La Energía eléctrica (1919-08-10 00:00:00), página 2

Con ellos se ha formado el precio del metro lineal de tubería en la siguiente forma:

    Pesetas.

    2,00 metros cúbicos de perforación, a 30 pesetas el metro cúbico
    60,00

    1,25 idem id. de hormigón hidráulico, a 50 pesetas el metro cúbico
    62,50

    TOTAL
    122,50

Se adopta 125 pesetas.

El presupuesto total de la tubería será:

    Pesetas.

    2.400 metros lineales de tubería, a 125 pesetas el metro
    300.000

    Obras auxiliares y accesorias
    60.000

    Tubería de chapa de acero para la distribución del agua en la casa de máquinas
    40.000

    TOTAL
    400.000

Casa de máquinas.—Se ha elegido para situación de este edificio la zona oeste de la margen norte del lago de Sanabria, próxima a los Picos de Royán, terreno de excelentes condiciones por lo que se refiere a la cimentación de aquél, pues está a la vista la formación granítica que constituye toda la cuenca alta del río Tera.

Aunque la variación máxima del nivel de dicho lago no pasa de metro y medio, magnitud que no tiene importancia alguna, hay que tener presente que existe el proyecto de convertir el lago en un pantano regulador, y en ese caso aquella variación podría llegar a valer diez metros, a partir de un estiaje inferior, en cuatro metros, al actual. Las características principales de tal pantano serían las siguientes:

    Superficie de la cuenca
    250 kilómetros cuadrados.

    Capacidad
    30.000.000 de metros cúbicos.

    Altura máxima de la presa
    6 metros.

    Longitud máxima de la presa
    50

    Altitud del estiaje
    1.016

    Idem de la coronación de la presa
    1.036

    Idem del estiaje actual
    1.020

    Idem media de la cuenca
    1.700

Se propone la construcción de la casa de máquinas en forma tal, que la altitud de los ejes de las turbinas sea 1.080 metros.

Como se trata de un edificio cuyos cimientos, además de cubicar muy poco, se podrán construir sin dificultades y sin complicaciones, y como, por otra parte, hay abundancia de buenas canteras, muy cerca de aquél, está justificado que, para formar su presupuesto, se adopte el precio de 15 pesetas por kilovatio instalado, incluyendo en él el coste del puente-grúa y el del canal de desagüe, obra esta última que tiene poquísima importancia.

Como la instalación mecánica está constituida por tres unidades de 4.700 kilovatios, una con el carácter de reserva, el presupuesto de la casa de máquinas es:

\[
4.700 \times 3 \times 15 = 211.500 \text{ pesetas}.
\]

Maquinaria hidráulica.—Propongo la instalación de tres turbinas de 6.350 caballos de potencia cada una, de las cuales dos pueden funcionar simultáneamente y la tercera constituye la unidad de reserva.

Tengo proposición formal y detallada, presentada por uno de los principales fabricantes de turbinas en Europa. Las características de los motores que propone son las siguientes:

    Altura neta del salto
    575 metros.

    Caudal
    1.000 litros por segundo.

    Potencia
    6.350 caballos.

    Velocidad
    500 vueltas por minuto.

    Rendimiento con 6.350 caballos
    83 por 100

    Idem con 4.760 id.
    84 por 100

    Idem con 3.175 id.
    80 por 100