La Energía eléctrica (1921-01-10 00:00:00), página 14

autor cita las de las Sociedades A. E. G., Oerlikon, etcétera.

Tramo de 400 metros de luz, en una línea de alta tensión.—La Compagnie Vaudoise des Forces Motrices de Joux et de l'Orbe ha establecido, en 1919, una línea de alta tensión, en el Valle de Travers (Jura suizo), que presenta una particularidad interesante: atraviesa el valle de Arnon por un pando o tramo libre, de 400 metros, uno de los mayores que existen en Suiza.

Los cálculos completos de esta línea están reseñados en el Bulletin Technique de la Suisse Romande.

La línea se compone de tres cables, de bronce, de 50 milímetros cuadrados, que resisten a una tensión de 40 kilogramos por milímetro cuadrado, y atraviesa el valle entre dos columnas, una de las cuales está situada a 60 metros más alta que la otra.

Se ha admitido una flecha de 70 metros entre el vértice de la columna superior y el punto más bajo de los cables. De ello, se han deducido las alturas de las columnas, las flechas en las más bajas y en las más altas temperaturas que se prevén, los esfuerzos correspondientes soportados por los cables y las columnas, etc. Estas columnas son de cemento armado, de un tipo especial, construidas en el lugar de su emplazamiento por el ensamble de elementos de hormigón, que pesa cada uno como máximo 20 kilogramos, y solidarizados por armaduras enchufadas en alvéolos, dispuestas a este efecto, en los cuales se cuela en seguida cemento bastante líquido.

Emisión de Obligaciones.—La Sociedad Anónima Hidroeléctrica Ibérica pone en circulación las 40.000 acciones de ampliación de capital, ofrecidas a los accionistas en proporción igual a las que posean con liberación del 50 por 100. Los dividendos pasivos se cobrarán en enero, marzo, mayo, julio y septiembre, devengando intereses por retraso en su pago.

Sociedad Hidroeléctrica del Chorro.—Esta Sociedad emite 3.000 Obligaciones de 500 pesetas, al 6 por 100 de interés anual, serie C, con cupón de 1 de julio de 1920, al tipo de 96,50 por 100.

Estas Obligaciones serán amortizables en un plazo máximo de veinticinco años, y su interés, de 6 por 100 anual, se pagará por semestres vencidos en 1 de julio y 1 de enero de cada año.

Para formar juicio de la próspera marcha de la Sociedad emisora, bastará indicar que ésta ha repartido entre sus accionistas, por los resultados del último ejercicio, cerrado en 20 de julio próximo pasado, un dividendo activo de 9 por 100.

Los peticionarios abonarán en el acto 50 pesetas por cada obligación que suscriban. El 87 y 1/2 por 100 restante, o sean 437,50 pesetas, se satisfarán contra entrega de los resguardos provisionales, canjeables en su día por los títulos definitivos.

El fotómetro eléctrico.—Muchos intentos se han hecho encaminados a conseguir un aparato eléctrico satisfactorio que permitiera hacer con exactitud comparaciones fotométricas de diferentes lámparas o fuentes luminosas. La ventaja de tal aparato consistiría en que la indicación de la potencia luminosa de la luz cuya intensidad se pretendiera medir apareciese en una escala, con lo que quedaría eliminada la «ecuación personal», indispensable en los métodos corrientes de comparación.

A este objeto se han empleado con mucha frecuencia pilas de selenio, las cuales, como es sabido, son sensibles a la luz; pero su empleo no es por completo satisfactorio, en parte, debido a su falta de estabilidad, y en parte, a causa de que su sensibilidad es variable con luces de distintos colores.

Hace muy poco se ha inventado un nuevo fotómetro eléctrico, en el cual el aparato sensible comprende lo que se conoce con el nombre de pila fotoeléctrica. El término pila fotoeléctrica se aplica a un aparato que contiene un electrodo, el cual, cuando está bajo la influencia de la luz, emite una corriente de electrones, mediante lo cual permite que pase una corriente a través del espacio que media entre él y otro electrodo montado dentro del mismo recipiente.

Todo el aparato va ordinariamente dentro de una ampolla de cristal, en la cual se hace un vacío muy perfecto. Cuando la luz cae sobre la superficie sensible se emiten electrones, pudiendo de este modo pasar una corriente a través de un galvanómetro comentado en serie con la pila y la batería.

La principal novedad de la combinación, recientemente descrita por A. H. Compton, consiste en el uso de un amplificador de válvulas de tres electrodos, tipo corriente, para amplificar grandemente las débiles corrientes que pueden pasar a través de semejante pila fotoeléctrica. Puede conectarse un galvanómetro en serie con el circuito de placa de la válvula y reducirse a cero su deflexión normal por medio de un sencillo potenciómetro conectado a través de él.

Cuando la luz cae sobre la superficie sensible de la pila fotoeléctrica el galvanómetro da una indicación que depende del grado de iluminación que la misma recibe y que, de este modo, se pueden hacer comparaciones exactas y dignas de toda confianza entre la lámpara que se trata de probar y otra que sirve de tipo.

Las pilas fotoeléctricas son casi siempre mucho más sensibles a la luz azul y ultravioleta que a la luz roja; pero esta desigualdad, en lo que a la sensibilidad se refiere, puede compensarse por medio de pantallas debidamente coloreadas, interpuestas de un modo permanente entre la pila sensible y la fuente luminosa.

Instalaciones eléctricas utilizando la fuerza del viento.—De las investigaciones anemométricas de la Estación de Física, de Zurich, se desprende que la velocidad y la frecuencia del viento alcanzan su máximo en octubre, su mínimo en febrero.