La Energía eléctrica (1917-09-10 00:00:00), página 2

tal 30 metros. El edificio destinado a la instalación de las máquinas o aparatos de elevación se construye de solidez necesaria en mampostería y ladrillo. La toma de agua se verifica por acequia abductora del río, con sus correspondientes compuertas, evitando que en las crecidas se inunde la fábrica de elevación. El esquema (fig. 1) representa el motor y bombas, aparatos esenciales de la elevación

Nota: La disposición de los aparatos será la misma y los cálculos se efectuarán de modo análogo al realizado a continuación, si la altura de elevación no es de 30 metros y sí otra distinta superior o inferior a la propuesta.

Cálculo: Siendo la cantidad a elevar de 100 litros a 30 metros, tendremos \( 100 \times 30 = 3000 \) kilógrametros. El rendimiento de cada bomba será de 85 por 100, resultando para las dos conjugadas un rendimiento medio de \( 0,85 \times 0,85 = 0,72 \), y el motor deberá desarrollar, por consiguiente, sobre los mangústos de acoplamiento \( \frac{3000}{0,72} = 4167 \) kilógrametros = 56 caballos de vapor en números redondos. Siendo el rendimiento del motor de 88 por 100, la fuerza eléctrica absorbida será de \( \frac{56}{0,88} = 64 \) caballos, o en energía eléctrica \( 64 \times 736 \), vatios = 47,104 kilovatios. Si de otra parte tomamos la fórmula de Weisbach para saber la cantidad de agua elevada con fuerza de 60 caballos, que podemos suponer desarrollada por el motor en todo momento, tendremos \( C = 3 \frac{N}{h} = 3 \frac{60}{30} = 6 \) metros cúbicos por minuto, que es la cantidad por nosotros anteriormente propuesta.

La corriente eléctrica se toma de la línea de alta tensión, aunque para el caso presente es lo mismo utilizar la corriente continua, substituyéndose entonces el motor polifásico por uno de corriente continua. La alta tensión alterna se reduce por medio de un transformador colocado en la casa de máquinas a la baja utilizada en el motor, que supondremos ser de 220 voltios. La relación de transformación del transformador será de \( \frac{E}{220} \), siendo E la alta tensión. La corriente tomada de la línea pasa por los pararrayos y cortacircuitos terminales al primario del transformador. La figura 2 es el esquema de instalación del transformador. Estos transformadores deben tener dimensiones amplias, y el aislamiento de sus arrollamientos debe tener una solidez probada.

Las bobinas primarias y secundarias se fabrican aparte sobre moldes o matrices y se barnizan con sustancias aisladoras, sujetándolas después a la cocción para eliminar toda parte acuosa. La colocación y desmontaje de estas bobinas son operaciones sencillas realizadas en cortos minutos. A tensión primaria constante, estos transformadores no dan más diferencia de tensión entre la marcha a plena carga y el funcionamiento a vacío que de 1 a 5 por 100, y su rendimiento oscila entre 95 y 98 por 100. Transformada la corriente a 220 voltios para el cuadro de distribución (fig. 3) que contiene los aparatos de medida, regulación y seguridad, llevará al efecto el panel de mármol un cortacircuitos tripolar, amperímetro, voltímetro y contador que totalice la energía consumida por el motor; un interruptor tripolar y el aparato de arranque del motor.