La Energía eléctrica (1920-08-25 00:00:00), página 5

Motores autosíncronos

En las instalaciones que exigen un elevado par de arranque, o en donde sean frecuentes fuertes variaciones en la carga, con una corriente de excitación relativamente pequeña, se hace indispensable el uso de los motores autosíncronos. Estos motores difieren del tipo ordinario en que son de un número definido de polos. El rotor está devanado en la misma forma que el de un motor asíncrono de manera a constituir polos definidos cuando se envía corriente continua, está dotado de tres anillos colectores y arranca exactamente igual que los motores simplemente asíncronos. El circuito del rotor está en serie con una resistencia auxiliar mediante los anillos colectores.

Cuando el motor alcanza su máxima velocidad cerca del sincronismo, mediante un dispositivo automático, recibe su rotor corriente continua a través de los anillos colectores, desde estos anillos quedan conectados en paralelo sobre uno de los terminales de la excitatriz, y el otro anillo está conectado al otro terminal de la misma. Este motor tiene la ventaja de que, si debido a una fuerte sobrecarga cayese fuera de fase, continuaría operando como motor asíncrono, volviendo luego el mismo a entrar en sincronismo al volver a decrecer la carga.

Este tipo de motor no está muy extendido, a causa de su rendimiento, bastante menor que el de los motores síncronos ordinarios.

La Hidroelectric Power de Ontano tiene varios de este tipo instalados acoplados a generadores de corriente continua.

Uso de los alternadores de reserva como compensadores

Muchas son las Centrales que hacen uso de los generadores que no trabajan para hacerles servir como condensadores síncronos. Esto puede realizarse de dos maneras distintas: bien como condensador síncrono, trabajando con factor de potencia aproximadamente cero, o bien suministrando un tanto por ciento de la carga total en kilovatios, y trabajando al mismo tiempo a su plena capacidad a kilovatios amperios adelantados.

Por ejemplo: La Catalana de Gas y Electricidad, Sociedad anónima, durante nueve meses del año, la energía es suministrada hidroeléctricamente por sus saltos de la provincia de Huesca, pero su Central de reserva térmica de San Adrián suministra 10.000 kilovatios amperios a 6.000 voltios, con los turbogeneradores a vapor, trabajando como condensadores síncronos y recibiendo sus turbinas vapor en la cantidad estrictamente indispensable para mantener la temperatura apropiada en la misma.

Otra forma de trabajo de estos generadores, trabajando como compensadores empleados en esta Central, consiste en separarlos de sus turbinas, y arrancándolos hasta obtener la velocidad de sincronismo con otro turbogenerador y acoplarlos a la línea, separándose luego del sistema el turbogenerador empleado para el arranque.

Durante los tres meses que la Central ha de trabajar como Central de reserva, los generadores proporcionan los kilovatios y kilovatios amperios necesarios, trabajando como generador y condensador síncrono.

De este modo la carga activa, mientras es posible, es soportada por las Centrales hidráulicas y la reactiva es proporcionada en buenas condiciones económicas, casi sin gasto de combustible y con muy poco consumo de energía real por la Central Térmica.

Como caso interesante, es el de una Central de Norteamérica, en la que parten dos líneas que se acoplan en paralelo en su extremo, de manera que los alternadores de reserva se hacen trabajar sobre la línea sin carga (línea de reserva), trabajando como condensador para compensar el bajo factor de potencia mantenido en el extremo de la distribución.