La Energía eléctrica (1920-10-10 00:00:00), página 11

llega muchas veces a ser sólo del 50 por 100.

Resulta evidente que estas condiciones de funcionamiento son poco ventajosas, y que debe ponerse gran interés en buscar una salida para la energía disponible, salida que ha de adaptarse a la condición especial de que la demanda de fuerza debe limitarse a los periodos durante los cuales la Central distribuye poco fluido en la red.

El principal de estos periodos es el que transcurre desde las cinco a las nueve de la noche, cuando ha cesado el trabajo en talleres y despachos, hasta las seis de la mañana, poco más o menos, en que se reanuda el trabajo en todas partes.

Para los sectores en que se consume el fluido para el alumbrado, la fabricación del hielo, parece ser una excelente salida para el sobrante de energía diaria disponible; en efecto, es en verano cuando la fábrica tiene más sobrante, y también cuando la venta de hielo es mayor; por otra parte, por lo general, no existen fábricas de hielo en los pequeños centros de población servidos por fábricas eléctricas susceptibles de anexionarse una fabricación de esta clase, al paso que si se trata de una población más importante, ya provista de hielo, es probable que el público aumentara fácilmente su consumo desde el momento que la fábrica eléctrica le ofreciera cantidades más abundantes.

M. Fallain expuso, en la revista L'Ingenieur-Constructeur, un proyecto de instalación de fábrica de hielo unida a una fábrica eléctrica que pueda disponer de 600 kilovatios-hora durante diez y ocho horas por día y durante los cinco meses de mayo a septiembre. En estas condiciones, se podrá obtener una producción de 25 kilogramos de hielo por kilovatio-hora, siendo la producción diaria de 225 toneladas. Un cálculo aproximado de los precios de obtención y venta demuestra bien claramente que esta explotación habría de ser muy remuneradora.

El aprovechamiento del exceso de energía disponible durante el verano por una industria temporal, lo cual no impide el buscar otra salida más permanente para el exceso de energía disponible todo el año, puede facilitar mucho la explotación de pequeñas fábricas, sobre todo en ciertas regiones, como los balnearios, centros de turismo, etcétera, donde la venta de hielo está ya asegurada.

Instalación hidroeléctrica que utiliza el mayor salto de agua.—La instalación eléctrica servida por las aguas del lago de Fully, en Suiza, y que describe recientemente el Monitor Tecnico, dispone de un salto de 1,651 metros, que, según cree esta revista, es el mayor salto de agua que se ha utilizado hasta ahora para la transformación en energía mecánica.

Las turbinas están alimentadas por las aguas de dos lagos; el nivel actual del lago superior está en la cota 2.139 metros, habiéndose levantado 8 metros por medio de una presa. La cañería forzada arranca de la presa del lago superior; al principio de la cañería se encuentra una válvula de presa; desde aquí la cañería recorre una galería de cerca de 400 metros de longitud, a cuyo término se halla otra cámara de válvulas. Esta contiene una válvula de regulación y una automática de seguridad, la cual se cierra cuando sobreviene algún accidente en el trozo de tubo que sigue. De la cámara de las válvulas, la cañería forzada baja siguiendo la pendiente natural de la montaña hasta las turbinas; este trozo es subterráneo con una profundidad de un metro, por lo menos, para protegerla contra el hielo, las dilataciones térmicas y el choque de las piedras que pueden eventualmente caer de los flancos de la montaña. En el trozo inferior, hasta la altura de 600 metros, el tubo es de acero soldado, de 600 milímetros de diámetro, y con paredes de espesor variable de 6 a 20 milímetros; en el trozo medio, entre la altura de 600 y 1.200 metros, el tubo está también de acero soldado, de 500 milímetros de diámetro y con paredes de espesor variable de 17 a 34 milímetros; en fin, en el trozo superior, con alturas entre 1.200 a 1.650 metros, el tubo es de acero sin soldadura y también con 500 milímetros de diámetro y paredes de espesor variable de 31 a 41 milímetros. La unión de la cañería forzada con la cámara de las turbinas se ha hecho por medio de un codo en ángulo recto de cemento armado, mientras que todos los ángulos necesarios para el cambio de trazado planimétrico y altimétrico, se han realizado mediante codos de acero. En el extremo inferior del tubo se encuentran todavía dos válvulas, de las cuales una es de regulación y se maniobra por medio de un servomotor hidráulico, y la otra es de seguridad y funciona automáticamente cuando ocurre algún incidente agua abajo de ella. El cierre de esta segunda válvula puede también realizarse a mano por medio de una disposición de gobierno que puede maniobrarse desde diversos puntos de la instalación, de modo que se cierren las turbinas en cualquier momento, cuando ocurre algún accidente a las personas o en las máquinas. La importancia de estas dos válvulas se comprende fácilmente, si se piensa que funcionan bajo la presión normal de 165 atmósferas, en condiciones, por lo tanto, tales que hacen extraordinariamente peligroso un eventual golpe de arriete.

La instalación comprende cuatro grupos hidroeléctricos de 3.000 caballos cada uno, con una velocidad de régimen de 500 vueltas por minuto, y ya está dispuesto el espacio para un quinto grupo. Las turbinas son de acción del tipo Duvillars, derivado, como se sabe, de la rueda Pelton. Es de notar que el tubo de la cañería forzada no tiene, en toda su longitud, ninguna junta de dilatación.

La Central de Fully, es subsidiaria de otras instalaciones hidroeléctricas y funciona solamente en invierno, utilizando el agua acumulada en los lagos-depósitos, durante los otros meses del año. Cuando se ha concluido el agua disponible del lago superior, se puede introducir en la cañería forzada, mediante una disposición especial, el agua del lago inferior, que se encuentra a un nivel 160 metros más bajo que el superior.

Turbinas de pequeña potencia.—La que