La Energía eléctrica (1920-07-10 00:00:00), página 3

La distancia entre hilos es de 2,50 metros y en sección triángulo equilátero, lo que da autoinducción por kilómetro de \( L = 0,0012 \) Henrys, una reactancia de 0,386 \( \Omega \) por ampere y kilómetro, y una caída de tensión de 0,53 voltios por ampere y kilómetro en hilos de 100 milímetros cuadrados, cuya resistencia ohmica es de 0,17 \( \Omega \) por kilómetro. Lo que permite transmitir las energías antes asignadas con pérdidas aproximadas del 10 por 100.

En general puede seguirse en el cálculo de secciones la siguiente norma: 1.º Sección necesaria para alimentar las centrales consumidoras derivadas de la rama de que se trata por medio de las centrales productoras acopladas a ella. 2.º Sección necesaria para dejar salir o entrar la diferencia. 3.º Sección necesaria para dejar pasar unos 25.000 kilovatios. Las tres secciones sumadas darán la sección total de cada rama. Este principio debe combinarse según las reglas ordinarias de cálculo de redes, con arreglo al número de ramas que concurren en cada vértice y a las intensidades que deben circular por ellas.

La unión de unas ramas con otras es una operación que deberá hacerse gradualmente. El acoplamiento de cada central con la red puede hacerse a 100 000 voltios para evitar la inserción brusca del transformador por alta; para lo cual en cada estación de acoplaje debe instalarse un transformador de medida volúmetrica diferencial, cuyo circuito de baja vaya a la central, en la cual se instalará un voltímetro para regular la marcha de las generaciones hasta que se verifique el acoplaje, que puede hacerse o en la central mediante relais o en la misma estación de acoplaje.

Todas las líneas serán sencillas, porque dado que la tensión viene por ambos lados, equivalen a una línea doble con tal de que se tenga en cuenta al instalar las subestaciones el modificar, si fuera preciso, las secciones, para el caso de tener que abrir la corona. En general, es bueno advertir que no es posible hacer un anteproyecto definitivo, debiendo hacerse después el proyecto detallado de cada rama, en vista de las centrales que hayan de acoplarse de hecho a ella.

De 25 en 25 kilómetros, poco más o menos, habrá una caseta de protecciones, y encima de toda la línea se tenderá un cable de hierro galvanizado de 15 milímetros cuadrados de sección, soldado a los postes, como protección contra influencias atmosféricas.

En estas casetas pueden hacerse las derivaciones o acoplamientos de más de 2.000 kilovatios, teniendo desconectadores que aislan la caseta de protección por ambos lados de la red, de suerte que todo trozo de línea en que haya una avería pueda ser desconectado por ambos extremos, quedando en tensión todas las derivaciones.

Toda derivación de acoplamiento debe ir provista de un desconectador automático de máxima tensión (120.000 voltios), y toda derivación de consumo, de un desconectador automático de mínima de 100.000 voltios. Con lo que se conseguirá que vayan quedando sin tensión automáticamente las centrales consumidoras de aquellas regiones donde falte energía, antes de quedar sin ella las regiones donde ésta abunda.

Cada rama tendrá en sus extremos, al acoplarse a la caseta de vértice de red, un automático de intensidad máxima que la aísle en caso necesario.

De un presupuesto, en cuanto cabe, detallado, de instalación, que se especifica en un documento aparte, resulta el coste total de la red sin central ninguna:

    Líneas de 50 milímetros cuadrados:
    1.000 a 25.000 pesetas kilómetro,
    25 millones.

    75
    2.000 a 27.500
    55

    100
    3.000 a 30.000
    90

    Total de la red

    170