La Energía eléctrica (1917-04-25 00:00:00), página 2

He podido, en consecuencia, apreciar prácticamente las excelencias del sistema, sin que esto quiera decir que su empleo no exija una labor dura y perseverante en muchos casos, pues esa modificación de cauces, y aun la misma protección de márgenes, es resultado que no se le conseguirse al primer año, sino después de reparar una, dos o más veces los deterioros que las avenidas producen en la mayor parte de los casos, efecto de que las socavaciones dan origen a descensos y desorganización de las hiladas inevitables. A pesar de la contrariedad que estas reparaciones suponen, debe considerarse que mientras con los procedimientos ordinarios (pilotajes, mampostería, hormigón en bloque, etc.), hay que buscar el firme si se quiere tener alguna seguridad en la obra, y una vez presentadas las grietas o no contenidos los efectos de las subpresiones, sobreviene la ruina de la obra, siendo siempre costosasísimas las reparaciones, con los enfajinados metálicos ocurre lo contrario, pues empleándose a fondo perdido, sin necesitarse firme, a medida que por efecto de las socavaciones desciende el material (que el río nunca arrastra), los gaviones que sobre los antiguos se colocan van estando en mejores condiciones que los primeros, llegándose así a la completa consolidación de la obra.

El conocimiento práctico de la eficacia de los enfajinados metálicos me ha encariñado con este material, que conceptué el único con el que puede salirse de apuros en múltiples ocasiones, figurando entre ellas la reparación urgente de presas y obras hidráulicas. Se comprende, en efecto, que llevando consigo casi siempre las averías en dichas obras hidráulicas la suspensión del servicio en las centrales hidroeléctricas o el empleo de los motores de reserva, que encarecen mucho la producción, es de la mayor importancia reparar el desperfecto en el plazo más breve posible, y para ello, entiendo, ningún procedimiento más indicado que los enfajinados metálicos, que sólo exigen abundancia de piedra en las inmediaciones de la obra.

Con ocasión de la rotura de la presa de Buendia (ocasionada por las avenidas de Diciembre último) que la Sociedad hidroeléctrica Nuestra Señora de los Desamparados, domiciliada en Huete (Cuenca), posee sobre el río Guadiela, recibí el encargo de practicar (en unión del ingeniero Sr. García Benítez) un reconocimiento de la misma e informar sobre el procedimiento más adecuado para reparar urgentemente el deterioro producido en la presa, que tiene una longitud aproximada de 100 metros; es de planta recta y pertenece al tipo antiguo, muy corriente en España, sobre todo en instalaciones modestas, de entramado de madera, a base de pilotes arrostrados por medio de piezas horizontales paralelas y de otras inclinadas, situadas en planos normales al eje de la presa.

El portillo o brecha que en la presa existía media 19 metros de longitud, estando en hueco toda la parte de presa correspondiente al talud de aguas abajo, en extensión de unos 10 metros lineales. El agua se precipitaba con gran violencia por el portillo citado, amenazando con continuar su obra destructora si con toda urgencia no se tomaban las medidas necesarias para producir de nuevo el embalse del agua, cerrando rápidamente la brecha y obligando a la masa líquida a entrar en el canal que conduce a las turbinas.

El informe dado el mismo día del reconocimiento afirmaba que el sistema, sin género de duda, más indicado para cerrar la brecha, lo que exigía una masa de 1.500 a 2.000 metros cúbicos de piedra, era el de enfajinados metálicos, que se pidieron telegráficamente. No he vuelto

Fig. 1.- Sección de la presa en Jabalquinto (Jaén)