La Energía eléctrica (1918-08-10 00:00:00), página 10

para indicación de nivel a distancia por medio de transmisión eléctrica con receptor y registrador en la Central.

El 0 de las escalas de este aparato indica el nivel medio de la superficie del agua en el embalse, que comienza en el canal descubierto y termina en la cámara de carga, y la graduación de las mismas escalas alcanza a dos metros y medio por encima y por debajo del 0.

De este modo el embalse de 8.500 metros cúbicos al origen de la tubería obra como un acumulador, que automáticamente y sin mecanismo susceptible de deterioro o de entorpecimiento retiene el agua sobrante en las horas de menor consumo, para agregarla en las de mayor demanda, a la corriente del canal, evitando la pérdida por los vertederos de superficie, como al origen del canal se evitan con el embalse de la presa.

Con uno y otro embalse, cuya capacidad total es de 10 000 metros cúbicos, y teniendo en cuenta el gráfico probable de cargas durante el día, conseguimos elevar de 1.615 a 1.940 el número de litros por segundo disponibles para las horas de máximo trabajo, o, lo que es igual, de 10.000 a 12.000 caballos la fuerza utilizable durante todo el año, y aún rebasar esta última cifra en determinados momentos.

Otra ventaja importantísima de los embalses en el origen y fin del canal es la de permitir las más fuertes oscilaciones de carga instantánea sin temor a que inevitables retrasos en el manejo de las compuertas ocasionen caídas de tensión o de frecuencia y otras consecuencias aun más desagradables.

Con los embalses quedan estos saltos en condiciones excepcionalísimas para servicio de grandes motores de tracción, laminación, elevación, etc., y pudiendo garantizar una regularidad de corriente imposible de conseguir en la inmensa mayoría de las instalaciones hidroeléctricas.

Las obras descritas en este capítulo no hubieran tenido gran importancia si se hubiesen ejecutado en otra localidad servida por buenos caminos y en laderas menos inaccesibles; pero construidas donde están representan una suma de esfuerzos, difícil de comprender por quien no haya seguido paso a paso su desarrollo.

Los trabajos de tanteo y proyecto hubieron de verificarse con gran riesgo de la vida de quienes lo ejecutaron; para alojar el personal obrero hubo que hacer edificios en lugares despoblados e inaccesibles; no había carretera hasta el emplazamiento de la Central, y fué preciso construir un trozo por terreno accidentadísimo y, en suma, la organización de los suministros, transportes y obras ha exigido actividad y perseverancia extraordinarias.

(Continuará.)

CRÓNICA E INFORMACION

Aguas.—La Comisión provincial de Burgos ha informado favorablemente la instancia de don Eladio Gallo, de Huerta de Rey, solicitando la concesión de 300 litros de agua por segundo del río Arandilla para producción de energía eléctrica.

—Igualmente ha informado que procede conceder la autorización solicitada por el Ayuntamiento de Poza de la Sal, para transformar los Saltos de cinco molinos en uno solo, con destino a la producción de energía eléctrica.

—También ha informado favorablemente tres expedientes de aprovechamiento de aguas en los términos de Valle de Hoz de Arriba y Pesquera de Ebro, para producción de energía eléctrica, solicitados por D. Sebastián Merino y otros.

Nuevas Sociedades.—Por escritura otorgada el 28 de Junio ante el Notario de Barcelona, D. Antonio Gallardo Martínez, ha cambiado el nombre de Wolfram, Fábrica de Lámparas Eléctricas, S. A., por el de Fabricación Nacional de Lámparas Eléctricas, S. A., elevando su capital a un millón de pesetas, con el fin de dar mayor impulso a la fabricación. Figura como gerente don Mauricio Grisau.