La Energía eléctrica (1922-03-10 00:00:00), página 4

dor, además de un regulador de inducción o un reostato regulador, en el circuito de baja tensión. Cuando se hace uso de este segundo procedimiento, hace falta un pequeño motor síncrono para mover el rectificador mecánico. Dado el funcionamiento de este aparato, el generador del grupo motor-generador es una máquina de cuatro polos, y ordinariamente de 230 voltios y 60 períodos, que gira a la misma velocidad que el rectificador mecánico.

La parte más importante del equipo eléctrico es el transformador, cuyo aislamiento en el devanado de alta tensión debe ser establecido cuidadosamente. Como el rectificador solamente rectifica la porción central de la curva de tensión, el circuito de alta tensión se abre y cierra dos veces por período, con la producción consiguiente de un arco en la apertura y otro en el cierre. Además, el funcionamiento del rectificador supone también dos arcos entre los contactos móviles y los fijos. Total, que siempre hay en el circuito cuatro arcos en serie, lo que puede dar lugar a tensiones muy elevadas en el circuito. Por esto es por lo que en los transformadores que la General Electric Cº construye para estos equipos, el aislamiento entre las espiras de los carretes extremos puede resistir de 50 a 100 por 100 de la alta tensión a plena carga, que se señala en las características del transformador.

El funcionamiento de los rectificadores, bien sean mecánicos o tubos de cátodo incandescente, es tan conocido, que no hemos de entrar a describirlos. Parece ser que las ventajas están de parte del Kenotron, que produce una curva de tensión rectificada más regular que la que producen los rectificadores mecánicos, y un rendimiento eléctrico superior. La única desventaja del Kenotron es que, después de trabajar un cierto número de horas, se quema el filamento del cátodo incandescente. La duración de un Kenotron es, como mínimo, de dos mil quinientas horas, y si las temperaturas no son muy elevadas, puede llegar hasta cinco mil o diez mil horas. Si el filamento se gasta, puede ser sustituido por otro nuevo sin variar el resto del tubo. Se realizan actualmente trabajos de laboratorio para aumentar la duración del Kenotron.

Las aplicaciones de este procedimiento de depuración de los gases son muy numerosas. Entre otras, se pueden citar: la purificación de los gases que provienen de los gasógenos, y que se utilizan en los motores; la recuperación de cementos, yesos, fosfatos, etc., en las fábricas donde se producen; la depuración de los gases que provienen de quemar piritas, para recuperar el arsénico o el antimonio, que introducen impurezas en el ácido sulfúrico fabricado; la recuperación de los óxidos, sulfuros, sulfatos, etc., que provienen del tratamiento de los minerales de plata, cobre, plomo, estaño, cinc, etc., y la captación de humos, para purificar la atmósfera de las ciudades.

Una de las aplicaciones más modernas de este procedimiento es la instalación hecha por la Duquesne Reduction Company, de Pittsburgh (Pa.), para la recuperación de subproductos en los gases que provienen de hornos donde se tratan minerales de estaño. Estos hornos tienen una capacidad de 20 toneladas de mineral cada veinticuatro horas, y se recu-