pesetas, la diferencia es de 1.817.400 pesetas a favor de la corriente alterna. En este caso la regulación se establecería en un solo punto, que sería en la misma Central de reserva, en vez de establecerse en las 24 estaciones de transformación a que se hace mención en los razonamientos del proyecto, lo que produciría una economía en la explotación, pero en cambio, no se garantizan las interrupciones de la red de alta tensión, como garantiza la distribución por corriente continua.

En el supuesto de que el Canal enajenase la energía eléctrica en la red de alta tensión, podría venderse el kilovatio hora a diez céntimos, mientras que el precio de venta del kilovatio hora en baja tensión resultaría a veinte céntimos por corriente alterna sin regulación y a veinticinco céntimos por corriente continua o alterna con regulación, sin contar en este precio la instalación de contadores.

Para deducir estos precios se ha tenido en cuenta lo que se lleva gastado para el desarrollo de la energía eléctrica, las ampliaciones que necesita establecer en la Central generadora, receptora y línea de transporte, coste de las redes de distribución, aumento sufrido de los materiales, etc., etc.

LIBROS Y REVISTAS

La Federación de industrias británicas.—Esta entidad, constituida en junio de 1916 en Londres para dedicarse al fomento y desarrollo de las relaciones entre fabricantes, productores y clientes de toda clase de artículos de España y el Reino Unido, de la que nos hemos ocupado a su debido tiempo en estas columnas, ha comenzado a editar un Boletín angloespañol, del que hemos recibido el primer número.

La nueva revista comercial está excelentemente presentada y resulta muy interesante; contiene un autógrafo del Rey de España; un artículo complementario del programa de la Federación, en lo que a nuestro país respecta; carta del embajador español, Sr. Merry del Val; del de Inglaterra en Madrid, Sr. Hardinge; del ex embajador Sr. De Bunsen, y algunos trabajos comerciales firmados por Maximino F. Luanco, S. L. Bensusan, etc., intercalados con otros sobre asuntos industriales y aun artísticos.

Deseamos feliz éxito en su labor a la mencionada Asociación inglesa.

Hemos recibido el primer número de España Técnica e Industrial, nuevo colegio que viene a sumarse a la lista de las publicaciones dedicadas en nuestro país, con más o menos fortuna, a mantener vivo el estímulo de la labor de prensa como medio de divulgación de los esfuerzos de cuantos se muevan y trabajan con eficacia en el campo técnico, ya en el ramo de investigación o ya en las aplicaciones prácticas de orden industrial y mercantil.

Dirige la nueva revista el profesor de la Escuela Central de Ingenieros Industriales, D. Ramón José Izquierdo, y en el primer número colaboran los señores Usabiaga, Camarillo y Villasante, acompañándose sus artículos con algunos otros trabajos de firmas extranjeras.

OFERTAS Y DEMANDAS

Estudios y Tanteos. Tomo VI. Cemento armado. Cálculo y construcción, por D. E. Gallego. Precio en Madrid, 15 pesetas.

Tomo VII de la obra Estudios y Tanteos «Cemento Armado» (Aplicaciones corrientes) por E. Gallego. Precio en Madrid, 20 pesetas.

Se venden dos micrófonos con fuerza para una distancia de 25 kilómetros, alambre de hierro galvanizado de dos milímetros y aisladores con soporte. Informes, D. Alejandro Requejo, Burgo de Osma.—567.

Venderíamos dos electromotores, pudiendo servir como generadores a 300 amperes, 135 voltios, 900 R. p. m. b), 500 amperes, 135/100 voltios, 700 R. p. m. Dirigirse Electra Villena (Alacant).—575.

Tren eléctrico.—Las entidades a quienes pueda interesar el montaje de la vía y línea aérea del que se proyecta de Burgo de Osma a la estación del ferrocarril Osma, distante siete kilómetros, puede dirigirse al Sr. Alcalde del mismo Burgo de Osma, quien facilitará cuantos detalles se le pidan.—577.

Sociedad constructora de materiales para tracción eléctrica (juntas, bornas), conocida hace muchos años, propietaria de patentes importantes, gran producción, concederá representaciones exclusivas, regionales, para España y Portugal, exigiendo competencia en el artículo y residencia en la capital de la región.

Inútil escribir sin buenas referencias de Sociedades eléctricas para Instalaciones de líneas. Ofertas, a Francisco Bolis G. B. Viale Monza, 62. Greco Milanese (Italia).—578

Se vende o arrienda mina de Wolfram sin explotar, sita en la provincia de Salamanca, en magnífica situación topográfica, y a 150 metros de Central Hidro-Electrónica.

Para muestras, análisis, detalles, etc., dirigirse a D. Felipe Rodríguez, Ingeniero, Ciudad Rodrigo.—579