La Energía eléctrica (1920-06-25 00:00:00), página 7

ofrecen algún peligro. La protección más eficaz consistirá en interrumpir el circuito en el momento que se producen. Esto se consigue con los fusibles e interruptores automáticos principalmente.

Los primeros son conocidos por todos. No son recomendables cuando se trata de amperajes demasiado fuertes, y mucho menos si se trata de conductores de alta tensión; en este caso su papel se limita a los transformadores de tensión y aparatos de medida en general.

Los automáticos constituyen un punto esencial en toda instalación de alguna importancia. Suelen estar accionados por un relee de máxima y tiempo; son a veces máquinas complicadísimas y siempre de gran utilidad. No entramos en sus detalles porque su importancia es más bien mecánica que eléctrica; en esencia, el funcionamiento suele ser el siguiente: El relee afectado directamente por la corriente principal transformada cierra cuando ésta pasa de los límites previstos, casi instantáneamente, o al cabo de un número de segundos, un circuito independiente a través de un fuerte electroimán, el cual atrae a una pieza de hierro dulce convenientemente dispuesta para que dispare el automático, abriendo el interruptor, que suele estar metido en aceite.

b) Protección contra las descargas de alta frecuencia.—Quedaron divididas en dos grupos: rayos directos y descargas inductivas.

Contra los primeros podemos asegurar que no hay protección posible, están muy poco estudiados y se ignoran casi en absoluto las leyes de la descarga. Sin embargo, no son las más peligrosas, porque se presentan rarísimas veces y su radio de acción es muy limitado: apenas excede de 300 metros del sitio de la descarga. Como medios de protección se recurre a alejar los hilos lo más posible de los postes y unir la cabeza de todos ellos con un hilo puesto en tierra, a intervalos de unos 100 metros, si es posible. A falta de esto se suelen proteger los aisladores de cada poste o columna con un arco metálico que hace las veces de pantalla eléctrica, y hasta se recurre a cubrir las centrales con tela metálica, formando una especie de jaula con el mismo objeto; pero estas dos protecciones, y especialmente la última, son muy poco usadas.

En todos los casos, al llegar la descarga a la línea, en vez de recorrer el hilo y seguir a través del aire ionizado aisladores y soportes, se marcha a tierra por el hilo o pantalla de protección.

Descargas inductivas.—Este es el caso más importante y el que estudiaremos con más detenimiento.

Ya hemos dicho que originan ondas de gran frecuencia; estudiamos su forma general en una red cualquiera.

Llamemos \( r_e \) y \( x_e \) a la resistencia y reactancia kilométrica.
\( g_d \) y \( b_d \) a la conductancia y susceptancia
\( L_e \) y \( C_d \) a la autoinducción y capacidad
\( l \) y \( v \) a la longitud total de la línea en kilómetros.

Podemos relacionar los incrementos de tensión e intensidad con las características de la línea por las expresiones

\[
d v = \left( r_e i + L_e \frac{\partial i}{\partial t} \right) d l \\
d i = \left( g_d v + C_d \frac{\partial v}{\partial t} \right) d l
\]

Pudiendo estar originada \( e \) por una causa cualquiera, inducción, etc.
Eliminando entre las dos la \( i \) y después la \( v \), obtendremos cuatro ecuaciones en \( v \) e \( i \).