La Energía eléctrica (1919-02-25 00:00:00), página 9

CRÓNICA E INFORMACION

Aguas.—Se ha otorgado a D. Emilio Guibert autorización para derivar 4.000 litros de agua por segundo del río Araquil, en término de Asain, para utilizarlos en la producción de energía eléctrica.

—Idem a D. Carlos Padrós, D. José Costi y don Valentín Vallhonrat la ampliación del aprovechamiento que tiene concedido el Sr. Padrós en el río Guadiana, término de Puebla de Don Rodrigo y paraje denominado La Una (Alicante).

—Idem a dichos señores un aprovechamiento de 10.000 litros de agua por segundo del río Guadiana, término de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), paraje denominado Las Noces, con destino a usos industriales.

—Idem a D. Elpidio Bartolomé, para aprovechar 6.000 litros de agua del río Carrión, en el salto existente desde la presa del molino del Puente de Velilla hasta el remanso de la presa de la Compañía Minera de San Luis el Guardo.

Los saltos de agua de la Sociedad Hispano-Portuguesa de transportes eléctricos.—Han sido presentados en el ministerio de Fomento los expedientes para las concesiones administrativas de dos saltos de agua situados en la cuenca superior del río Tera, cuyo origen está en la región N.O. de la provincia de Zamora.

A continuación anotamos las principales características de ellos, entre las cuales la más saliente es, sin duda alguna, tanto en uno como en otro salto, la regularización sencilla y segura del caudal durante todo el año, con la utilización de lagos naturales de condiciones excepcionales para tal objeto, situados además muy cerca de las presas de derivación, a unos cuantos metros de distancia nada más.

Salto Ribadelago.—La derivación de las aguas se hace en el río Tera, inmediatamente aguas abajo de su confluencia con el arroyo que viene de la laguna de Lacillo, con una presa de tres metros de altura y unos 30 de longitud, apoyada directamente en el fondo granítico del río.

El canal tiene 6.400 metros de longitud, la mayor parte en túnel, a través de un macizo de grano muy duro y compacto. En otro macizo análogo se proyecta un túnel para constituir la tubería de carga, cuya longitud es de 2.400 metros. La casa de máquinas se sitúa en la orilla norte del hermosísimo lago de Sanabria.

La regularización del caudal puede conseguirse con la laguna de Lacillo, que tiene 6,4 kilómetros cuadrados de cuenca, y cuya línea de agua comprende una superficie que mide 200.000 metros cuadrados a la altitud de 1.720 metros sobre el nivel del mar; la profundidad media es unos 10 metros.

Las características principales de este salto son:

Area de su cuenca, kilómetros cuadrados. 50
Altitud media de la misma, metros. 1.800
Altura de lluvia anual, milímetros. 1.800
Altitud de la coronación de la presa, metros. 1.650
Idem del pavimento de la casa de máquinas, idem. 1.030
Idem del estaje del lago de Sanabria, idem. 1.020
Idem del nivel máximo del mismo, idem. 1.022
Caudal por segundo, metros cúbicos. 2
Altura neta del salto, metros. 575
Potencia en el eje de las turbinas, HP. 12.700
Coste del HP., pesetas. 173
Potencia disponible en baja tensión a 50 kilómetros de la Central, HP. 10.500
Coste del HP., pesetas. 469
Gastos de todas clases por HP., pesetas. 35
Distancias de la Central a la Puebla de Sanabria, kilómetros. 15
A Benavente, idem. 90
A Ponferrada, idem. 50
A León (por La Bañeza), idem. 120
A Palencia, idem. 185
A Valladolid, idem. 180
A Oviedo (por León), idem. 210

Salto Cobreros.—En la región sanabresa existe el lago más hermoso, sin duda alguna, de España, conocido con los nombres de Sanabria, San Martín de Castañeda y Villacánica. La superficie del agua en estiaje mide 360 hectáreas con forma rectangular de 3 por 1 kilómetros, aproximadamente; a cinco metros de las orillas, la profundidad pasa de 12, siendo la máxima 50, en una zona que tiene 500 metros de ancho en dirección N.S., y casi toda la longitud del lago. Este contiene en estiaje más de 160 millones de metros cúbicos.

El río Tera entra en este lago por el oeste y sale por el este, donde se proyecta una presa de seis metros de altura y de unos 40 de longitud, apoyada en la roca granítica, que constituye el fondo del río y el del lago. El objeto principal de la presa es convertir el lago en un pantano regulador.

El canal tiene su origen en la orilla sur del lago, y mide cerca de siete kilómetros de longitud, de los cuales poco más de 2,5 están en túnel. La tubería de carga está constituida por otro túnel de 2,6 kilómetros perforado en cuarcitas, filadós y granitos, túnel que termina en la casa de máquinas emplazada entre el río Requejo y la carretera de Villacastín a Vigo, muy cerca del kilómetro 387.

Las características principales de este salto son:

Area de la cuenca, kilómetros cuadrados. 275
Altitud media de la misma, metros. 1.700
Altura de lluvia anual, milímetros. 1.800
Altitud de la coronación de la presa, metros. 1.026