La Energía eléctrica (1920-09-25 00:00:00), página 3

ni aun siquiera cita los trabajos del señor Urrutia, sino que se limita a informaciones que toma de la revista italiana Annali, de la Comisión superior de Aguas del ministerio de Obras públicas de Italia, que se ocupa también en el asunto, y son simplemente traducidas por Chapelain.

Asimismo, en Alemania Elektrotechnische Zeitschrift, en su número de 29 de enero de 1920, y en América del Norte Electrical World (Bd. 74, 1919, pág. 122) dan cuenta del proyecto y señalan su importancia.

Pero además es preciso señalar la aparición de otros proyectos de redes nacionales en varios países, en condiciones enteramente parecidas al nuestro, y que aunque no demostresen otra cosa, probarían que la idea es juzgada como beneficiosa en todas partes. Entre otros proyectos que iremos describiendo en artículos sucesivos, nos limitaremos por hoy a señalar el de la red nacional belga, cuyas analogías con nuestro proyecto son sorprendentes.

F. Courtoy, conocido ya desde antiguo por sus estudios económico industriales en la Revue économique internationale y en otras muchas publicaciones de importancia, conocedor como pocos de la industria termoeléctrica en todas las regiones del centro de Europa, y que últimamente acaba de publicar su obra sobre Production économique de l'Electricité dans les regions industrielles (París, Liége, 1919) ha hecho posteriormente un proyecto (1) en que magistralmente discute y demuestra la posibilidad y la conveniencia de tender sobre toda Bélgica una red, análoga a la del proyecto español en todo, menos en la extensión. La red belga contiene sólo cinco polígonos que encuadran la región Liége-Genck-Anvers-Gand-Iseghen-Antoing-Mons-Charleroi-Rochefort-La Roche-Liège, con dos ramales, uno de Iseghen a Ostende y otro de La Roche a Arlon, con lo que queda cubierto suficientemente todo el territorio belga.

La energía total de que dispone actualmente Bélgica es de unos 563.000 kilovatios, con 1.570.230.000 kilovatios-hora anuales y un 45 por 100 de factor de carga. La red tiene por principal objeto no tanto el aumento de la disponibilidad total, cuanto el mejoramiento del factor carga, que Courtoy calcula puede llegar a un 61 por 100, pudiéndose reducir las reservas a un 25 por 100 de la potencia total.

El proyecto exigiría la instalación de un paralelo de una serie de grandes centrales con unidades de vapor de 20.000 kilovatios, o motores de gas de 4.000 a 8.000 HP, estos últimos instalados cerca de los altos hornos y hornos de coke, y las turbinas cerca de los centros hulleros (Hainaut, Liége, Limbourg).

Las conexiones generales se proyectan a 100.000 voltios. Los cálculos de coste están hechos, suponiendo a 32,5 francos el kilovatio instalado para transformadores, y de 40.000, 22.000 y 17.500 francos el kilómetro de línea, respectivamente, para 60.000, 40.000 y 20.000 kilovatios. Supónese un amortización en cinco años y un interés de un 5 por 100.

El autor, basado en multitud de datos estadísticos y prácticos, deduce que para centrales de 5.200, 8.000 y 20.000 kilovatios, el kilovatio instalado de potencia nominal (que para instalaciones hechas con las pequeñas unidades hoy existentes es aproximadamente de 2.260 francos) pasaría para centrales hechas sistemáticamente y con las unidades presupuestadas, a 653,5, 200 y 162,5 francos respectivamente.

Así y todo, los precios asignados tanto por Courtoy como por M. Carlier (2) que ha estudiado también metódicamente este mismo proyecto, se mantienen, incluidas centrales

(1) Véase Revue Universelle des Mines de la Métallurgie et des Travaux publics, mayo 1919, tomo II, núm. 1.
(2) R. G. de l'E., 19 octubre 1918, vol. IV, pág. 591.