La Energía eléctrica (1918-09-10 00:00:00), página 9

tencial es nulo o de signo contrario sea inferior a la distancia explosiva; entonces se produce la descarga y la corriente continua o alterna pasa por el arco así determinado.

En esta forma se han quemado transformadores, motores, cápsulas de las lámparas, etcétera. En cierto número de casos se ha puesto en cortocircuito hilo doble de alumbrado. Cuando el hilo del alumbrado está bajo moldura de madera, puede comunicarse el fuego a la moldura.

Corrientes inducidas de frecuencia comparable a la de las corrientes de alta frecuencia utilizadas en la telegrafía sin hilos, pueden a veces superponerse sobre los circuitos de alta tensión de los transformadores, y respecto a transformadores dispuestos en las proximidades de circuitos radiotelegráficos, se ha podido observar chasquidos entre las distintas secciones del secundario, y aun a veces entre las espiras del primario y las del secundario. Basta con alegar ligeramente o simplemente girar sobre sí mismo en ángulo el transformador de recambio para evitar todo accidente.

Medios de protección.—El peligro de las chispas, desde el punto de vista de un incendio, depende evidentemente del calor desarrollado por ellas y de la temperatura de inflamación de una sustancia combustible próxima. Se sabe que en los motores térmicos basta con chispas muy pequeñas para determinar la inflamación del gas o de la esencia, y es muy posible que las débiles chispas que se producen frecuentemente por inducción en las proximidades de las estaciones de telegrafía sin hilos, puedan inflamar sustancias volátiles análogas.

Dentro de este orden de ideas, ha sucedido que una compañía de navegación, exija que sus barcos estén construidos de modo que no pueda existir la posibilidad de inflamación de los explosivos que puedan transportar en alguna ocasión. En este caso está muy recomendado unir eléctricamente todos los conductores situados en la cala o en sus proximidades.

Se ha comprobado igualmente que pueden inducirse corrientes en la pintura metálica de los palos; también en algunos casos se ha levantado la pintura y se ha reemplazado por un barniz aislador.

Se puede perfeccionar la protección de los circuitos de débil tensión contra las corrientes de alta frecuencia, que son inducidas bajo potenciales elevados, aprovechando las diferentes propiedades de las corrientes de alta frecuencia; es decir, de frecuencia comparable a la de las ondas de la telegrafía sin hilos y de las corrientes continuas o alternas de frecuencia industrial.

Los condensadores de pequeña capacidad se oponen mucho menos al paso de las corrientes de alta frecuencia que al de las corrientes continuas o alternas ordinarias. Mientras que los condensadores de pequeña capacidad pueden considerarse como buenos conductores para las corrientes de alta frecuencia, detienen las corrientes continuas o alternas, cuyas frecuencias están comprendidas entre 30 y 500.

Así se utilizan a veces condensadores puestos en serie con fusibles sobre las tomas de tierra. La práctica es, por lo demás, defectuosa; si se queman los fusibles, la línea no está ya protegida en el preciso momento que más necesaria le es esta protección, y a menos que los fusibles estén dispuestos de modo que accionen las señales de aviso, no se advertirá la fusión de los plomos más que después de haber ocurrido el accidente en la línea. Los condensadores de mica de láminas de plomo pueden funcionar como fusibles, sin que se comprometa su papel de condensador; si una lámina de mica se pica, la de plomo funde alrededor del agujero hasta que el arco se apague y el condensador funciona como antes.

En virtud de un fenómeno particular descubierto por Lor Kelvin, y que los ingleses llaman skin-effet, se sabe que la propagación de las corrientes de alta frecuencia se lo-