La Energía eléctrica (1922-01-25 00:00:00), página 4

una compuerta que puede descender a cuatro metros bajo el nivel del agua, permitiendo el libre paso de flotantes, a través de un conducto de hormigón (tres metros de diámetro) que atraviesa la Casa-pantalla y la de máquinas, terminando aguas abajo del río.

Cada cámara de toma dispone de tres cercas de pantallas, cuyas crestas están 2,70 metros bajo el nivel del agua; cada cerca-pantalla tiene, a su vez, dos series de enrejados (cuyas barras están a una equidistancia de 11 centímetros) que pueden reponerse para su limpieza. Cada tubo de entrada a las turbinas lleva una gran válvula Johnson en su extremo inferior y una compuerta de seguridad en la Casa-pantalla para el caso de desarrollo de la válvula inferior reguladora. Cada turbina absorbe a plena carga un volumen de agua aproximado de 50 metros cúbicos por segundo, requiriendo un diámetro interno de cinco metros; pero por razones estructurales se ha preferido adoptar un diámetro de 5,30 metros para los dos tercios superiores, y de 4,70 para el tercio inferior del conducto. Las válvulas Johnson son maniobradas por la propia presión de la toma, no requiriéndose ninguna potencia exterior.

Las turbinas, en número de cinco, son del tipo Francis, verticales, de 50.000 HP, girando a una velocidad de 187 1/2 rotaciones por minuto. El rendimiento garantizado es de un 90 por 100, confiándose podrá ser excedido. El diámetro interior de la caja es de 3,30 metros, y el de la corona, a la salida, de 3,42 metros. Como puede observarse, en el corte vertical se ha dejado un espacio libre en la cimentación de la Casa de máquinas para facilitar las reparaciones e inspección de cada turbina. La corona y cubierta de las turbinas son de plancha de acero probada a una presión de 18 kilogramos por centímetro cuadrado. Al lado de cada generador se ha montado una caseta de vigilancia o control, con todos los aparatos indicadores y palancas de maniobra, estando todas las casetas en comunicación con el jefe de servicio, situado en el puesto de mando por medio de teléfonos de alta voz, como en las instalaciones de los buques.

Para el servicio propio de la Central, como luz, calor y aparatos auxiliares, se han instalado dos grupos de 2.500 HP, alimentados por un conducto único de 1,70 de diámetro, que al final se ramifica en dos trozos para cada una de las turbinas. Cuando la Central desarrolle su completa capacidad de 500.000 HP, se instalarán otros dos nuevos grupos auxiliares como los anteriores.

Central Eléctrica

Los cinco grupos turbo-generadores hasta ahora instalados están situados en una amplia sala de máquinas de 20 anchura por 20 altura, estando los grupos equidistantes 17 metros entre ejes. Cada generador desarrolla una potencia de 45.000 kilowatios, produciendo corriente alterna, 25 períodos y 12.000 voltios, corriendo a 187 1/2 revoluciones por minuto. Es de notar que el suelo de la Central está al nivel de la parte superior del generador, con lo que, siendo éstos de eje vertical, dejan un espacio libre hasta el nivel de las cimentaciones, para la cómoda colocación de tubos, cables y refrigeración de aire para el enfriamiento de los grupos, que necesitan el enorme volumen de 2.700 metros cúbicos de aire por minuto (a plena carga); esta gran cantidad de aire puede absorberse y descargarse directamente del exterior, sin mezclarse con el aire del interior de la Central, que permanece limpia e inodora.

La sala de transformadores comprende en la actualidad 15 transformadores monofásicos, 15.000 kilowatios, 25 períodos (equivalentes a cinco trifásicos, 45.000 kilowatios), que elevan la corriente trifásica de la tensión de los alternadores (12.000) a la de transporte (110.000 voltios), aunque en caso necesario puede ser elevada a 132.000 voltios.