La Energía eléctrica (1921-11-10 00:00:00), página 2

y otros muchos autores que citaremos a su tiempo, y especialmente los ingenieros americanos más experimentados en estas grandes líneas de muy alta tensión, se han ocupado y ocupan diariamente del asunto en toda la Prensa técnica.

Creo, pues, que puede ser, para los ingenieros españoles, de importancia el disponer de algunas reglas prácticas que les permitan esbozar un cálculo rápido de las condiciones generales de estos transportes, para poder adquirir una idea aproximada de sus ventajas e inconvenientes en cada caso concreto y poder hacer un anteproyecto con ciertas garantías de éxito. Para conseguirlo he recogido de las publicaciones más recientes los procedimientos de cálculo práctico más rápidos y exactos.

En la primera parte de este trabajo me propongo dar una idea de cómo podremos evaluar los elementos principales de una línea dadas sus condiciones. En la segunda daré la marcha práctica para calcular el régimen de marcha y la regulación. En la tercera daré las bases del cálculo de protecciones y terminaré con uno o dos ejemplos.

En éstos me propongo concretar algunas apreciaciones sobre la llamada Red nacional de energía eléctrica y sobre el único modo práctico de abordar esta empresa, en que pudiera ocurrirnos, y si Dios no lo remedia ocurrirá, lo que con tantas otras, que por querer hacerlas idealmente perfectas han resultado prácticamente imposibles.

I

Determinación de los elementos de una línea

Los datos que en la práctica se ofrecen al ingeniero para la determinación de una línea se reducen a dos, que son los kilovatios que deben transportarse y la distancia. Todo lo demás debe ser calculado o supuesto. Los elementos de la línea son: 1), sección; 2), frecuencia; 3), tensión; 4), distancia entre hilos; 5), número de líneas, y 6), postes con todos los elementos que integran su cálculo, altura, distancia, flechas, tensión, etc. La marcha del cálculo es frecuentemente algo arbitraria. Suelen adoptarse provisionalmente valores que se sospechan acomodados, y se procede a una verificación, calculando la caída de tensión y el rendimiento a distintas cargas.

Vamos a proponer un método de cálculo que, aunque no está exento de tanteo, puede conducir de una manera sistemática a encontrar los valores más aptos, con pequeñas diferencias, que después pueden corregirse en vista del cálculo.

Desde luego, suponemos que se adopta la forma trifásica, y, por el momento, supondremos que se trata de una línea de sección triangular equilátera. Además, supondremos que se trata de líneas de más de 100 kilómetros y de potencias superiores a 15.000 kilovatios. Es evidente que en estas circunstancias debe ser adoptada la tensión más elevada que se pueda, resultando siempre una economía de ello. (En líneas pequeñas pudiera esto no ser cierto, cuando el coste de los transformadores excediera a la economía hecha en la sección.) Por último, comenzaremos por suponer que se trata de una central, única generatriz, y una subestación receptora también única.

La potencia transportable puede expresarse en kilovatios,

\[
W = \frac{\sqrt{3} V I \cos \varphi}{1000}
\]

y supondremos para más sencillez y porque sólo tratamos por el momento de adquirir valores de orientación, que \( V I \) son valores eficaces a la llegada, así como \( \cos \varphi \). De