La Energía eléctrica (1918-11-10 00:00:00), página 11

con el ánodo; mas se separan mecánicamente formando parte de los lodos resultantes.

3. Los compuestos Cu₂O, Cu₃Se, Cu₃Te y Cu₃S, que tampoco se disuelven en el ánodo, van a parar, así mismo, a los lodos.

4. Arsénico, antimonio y bismuto son en parte disueltos y en parte depositados en el cátodo. Este depósito es de naturaleza mecánica principalmente; así es que dichas materias son arrastradas al eliminar los lodos del ánodo.

Los cátodos así producidos, si bien son muy puros, carecen de condiciones mecánicas para los usos comerciales, por lo cual son fundidos en hornos de reverbero y colados en torales, barras para hacer alambre, etc.

Conductores de alambre de hierro.—En los imperios centrales se ha utilizado el alambre de hierro en substitución del de cobre para conducciones eléctricas, y en vista de los buenos resultados obtenidos, se ha pensado en que podrán también emplearse en muchas instalaciones, con notable economía con respecto al cobre.

Según Electricar World, hay teñida una línea trifásica de 22.000 voltios, de 50 kilómetros de longitud, destinada a transportar 75 kilovatios, la cual está formada por tres hilos de hierro galvanizado de 4,1 milímetros de diámetro, dispuestos en un mismo plano horizontal, con los aisladores montados en una traviesa adaptada a los postes. La luz es de 90 metros. La línea está calculada para un exceso de carga total, hielo y viento, de un kilogramo por metro lineal. El esfuerzo calculado para una flecha de 1.800 metros a 17° C es de 75 por 100 de la carga de ruptura del hilo.

Los postes son de acero, sistema Bates; la carga de ruptura es de 550 kilogramos.

La colocación se efectuó con un equipo muy reducido, compuesto de ocho hombres y un jefe. El coste total ascendió a 107.980 pesetas.

Expropiaciones. Remuneración.—Por la Dirección general de Obras públicas se ha resuelto con carácter general se hagan extensivos a los funcionarios del Estado nombrados peritos en los expedientes de expropiación el abono de remuneraciones señaladas en el párrafo B) del artículo 27 de la Instrucción de 21 de Abril de 1910 (Gaceta del 18 de Octubre de 1918).

Una línea de 110.000 voltios.—Por las revistas técnicas alemanas, se conocen algunos datos de esa importante línea, que proporcionará a Berlín una gran cantidad de energía eléctrica, procedente de la gran estación de Colpa-Zachornewitz. Ya antes de la guerra se había estudiado el transporte de electricidad, desde la citada estación, lo cual redundará especialmente en beneficio del Ministerio de la Guerra.

La energía eléctrica transmitida desde dicha estación representa una economía de 300 a 400 toneladas de carbón diarias en Berlín.

La longitud de los conductores de línea es de unos 155 kilómetros. Los cables son de aluminio, teniendo cada uno una sección de 120 milímetros cuadrados. Los conductores están dispuestos en suspensión Hewlett y en aisladores montados en postes de hierro, y sobre los tres conductores hay otro cable a tierra, de 50 milímetros cuadrados. Los postes están distanciados en 250 metros.

Pueden transmitirse 20.000 kilovatios por dicha línea. Los transformadores de cada extremo son de 16.000 kilovatios. La instalación empezó en Octubre de 1917, y la mayor parte de la obra ha de quedar terminada durante el invierno.

Aplicación del cuarzo.—Sabido es que los rayos químicos (violeta y ultravioleta) poseen propiedades actínicas, químicas y microbicidas. Como el cuarzo deja pasar estos rayos del espectro, es muy adecuado para la fabricación de lámparas que sirvan para utilizar esa clase de rayos, empleadas en trabajos de microquímica, fotografía industrial y submarina, tratamiento de las enfermedades de la piel, esterilización del agua.

También se emplea en tubos para la fabricación de filamentos para lámparas de incandescencia.

El cuarzo fundido sirve perfectamente como aislador, por su rigidez electrostática que excede a 25.000 voltios por milímetro de espesor, y porque no condensa el vapor de agua de la atmósfera, opiniéndose así a la formación de corrientes de superficie y arcos superficiales (resistencia superficial).

Substituye con ventaja al vidrio y la porcelana. En los aparatos de calefacción eléctrica se emplea para formar radiadores, pues por ser menos fusible que el vidrio puede alcanzar más elevadas temperaturas sin peligro de ruptura.

Una notable aplicación del cuarzo ha hecho Bi- llión Daguerre, fabricando las bujías de chispa para motores de explosión en substitución de la porcelana que, al romperse, produce casi siempre la detención del motor, cosa que ocurre también con el vidrio y el cristal, más expuestos a romperse que la porcelana, por los cambios bruscos de temperatura. Las bujías de cuarzo han permitido prolongar, durante sesenta horas sin detención, el funcionamiento de los motores de aviación, sin observar desperfecto alguno.

El cuarzo fundido opaco y moldeado en forma de ladrillos, sirve para el revestimiento interior de los hornos eléctricos.

Se emplea también para ventanas y miradores que permitan seguir la marcha de las operaciones dentro de los hornos eléctricos de paredes opacas; substituyendo ventajosamente a la mica, por conservar más fácilmente su transparencia y soportar mucho mejor temperaturas muy elevadas.

Con el cuarzo pueden fabricarse objetos decorativos, mediante la adición de colorantes apropiados, imitando perfectamente la opalina, el ágata y el onix. El cuarzo puro fundido en el horno eléctrico puede teñirse con suma facilidad.

LIBROS Y REVISTAS

Directorio de Barcelona.—Hemos recibido el tomo 1918-1919 (año V) de este importante Anuario de