La Energía eléctrica (1918-05-10 00:00:00), página 12

Todo edificio, cuya área no llegue a 300 metros cuadrados, debe estar provisto de dos canalizaciones unidas a tierra; y en los edificios de mayores dimensiones, ha de haber una canalización por cada 200 metros cuadrados.

Las cañerías metálicas de conducción de aguas pueden ser utilizadas como canalización natural de descarga, con tal de que no formen ángulos agudos, circunstancia que debe tenerse también en cuenta al instalar cualquier conductor de un pararrayos. La unión de los cables a los tubos, o de aquéllos entre sí, debe hacerse con soldadura, resguardándola después con una capa de alquitran. En el caso de no ser posible la soldadura de los conductores a los tubos, se limpiarán bien las superficies de empalme de ambos y se arrullará el conductor encima del tubo, apretándolo fuertemente con una lámina metálica, y rellenando los espacios vacíos con plomo u otra sustancia conductora de la electricidad.

La toma de tierra, si no se hace en las canalizaciones de agua, hay que establecerla, ya con enrejados o tejidos metálicos de un metro cuadrado de superficie, formados con hilos de cobre, de hierro o de plomo que tengan las secciones indicadas anteriormente, y cuyas mallas no pasen de 500 centímetros cuadrados, ya con placas de 50 por 100 milímetros de superficie. Si la placa es de cobre, ha de tener un espesor mínimo de un milímetro; si fuera de hierro, deberá tener dos milímetros, y, finalmente, si se utiliza una plancha de plomo, se le dará un espesor de tres milímetros o más.

Esas placas deben colocarse a la profundidad de las aguas subterráneas; mas si esto no fuera posible, se pondrán en un lecho de carbón de leña y tierra buena, junto a la desembocadura de las cañales que conducen las aguas pluviales. En último término se enterrará el conductor en una zanja de 40 a 50 centímetros de profundidad, excavada a una distancia de uno a dos metros alrededor del edificio, formando con él de trecho en trecho bucles o anillos para aumentar la superficie de contacto. Dados los grandes perjuicios materiales y las víctimas que cada año ocasionan las descargas atmosféricas, no es de extrañar el que se reclame la intervención del Estado para inspeccionar las instalaciones de pararrayos existentes y para obligar a instalarlos en los edificios antes mencionados.

OFERTAS Y DEMANDAS

La Electrica de Juneda vende un motor de gas pobre de 70 caballos, sistema Kortling.—485.

Se venden en la provincia de Madrid, lindando con vía férrea y carretera, dos saltos en explotación, distantes entre sí menos de un kilómetro, con potencia mínima de 200 HP en estiércol, así como casa-vivienda, edificios industriales, jardín, terrenos de labor, etc. Se dispone de un buen manantial de agua potable, con conducción hasta la casa-vivienda. Para detalles dirigirse a esta Administración.—482.

Transformadores, electromotores y accesorios. Los fabricantes, representantes o importadores, en situación de suministrar en plazo corto este material, y principalmente transformadores estáticos de 50.000 voltios y grandes capacidades, pueden dirigirse a D. Narciso H. Vaquero (Saltos de Agua de Soria). Apartado 53, Oviedo.—478.

Fábrica de Productos Químicos. Laboratorios. Se vende un filtro, prensa de placas de aluminio de 340 por 340 milímetros, con circulación de vapor y agua, y su bomba de bronce para inyección. Está nuevo. Informarán en esta Administración.—487.

Se vende alternador trifásico, tipo Industria Eléctrica, 55 K. V. A. 2.500 voltios, 50 periodos 750 revoluciones con excitación acoplada, carriles, polea y cuadro.

Tres transformadores trifásicos tipo seco, 4 kilovatios, 2.500/125 voltios.

Cuatro transformadores 8 kilovatios.

Tres motores trifásicos c-c 7 HP, 120 voltios 1.430 revoluciones.—501.

Estudios y Tanteos. Tomo VI. Cemento armado. Cálculo y construcción, por D. E. Gallego. Precio en Madrid, 15 pesetas.

Se venden dos turboalternadores trifásicos, 50 periodos, 625 kilovatios, 3.500 voltios; escribir a LA ENERGÍA ELECTRICA bajo el número 503.

Se vende electromotor de 50 caballos de fuerza, seminuevo, marca «Construcciones Mecánicas y Eléctricas», de Barcelona, para corriente alterna trifásica a 50 periodos, 220 voltios, con su aparato levantacables, resistencia de arranque, carriles tensores y poleas.

Para más informes y tratar, dirigirse al director de la Sociedad Industrias, Fuerzas y Riegos del Genil, Puente Genil (Córdoba).

Ingeniero mecánico muy trabajador, con mucha práctica de talleres e inmejorables referencias, se desea para dirección de una nueva fábricación de precisión. Situación de porvenir. Escribir apartado 586, Madrid. 492.

Electra Indú-trial Coruñesa.—La Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, celebrada el día 26 del pasado Marzo, acordó repartir a las acciones un dividendo de 11 por 100, o sean 55 pesetas, con deducción de 1,516 pesetas por impuesto de utilidades correspondiente al ejercicio de 1917, declarándose la explotación de la Empresa.

En cumplimiento de este acuerdo, el Consejo de Administración ha dispuesto que el expresado dividendo se satisfaga, a partir del 1 de Mayo próximo, en el Banco de Vizcaya, Bilbao, previa presentación del cuñón núm. 12 de las acciones, acompañado de las facturas que se facilitarán en las mismas oficinas. En la Delegación de la Coruña, Real, 48, se facilitarán también facturas para la presentación de cupones.

Lo que se anuncia para conocimiento de los interesados.—Bilbao, 26 de Abril de 1918.—El gerente Interino, J. J. Arias.

Se vende: Alternador trifásico «Crompton», moderno, usado, con excitación acoplada, polea y accesorios, de 27 y medio kilovatios, 2.000 voltios, 50 periodos, 1.500 r. p. m., con cuadro de distribución y transformador trifásico, de 200 vatios, 2.000/150 voltios. Ofertas: Apartado 584, Madrid.

Tuberías Pont-a-Tousson.—Se venden 38 tubos de 500 milímetros y 72 tubos de 400 milímetros de diámetro interior.

Longitud de cada tubo: 4 metros; espesor, 14 milímetros. Dirigirse con oferta de precio a D. Julián Lazcano. Betelu (Navarra).