La Energía eléctrica (1920-08-25 00:00:00), página 4

en voltaje constante en la Central, regular la tensión en un punto dado con el empleo de los condensadores síncronos convenientemente excitados.

Estas dos aplicaciones, principalmente en las redes antiguas y de gran consumo, en las que el factor de potencia es extremadamente bajo, hasta a veces 0,50, son de suma importancia, ya que permiten, que con fácil y relativamente poco coste, casi doblar la capacidad distributiva de la red; son asimismo de gran importancia estas dos aplicaciones, en las estaciones de transformación de las grandes líneas de transporte, ya que proporcionando la corriente devatada por los condensadores en la parte baja de transformación, evita los peligros que para la línea representa el que por una caída de los automáticos de la estación de recibo se vea sometida a una gran tensión dependiente del grado de excitación de los alternadores de la Central generadora, sacando al mismo tiempo el máximo rendimiento de la misma, y la no menos importante, ya nombrada, de poder regular la tensión a medida de las necesidades del consumo.

Precisa remarcar la distinción entre el uso de los condensadores síncronos para mantener el voltaje y el uso de los mismos empleados estrictamente, mejoradores del factor de potencia. Cuando trabajan de la primera de estas dos formas se les llama modificadores de fase.

Así, por ejemplo, una compañía puede tener un gran número de kilovatios amperios suministrados por condensadores instalados en la estación transformadora de recibo de sus líneas de transmisión, dedicados exclusivamente a obrar como modificadores de fase al objeto de mantener un voltaje constante, o bien mantener un buen factor de potencia en la subestación, en la línea y en los generadores, pero no teniendo ningún efecto sobre el factor de potencia atrasado de los feeders ni sobre el circuito de los motores. Para regular el voltaje están provistos los condensadores síncronos de reguladores de corriente del campo inductor accionados a mano o automáticamente por medio de reguladores tipo Tirill.

Antes de estudiar el funcionamiento del condensador síncrono y su efecto en la línea, vamos a estudiar las distintas formas o tipos de su aplicación y sus diferencias; éstas son:

Condensadores síncronos construidos exprofeso.
Motores autosíncronos.
Motores síncronos con carga.
Alternadores síncronos generadores y en vacío.

Los condensadores síncronos construidos exprofeso se diferencian de los motores síncronos en algunos puntos con vistas a la mayor economía, toda vez que no se desea más que la corrección del factor de potencia, no hay ninguna limitación en la velocidad a que han de estar sometidos, y como, por otra parte, el coste por kilovatio amperio es más pequeño en las máquinas a gran velocidad, de ahí que se proyecte construirlos para grandes velocidades. Hay que anotar que, naturalmente, hay un límite, pasado el cual, más bien aumenta el precio de la construcción que lo disminuye, los grandes esfuerzos debidos a la fuerza centrífuga, exigen una construcción mucho más sólida, las piezas polares están fuertemente ancladas, en forma de cola de milán, a un sistema radial formado con segmentos de planchas de acero fuertemente unidas entre sí. Cada vez que el condensador no ha de llevar carga mecánica, el eje y cojinete son más pequeños que el de los motores síncronos de igual capacidad, y van desprovistos de toda conexión mecánica, plato, engranaje, polea.

Como los condensadores síncronos han de trabajar a elevada excitación, sus inductores están construidos para soportar un calentamiento en grandes pérdidas sobre excitación conveniente. El entrehierro es generalmente reducido, a fin de evitar pérdidas de excitación.