La Energía eléctrica (1919-04-25 00:00:00), página 6

En el mapa, a más de los centros de producción hidroeléctrica (azules) y térmicos (negros), se señalan con tinta roja los de principal consumo actual y futuro, y su situación se ha tenido en cuenta al trazar la red; de ésta se distinguen las líneas existentes, por ser de trazo continuo; las demás son intermitentes.

La longitud total de las líneas que completan la red periférica es de 2.350 kilómetros, y las necesarias para establecer las compensaciones antes indicadas representan 2.050 kilómetros, sumándose en total 4.000 kilómetros.

Aunque sea saliéndose de la disposición periférica que en la Real orden se indica, estimamos conveniente ampliar la red con una derivación a Galicia, partiendo de la línea de Oviedo a León, en las proximidades de Astorga, y cruzando el Sil en Ponferrada, centro de una zona importante de producción hidroeléctrica y carbonífera, bifurcada a Cornuña con Ferrol y Vigo, como se indica en las líneas de trazo y punto en el expresado mapa, líneas cuya longitud alcanzaría a 410 kilómetros.

Para contestar al

TERCER EXTREMO

es preciso tener en cuenta todos los elementos que integran una línea de transporte del más elevado potencial hasta hoy en práctica, y son: conductores, apoyos, aisladores, protecciones, conexiones y líneas telefónicas auxiliares; elementos que, con excepción de la sección de los conductores, son todos iguales, cualquiera que sea la capacidad de las líneas de la cual, principalmente en este caso, depende dicha sección, que, como fácilmente se comprende, es mayor en las líneas que afectan a las zonas de mayor producción y a las industriales de gran consumo presente y de posibilidades futuras más probables que las correspondientes a las zonas más pobres de energía hidroeléctrica, y donde la actuación industrial que puede preverse es, evidentemente, de poca importancia. De todas maneras, no puede adoptarse sección menor de 50 milímetros cuadrados, que por razones técnicas de seguridad mecánica y ventajas de explotación no conviene reducir. Deberían adoptarse otros dos tipos de sección, uno de 75 milímetros cuadrados y otro de 100, que permite transportar a una tensión no inferior a 120.000 voltios, hasta un máximo de 25.000 kilovatios a una distancia de 330 kilómetros, que «no es preciso rebasar para abarcar todo el territorio español», con una pérdida de 12 por 100 en energía.

Las secciones adoptadas están indicadas en las diferentes líneas que completan el esquema de la red total; corresponden a la primera sección 1.430 kilómetros; a la segunda, 1.200, y a la tercera, 1.770.

La diferencia de precio por kilómetro de unas a otras está únicamente representada por la mayor o menor sección del cobre, deducido de su cotización a 80 libras tonelada, propuesto en el extremo a que se contesta (precio que se supone neto, excluidos derechos de Aduana, que no deben considerarse por ser material que adquiere el Estado).

Vamos ahora a calcular el coste por kilómetro de línea de 100 milímetros cuadrados. Antes conviene justificar, con breves razones, el criterio adoptado de establecer dos líneas sobre los mismos apoyos. Una debe considerarse siempre como de reserva, porque la práctica enseña que en la explotación no es posible, en recorridos grandes de transporte a tan elevado potencial, y menos en una red conjunta como la que nos ocupá, tener un servicio adecuado a las necesidades industriales sin disponer de otra línea de reserva, y aunque otra cosa parezca a primera vista, dicha segunda línea es más eficaz estableciéndola en los mismos apoyos, porque facilita hacer entre las secciones de 25 kilómetros, en que de pasada, diremos que para su mejor explotación, debe poderse dividir la red, combinaciones tales que, para que ocurra una interrupción de servicio superior a diez minutos, es preciso que