La Energía eléctrica (1919-04-25 00:00:00), página 16

TITULO II

De las reglas técnicas y condiciones generales de las instalaciones.

CAPITULO PRIMERO

De la disposición general e instalaciones de fábricas de producción y Estaciones centrales

Art. 26. En armonía con lo dispuesto en el artículo 10 de este Reglamento, el peticionario podrá proponer el sistema de producción, conducción, transformación y distribución que considere más conveniente, siempre que para la seguridad de las personas, cosas y otras instalaciones adopte las medidas propias de cada sistema y se sujete a las prescripciones generales de este Reglamento. La Administración podrá admitir o rechazar la propuesta, según que ésta satisfaga o no las condiciones de seguridad antes mencionadas y teniendo en cuenta si las precauciones adoptadas son suficientes para la tensión, corriente y condiciones de los locales de la instalación proyectada.

Según la tensión que se emplee, las instalaciones, máquinas y aparatos se dividirán en la forma siguiente:
- De baja tensión, cuando la mayor diferencia de potencial que exista entre un conductor y tierra no pase de 175 voltios en corriente continua o 125 voltios eficaces en alterna.
- De media tensión, cuando dicha diferencia de potencial esté comprendida entre los límites antes mencionados y 1.000 voltios en corriente continua y 600 en alterna.
- De alta tensión, si la misma diferencia de potencial es mayor de 1.000 voltios en corriente continua y 600 en alterna.

Art. 27. En todas las máquinas generadoras o receptoras de media o alta tensión deberán ponerse en perfecta comunicación con tierra las partes metálicas que no deben tener contacto con los circuitos eléctricos, tales como núcleos, soportes, etc., no considerándose como suficiente medida de precaución el uso de plataformas aisladas, dispuestas alrededor de dichas máquinas. Asimismo, deberán ponerse a tierra las envolventes o partes metálicas, distintas de los conductores, en los aparatos eléctricos que, por su naturaleza o condición, deban ser manejados por el personal de la instalación o puedan ser tocados inadvertidamente.

Los conductores de los circuitos de menos tensión, al alcance de personas extrañas al servicio, tendrán el suficiente aislamiento para que no ofrezcan peligro al ser tocados accidentalmente, y los de alta tensión, aun cuando sean aislados, deberán estar instalados de modo que, por su posición o por medio de protecciones especiales, haga imposible todo contacto. Las separaciones entre los distintos conductores será tal que, teniendo en cuenta la diferencia de potencial que entre los mismos exista, no pueda determinarse una ruptura del dielectrónico entre ellos.

En las instalaciones de baja tensión no es necesaria ninguna precaución especial en los generadores o receptores, a menos de que, por circunstancias particulares, sean de temer sobretensiones que puedan elevar la diferencia de potencial entre un conductor y tierra a un valor mayor que el límite asignado a la baja tensión; únicamente los conductores de los circuitos al alcance de la mano deberán estar recubiertos.

En toda Central eléctrica los aparatos de medida, seguridad o maniobra, tanto mecánicos como eléctricos, deberán estar colocados en sitios que permitan la fácil lectura de aquélla, o el rápido manejo de los segundos, en caso de accidente.

Art. 28. Los locales donde se instalen transformadores deberán ser secos, bien ventilados y no ofrecer peligro de incendio o de explosión

(Continuará)