La Energía eléctrica (1917-05-10 00:00:00), página 2

arrollada, no ocurre lo propio en la generación de corrientes alternas. En éstas, al elevarse los amperios deben los voltios aumentar en mayor proporción que en las continuas, efecto de la magnitud mayor de las corrientes devatadas, que deprimiendo el rendimiento hacen consumir un número de litros de agua mucho mayor al elevarse la producción de corriente para mantener constante el voltaje de utilización.

Y esto que decimos de las Centrales hidráulicas, es tanto o más sensible en los grupos electrógenos de vapor, de gas, etc.

Las corrientes alternas, generadas, por así decirlo, en bruto, sin reglarse en colectores cual las continuas, tienen facilidades grandes de generación y transformación, pero también influyen en la economía de la explotación.

Este efecto de la depresión del rendimiento útil hácese sobre todo sentir en las explotaciones donde los consumos sufren grandes oscilaciones, pasando en momentos determinados de cero a un máximo de 600 kilovatios, por ejemplo, donde la curva gráfica de desarrollo tiene una serie de alzas y bajas imposibles de integración, cual ocurre con los grupos electrógenos destinados a tracción eléctrica de ferrocarriles de no gran tráfico, en los cuales los aparatos de medida oscilan frecuentemente, pareciendo que están danzando. En estas Centrales es conveniente la repartición de la carga en dos o más grupos para que la influencia de las grandes oscilaciones de carga, y la consiguiente de voltaje que repercute sobre las oscilantes del bobinado inducido y sobre los reguladores de los turbomotores, sea menos sentida.

El coseno \( \varphi \) de estas redes de tracción monofásica sufre grandes alteraciones; hemos visto variar este factor de potencia desde 0,85 a los tres cuartos de carga de los grupos electrógenos, hasta 0,20 con un décimo de la plena carga.

Las explotaciones de corriente continua no cuentan selfinducciones apreciables ni decajales ni, por consiguiente, factores de potencia que hacen nominal la potencia efectiva indicada por generadores y motores de corriente alterna. Con el alto rendimiento conseguido en estas explotaciones y las ventajas numerosas que ellas presentan, parecense ser el porvenir de las instalaciones eléctricas.

De otra parte, los ciclos de alternatividad en las corrientes monofásicas y trifásicas producen inducciones electrostáticas y electrodinámicas en las redes telegráficas y telefónicas, perturbando su funcionamiento a la menor falta de aislamiento en las líneas, e idénticamente en toda masa metálica situada en su proximidad, como ocurre en los carriles de las explotaciones de tracción monofásica, habiéndose recurrido, para evitar las sacudidas que al contacto con animales y personas producen estos carriles, a la unión de la osatura metálica de los postes de cemento armado, portadores de estas líneas de alta tensión, con los citados carriles de la vía.

Las corrientes continuas son menos peligrosas que las alternas; y aunque las acciones electrolíticas por ellas ejercidas en tuberías metálicas de agua y gas del interior de las poblaciones sea un obstáculo para el retorno por tierra en los tranvías eléctricos, este inconveniente no existe en las líneas interurbanas de tracción, por lo cual su empleo ofrece ventajas considerables para la aplicación en líneas interurbanas de ferrocarriles no muy largos.

Actualmente resisten los colectores de las dinamos tensiones de 600 a 700 voltios, pudiendo disponer de 1.200 a 1.400 voltios entre puentes en las distribuciones trifilares; y no será osado el esperar que los constructores de material de corriente continua no construyan en el porvenir dinamos y motores de 1.000 y 1.500 voltios, con los que, acoplados dos o más generadores, quedaría resuelto el problema de la transmisión por corriente continua a distancias de 30 y 40 kilómetros, sin pérdidas extraordinarias y sin líneas muy pesadas.