La Energía eléctrica (1922-03-25 00:00:00), página 6

máquinas e instalaciones, lectura de aparatos de medida y manejo de los de regulación de la corriente, han sido los siguientes:

Reparación de los inyectores superiores de la turbina núm. 1.
Reparación de bobinas de los inducidos de los alternadores.
Instalación provisional de ventiladores para los alternadores.
Instalación de escalerillas de hierro para visita y engrase de las turbinas y alternadores.
Reparación general de la excitatriz núm. 1.
Construcción y colocación de un serpentín de cobre en el transformador núm. 1.
Reparación de los interruptores automáticos de alta tensión.
Preparativos para la instalación de interruptores automáticos de baja tensión.
Mejoras en la salida de línea para Puentes Viejas, e instalación de hilo de protección en la misma.
Reforma del aparato de maniobra en la compuerta del depósito superior.
Reparación de la rejilla del depósito superior.
Extracción de tierras desprendidas en las trincheras de las tuberías.
Arreglos en el canal rápido y en el piso de la central.
Reforma y mejoras en las viviendas del personal y en los almacenes.
Además, se hicieron en el taller diversos trabajos de ajuste para otros servicios ajenos al aprovechamiento hidroeléctrico.

Centrales receptoras de energía y elevadora de agua

Se han practicado normalmente los servicios propios, tanto de la estación receptora, como los correspondientes a la de elevación de aguas, verificando la lectura de contadores y aparatos de medida, anotando cada media hora los consumos de energía y cada tres horas los de agua, atendiendo al propio tiempo con asiduidad y cuidado a la conservación y buen funcionamiento de todos los aparatos e instalaciones de dichas centrales.

Se han reparado: las válvulas de pie de los tubos de aspiración de las bombas números 1, 2, 3 y 4 de la casa de máquinas y la tubería de aspiración de la bomba núm. 1 de elevación de agua a Tetuán; las bombas para circulación del aceite de los transformadores y las tuberías de aspiración e impulsión de las mismas; la tubería de impulsión de la bomba del grupo de reserva de vapor, sustituyendo por otro uno de sus tubos y la tubería del aliviadero de superficie del depósito elevado.

Se han colocado: cuatro llaves de paso, una en cada una de las tuberías de impulsión de las bombas números 2, 3, 4 y 5 de la casa de máquinas; una tubería para enlace de las de impulsión de las bombas números 1 y 2, y nuevos aparatos de medida en la estación receptora de energía eléctrica.

Se ha reemplazado con otro un tubo de 0,90 de la tubería general de impulsión, que se rompió, haciendo al propio tiempo el retacado de las juntas de dicha tubería.

Se ha llevado a cabo la construcción y colocación de cuatro plataformas de maniobra para las llaves de paso de las tuberías de impulsión de las bombas números 2, 3, 4 y 5 y cuatro serpentines de cobre para la circulación y refrigeración del aceite de los transformadores de \( \frac{42.000}{9.000} \) voltios.

Se han reformado: la línea de la baja tensión y el cuadro general de distribución de la casa de máquinas, sustituyendo los cables existentes en las mismas por barras de cobre de mayor sección; asimismo se ha reformado el cuadro de distribución del alumbrado, ampliándolo para que comprenda toda la red del mismo, calefacción de los distintos departamentos y alimentación de motores para limpieza.