La Energía eléctrica (1920-08-25 00:00:00), página 3

Los condensadores estáticos, hasta hoy día, ha sido muy poco extendido su empleo, si bien es una cuestión a la que actualmente se le presta mucha atención. Con el uso de los condensadores estáticos no se obtiene la flexibilidad que para la regulación del factor de potencia se prestan los condensadores síncronos; tienen, por otra parte, la ventaja de no exigir ninguna excitación, y trabajar a muy altos rendimientos, con muy pocas pérdidas y casi ningún cuidado de entretenimiento, suministrando un número fijo de kilovatios amperios devatados mientras está en servicio.

Los condensadores estáticos pueden ser a dieléctrico sólido o a dieléctrico líquido; los primeros están constituidos por hojas de papel de estano y hojas de papel especial bañadas en aceite, formando paquetes. Cada uno de estos elementos tiene una potencia aparente de 0,75 kilovatios amperios a la frecuencia de 50 por segundo, se han construido hasta tensiones de 6.000 voltios, agrupándolas en paralelo, formando baterías, se ha llegado a la capacidad, hasta el presente de 2.000 kilovatios amperios.

Los condensadores estáticos a dieléctrico líquido están constituidos por un electrolito en el que están sumergidos los electrodos metálicos, en los que se mantiene una diferencia de potencial insuficiente para vencer la fuerza contraelectromotriz del electrolito; de esta manera las láminas metálicas adquieren una gran capacidad, atribuida a la formación de una película gaseosa aislante, reenbiendo las láminas.

Este tipo de condensadores no ha dado resultado por un servicio continuo, por deteriorarse los electrodos, bien deformándose o taladrándose.

Los condensadores estáticos se intercalan a la red por medio de un automático a baño de aceite para desconectar a máxima y de un dispositivo para amortiguar las altas frecuencias que se producen en la descarga de un condensador, consistente en una bobina de reacción en serie con cada conductor de línea y los terminales del condensador en cortocircuito, a través de una resistencia de carborundum, con el objeto de ofrecer un circuito a la descarga del condensador. Cada condensador parcial de la batería está protegido por un hilo fusible.

El que este método sea práctico o no, depende del precio en kilovatio amperio, pues si bien los gastos de entretenimiento son pocos y el material de recambio para caso de avería es solamente algún elemento de reserva, en cambio, pasando de cierto número de kilovatios amperios, el costo de una batería es sumamente elevado.

Condensadores dinámicos

El empleo de los condensadores síncronos en la red de una Compañía de Electricidad como compensadores de fase, tienden, como se lleva dicho, a mejorar el factor de potencia propio de la red, o lo que es equivalente, sacar el mayor rendimiento de la potencia generada y de la potencia distributiva. El papel que desempeña consiste en suministrar cuando sobreexcitado una corriente devatada adelantada, para compensar, total o parcialmente, según la capacidad del motor, la corriente devatada inductiva propia de la red, con una acertada variación en la excitación del condensador dependiente de la carga y naturaleza de la misma, manteniendo el factor de potencia del punto instalado el valor conveniente.

Si en lugar de fijarnos en las variaciones producidas por el condensador síncrono en el factor de potencia de la red, miramos los efectos que estas variaciones producen en la corriente suministrada, para una cierta carga por el generador en las líneas y redes distribuidoras situadas antes de dicho motor, en el sentido de disminuir dichas corrientes y consiguiente disminución de caída de tensión, se deduce la propiedad de regular supuesto