La Energía eléctrica (1917-02-25 00:00:00), página 6

do su posición la carga máxima deseada. Desde que el servomotor pasa el grado de apertura correspondiente a esta posición, la palanca de ayuda 27 acciona la tuerca 48, que por medio del manguito 49 y de la pequeña biela 50, fijada a la cubierta 8, levanta la corredera de distribución 7. El manguito 49 formando pistón está siempre llevado automáticamente por la presión del aceite a su posición inicial desde el momento en que el servomotor vuelve hacia atrás, es decir, cuando disminuye la carga. Este último dispositivo tiene la ventaja de poder limitar exactamente la abertura del servomotor hasta obtener el valor que se desee, cualquiera que sea el «estatismo» del regulador.

Para seguir el funcionamiento del regulador vamos a suponer una descarga del alternador acoplado a la turbina. En esta hipótesis, la corredera 7, levantada por el contador de velocidad, descubre la luz correspondiente al borde de distribución 12, por la cual el aceite enviado por la bomba 1 al canal 9 puede comunicar con el canal 15 por la gran cara 17 del pistón del servomotor. El exceso de esfuerzo que actúa entonces sobre esta cara determina un movimiento del pistón, que por el intermedio de la palanca 35 enmangada por una chaveta sobre el árbol de reglaje 36, de las bielas 37 y del círculo del distribuidor 38, provoca el cierre de las paletas móviles del distribuidor.

Este movimiento de cierre del pistón obliga al aceite de la cámara 16 a pasar al conducto de descarga 9 de la bomba, atravesando una pequeña lumbrera de que se halla provista la válvula 51. El tamaño de este orificio determina el tiempo de obturación del servomotor. Este tiempo de cierre puede, pues, graduarse, pero no puede, sin embargo, ser inferior al correspondiente a la cilindrada del servomotor dividido por el gasto de la bomba. Este mínimo se admite, como regla general, con un valor de tres segundos en estos reguladores. El movimiento de cierre del servomotor obliga a la cubierta 8 a ascender por la acción de la varilla inclinada 29, lo cual provoca el cierre del borde 12 del distribuidor 7, es decir, la detención del movimiento de cierre del servomotor.

En las cargas del alternador, la corredera 7 desciende por la acción del contador de velocidades y descubre la lumbrera 13, lo cual permite al aceite de 17 escapar al depósito 20, pasando por el canal 15 la cámara 11 y el canal 18. El tornillo 52, situado a la entrada de este último canal, sirve para graduar la velocidad del aceite que escapa de 17, es decir, graduar el tiempo que la turbina permanece abierta.

El regulador de la tercera turbina se halla además provisto de un limitador de velocidad, destinado a impedir que la velocidad de embalamiento de la turbina pase de 700 vueltas por minuto en el caso de no funcionar el regulador propiamente dicho.

Este aparato, representado igualmente en el esquema de la figura 5.a, se compone: de un acumulador de aceite 53 de pistón diferencial, con contrapresión hidráulica suministrada por el conducto 54; de un distribuidor de aceite a presión 55, susceptible de hacer comunicar el cilindro del servomotor, que produce el cierre bien directamente con el regulador, es decir, la bomba por el canal 15, bien directamente con el acumulador por el tubo 57 de un contador de revoluciones de contacto eléctrico que emite la corriente en el momento deseado a través del electroimán 61 ligado a la llave 60 que acciona la corredera 56 del distribuidor del acumulador.

Ordinariamente, esta corredera 56 hace comunicar 15' y 15 como indica el esquema, pero en caso de embalamiento esta corredera se desplaza automáticamente en el sentido de la flecha, indicando la obturación; y al cerrar el canal 15' hace comunicar 15 con 57 y 58 con 59, es decir, hace cerrar el servomotor por medio del aceite a presión del acumulador, todo haciendo caer la presión del lado 16 del servomotor, presión que tendería a hacer abrir esta última.

El manejo del distribuidor 56 se efectúa por la presión de aceite, tirando de la aguja 60