La Energía eléctrica (1914-09-25 00:00:00), página 8

Hay que observar con cuidado el amperímetro y ver si en él se invierte la corriente, pues en tal caso al pasar la batería de carga á descarga y bajar su voltaje, hay que corregir con la palanca de descarga hasta conseguir el normal siguiendo las desigualdades de corriente producidas por los períodos de transmisión y espera. Lo mejor para no correr el riesgo de quemar un fusible y entorpecer la comunicación hasta que se haya repuesto, es parar la carga antes de empezar la transmisión, y poner en circuito bien la batería con el interruptor I4 ó aislando éste y cerrando los I1 é I2 sobre el tope a como al principio. Esto tiene la ventaja de no tener que parar el motor y arrancar nuevamente al volver á poner en carga. Si la transmisión es con mitad de la energía ó poco más, se puede dejar que siga la carga, pues siempre pasarán á la batería 10 amperios por lo menos para mantener la carga. Únicamente hay que cuidar de arrancar el grupo con las máximas precauciones.

Alumbrado.

Para terminar con el cuadro de la sala de máquinas intercalaremos aquí los circuitos de alumbrado de la estación. Hay tres: El primero arranca de las mismas barras y después de un fusible doble F3 y un interruptor C1 situados delante del cuadro y á la izquierda, sirve al pabellón del Oficial con nueve lámparas.

Haciendo simetría con los fusibles é interruptor de este circuito y en el mismo panel, se encuentran otros F4 y C2, que conmutan las dos luces del cuadro.

En el otro panel, además de los aparatos correspondientes á la toma de corriente trifásica, hay otros fusibles F5 y el interruptor de palanca I5, que manda los dos circuitos restantes. Van juntos hasta la pared detrás del cuadro y alif se separan en una pequeña caja de derivación, de porcelana. Luego tiene cada uno su fusible especial, visibles por encima del cuadro de la figura 18 y siguen para servir el alumbrado de los locales restantes. Las dos lámparas de la sala de máquinas y la central de la estación semejan arcos voltaicos y son de 100 bujías. En cada puerta del edificio hay un brazo que ilumina las proximidades y en la del fuerte dos, uno á cada lado de la puerta. También hay lámparas en los locales de tropa y retretes. Se ha procurado que las luces de las habitaciones estén distribuidas entre los dos circuitos para que no queden á obscuras por avería en uno de ellos. Las dos de la sala de acumuladores llevan portalámparas especiales para sitios húmedos, y el interruptor correspondiente está en el vestíbulo.

T. F. QUINTANA.

Continuará.

CRONICA E INFORMACION

Aguas.—Se ha concedido á D. Luis Alcaide Perís el aprovechamiento de 20.000 litros de agua por segundo del río Segura, en Calasparra (Murcia), con destino á usos industriales.

Concursos.—En la «Gaceta» del 8 de Septiembre se anuncia el concurso para la provisión del cargo de verificador de contadores eléctricos de la provincia de Orense.

—El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado las condiciones para la adquisición en concurso público de un ascensor para ser instalado en el edificio de las Casas Consistoriales de dicha ciudad.

—Finalizado el plazo de presentación de pliegos al concurso abierto para la construcción y tendido de los tranvías eléctricos de Palma de Mallorca, el ingeniero de la Compañía estudia las proposiciones presentadas, que son las siguientes:

Proposiciones de conjunto para el material fijo y móvil de toda la línea. Las han hecho las siguientes entidades:
Electric Supplies C.º