La Energía eléctrica (1917-05-25 00:00:00), página 6

en lugar de las dos ordinarias del motor de petróleo; del compresor, elemento indispensa-ble (y antieconómico) para poder inyectar combustibles líquidos con aire en las cámaras de compresión a 40 kilogramos, como antes se indicó, y, por última dificultad, la difícil refri-geración en cilindros de tantas capacidades térmicas.

En los motores fijos que ocupan gran espacio están resueltas la mayor parte de las difi-cultades, por la colocación del motor, como sucede en el tipo Sultzter, análogo al Mirrlees-Diessel, muy usado en Inglaterra. Los cilindros son verticales; las válvulas van unidas a las culatas, con facilidad para desarme y limpieza; el compresor se sitúa en uno de los costados, y el cigüeñal horizontal se acopla al generador de corriente a la altura fácil para la observación.

El motor Sultzter de esta fábrica responde a los últimos progresos del sistema; lleva botellas de aire comprimido para el arranque y depósito de petróleo para funcionar con este agente durante la puesta en marcha.

El consumo efectivo es de 230 gramos por caballo, y es de observar con viva curiosidad este motor, de cielo análogo al que llevan los submarinos.

El generador de corriente es un alternador trifásico Oerlikon de 125 kilovatios, 50 pe-ríodos y 500 voltios, con 375 revoluciones. Sobre el árbol va la excitatriz de 44 kilovatios, con 40 amperios y 110 voltios.

Este grupo es el de trabajo, que, por regla general, en el régimen de plena carga re-gistra los 100 kilovatios, pudiendo admitir sin sobrecarga los 125. El local de máquinas dispone del área suficiente para otro grupo análogo que sumen juntos una potencia igual al doble. En este caso, las necesidades eléctricas de Larache podrán doblarse en vez y media las actuales, pues en plena carga se dispondrán de 250 kilovatios.

Para las horas de menos consumo se cuenta, dentro del mismo salón de máquinas, otro grupo Swideski-Siemens de 80 HP, de un solo cilindro, y alternador de 525 voltios, 63 amperios, 50 períodos y 57 kilovatios.

La corriente de fábrica a 525, por medio de tres feeders de seis milímetros, se trans-porta a cinco transformadores, que a su vez distribuyen la corriente a 125 voltios entre alambre y neutro.

5.000 a 5.500 lámparas alumbran de continuo, y en el zoco, el mercader moro y en el Fondak, el caminante, aunque no se les consulte, seguramente reconocerán que es mucho más cómoda una llave interruptora que las teas de encendido, y que el arco voltaico que ilumina a las pintorescas arcadas de mármol del zoco las alumbra y da una vida que de noche no sería posible.

En cuanto a la seguridad, merece párrafo aparte.

La noche del 8 de Marzo de 1917 no será olvidada de cuantos viven en estas tierras del Mogreb o del Africa minera, que titula Karl Ritter. Salvo los fenómenos de origen interno o volcánico, todos los demás, todos los de origen atmosférico, se desarrollan con violencia, sin límite, en un espacio de treinta y seis horas连续as. A base de ciclón, granizo y tromba de agua, de haberse anunciado, como sucede con los eclipses, se hubie-ran organizado caravanas científicas para comprobar anemometría y comparar lecturas de aparatos registradores durante ciclones extraordinarios.

Pues bien; en Larache no faltó luz ni un solo momento.

Y esto es más de alabar, porque acusa previsión grande y revela adelantarse al rigor del clima, más duro, a veces, que los nómadas montañeses. Esta empresa es lo que pudie-ra llamarse, por las razones referidas, la de la colonización de la luz, y sus éxitos son grandes y merecidos.

C. B.