La Energía eléctrica (1919-06-25 00:00:00), página 15

3.ª Emplear hilo desnudo entre ambos soportes mencionados, a condición de que en cada uno de ellos se fije una varilla horizontal de cobre en buena comunicación con tierra con un hilo protector que satisfaga a la condición sexta del artículo 41; dicha varilla deberá ser tocada por el hilo telefónico o te- legráfico al romperse éste.

Convendrá estudiar si en algunos casos particulares de cruces de hilos telefónicos sobre los de trabajo de los tranvías, será conveniente emplear para aquéllos alambre bimetálico, con el fin de dificultar la rotura de dichos conductores y su contacto con los segundos, sin perjuicio de todas las demás preven- ciones que se detallan en este artículo.

Art. 45. Las Compañías de tranvías eléctricos establecidas al presente o que en lo sucesivo se constituyan, tendrán obligación de ensayar en sus líneas los aparatos que teóricamente ofrezcan alguna garantía, deberán seguir todos los adelantos respecto a la protección del hilo de trabajo y demás medidas de seguridad para adoptar inmediatamente las que la experiencia demuestre ser más eficaces que los conocidos hasta ahora y propuestos en este Reglamento.

Las empresas de telégrafos y teléfonos, a su vez, evitarán el abuso de salvar con sus líneas grandes vanos, para lo cual observarán las prescripciones que sobre el particular dicte el personal encargado de la inspección de sus redes.

Art. 46. En las instalaciones de tracción por corriente continua que atraviesen zonas donde haya establecidas tuberías metálicas de agua, gas, etc.; el circuito de retorno por los carriles deberá satisfacer a la condición de que la caída de tensión en el mismo, dentro de cada una de las zonas expresadas, no exceda de un voltio por kilómetro con la intensidad media correspondiente al servicio normal. Para obte- ner esta coductibilidad suficiente del circuito de retorno, se adoptarán las medidas necesarias en cuanto a conexiones de cobre en las juntas, soldaduras de estas, «feeders» de retorno y conexiones transver- sales entre filas de carriles.

En las instalaciones o parte de instalación de tracción de corriente continua, donde no hubiese tube- rías metálicas o en las instalaciones por corriente alterna, el circuito de retorno solamente tendrá que satisfacer a la condición de no perturbar las comunicaciones telegráficas, telefónicas u otras análogas que existan.

Art. 47. Las instalaciones de aplicación de energía eléctrica conducida a poblados y zonas que se hallen sujetas a reglas especiales, se someterán a las disposiciones que éstas determinen; lo mismo que las relativas a edificios de carácter público, como teatros y locales destinados a espectáculos, etc., al igual de explotaciones industriales, de minería y otras análogas en que rigen reglamentos especiales, por cuyo cumplimiento vea la Administración, por medio de sus agentes.

Las instalaciones para alumbrado, calefacción, motores industriales y demás usos en domicilios pri- vados, sin que atraviesen el recinto de los mismos, podrán efectuarse libremente sin intervención de la Administración, mientras no afecten a la seguridad personal, incendios u otros accidentes cuyos efectos puedan extenderse a otros edificios colindantes, o al exterior destinado al tránsito público. A petición de parte podrá, sin embargo, la Administración, mediante la Verificación Oficial de Contadores Eléctricos, inspeccionar el aislamiento de los conductores y comprobar los contadores y demás aparatos de medición del suministro y de seguridad personal, con arreglo a las facultades propias de la misma para veri- ficarles y contrastarlos con sujeción a las disposiciones vigentes.

Art. 48. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la última parte del artículo anterior, los dueños o Empresas de suministros de energía eléctrica dictarán reglas e instrucciones para la instalación y uso en domicilios privados, y de ellas se entregará dos ejemplares a la Administración para su examen por la Verificación Oficial de Contadores Eléctricos en cumplimiento del mismo artículo 1.º de las Instruc- ciones para la Verificación Oficial de Contadores, la cual podrá hacer sobre aquéllas las observaciones que estime oportunas, respecto a la seguridad de las personas y cosas, y, en caso de no ser aceptadas, el ministro podrá imponer cuantas estime indispensables o necesarias, quedando los dueños, si no las adop- taren, y hubiere lugar a ello, sujetos a la aplicación de los Códigos Civil y Penal, por resultas de impru- dencia temeraria.

Madrid, 27 de Marzo de 1919.—Aprobado por Su Majestad, José Gómez Acebo.