La Energía eléctrica (1915-05-25 00:00:00), página 26

mables y preservados del alcance de personas extrañas á la instalación, deberán colocarse en puntos accesibles á los operarios expertos, y se dispondrán de modo que no produzcan arcos voltaicos de gran duración ó acortamiento de circuitos ni los fusibles proyecten el metal fundido. Todos los interruptores y cortacircuitos deberán apoyarse sobre soportes incombustibles y además los fusibles de los cortacircuitos estarán dispuestos en condiciones de que sin peligro puedan ser reemplazados durante la explotación, debiendo todos estos aparatos en su parte fija tener inscrita la corriente para la que hayan sido construidos y verificados ó comprobados, la cual se ajustará á la intensidad normal autorizada en la concesión, con un coeficiente que nunca podrá exceder de un tercio de la misma.

Cuando el circuito constituya una red combinada con feeders ó conductores de alimentación, deberán colocarse interruptores ó cortacircuitos en sus encuentros con los hilos ó cables de derivación.

Art. 32. Los conductores de energía eléctrica podrán ser de cobre, aluminio, bronce u otros metales, pero las siguientes prescripciones se refieren al cobre como tipo más corriente, por lo cual al extender su aplicación á los demás metales deberán tenerse en cuenta las relaciones y proporcionalidad de sus condiciones con la del cobre.

La sección de los conductores se calculará en condiciones de que la corriente normal autorizada no pueda elevar su temperatura diez grados centígrados sobre la del ambiente, ó bien 40 grados centígrados de la del ambiente una corriente doble de la normal concedida.

Los hilos ó cables conductores deberán empalmarse con soldaduras ó conexiones que satisfagan á la condición anterior, y cuantos hilos ó cables quedaren fuera de servicio deberán quitarse, ó ligándolos entre sí, ponerlos inmediatamente en comunicación directa con tierra.

El aislamiento de los conductores en tiempo seco, deberá ser siempre superior á 25 megohmios por cada kilómetro y 100 voltios transportados, hasta una tensión de 4.000 voltios; pero pasado este límite se agregarán 40 megohmios por cada 1.000 voltios de tensión en los de interruptores mecánicos se emplean fusibles, deberán colocarse en todos los hilos activos, pero de ningún modo en el hilo neutro si lo tuviera la instalación, y se recomienda la colocación de un fusible ó interruptor en cada derivación importante. En el caso de líneas débiles deberán instalarse pararrayos en cada uno de los hilos del circuito.

En conducciones de extraordinaria longitud convendrá dividir la línea en secciones para localizar las averías, y al principio de cada sección colocar interruptores, seccionadores y pararrayos.

Los cortacircuitos, alejados de materiales inflamables y preservados del alcance de personas extrañas á la instalación, deberán colocarse en puntos accesibles á los operarios expertos, y se dispondrán de modo que no produzcan arcos voltaicos de gran duración ó cortos circuitos, ni los fusibles proyecten el metal fundido. Todos los interruptores y cortacircuitos deberán apoyarse sobre soportes incombustibles, y además los fusibles de los cortacircuitos estarán dispuestos en condiciones de que sin peligro puedan ser reemplazados durante la explotación, debiendo todos estos aparatos, en su parte fija, tener inscrita la corriente para la que hayan sido construidos y verificados ó comprobados, la cual se ajustará á la intensidad normal autorizada en la concesión, con un coeficiente que nunca podrá exceder de un tercio de la misma.

Cuando el circuito constituya una red combinada con feeders ó conductores de alimentación, deberán colocarse interruptores ó cortacircuitos en sus encuentros con los hilos ó cables de derivación.

Art. 32. Los conductores de energía eléctrica podrán ser de cobre, aluminio, bronce u otros materiales; pero las siguientes prescripciones se refieren al cobre como tipo más corriente, por lo cual al extender su aplicación á los demás metales deberán tenerse en cuenta las relaciones y proporcionalidad de sus condiciones eléctricas y mecánicas con las del cobre.

La sección de los conductores se calculará en condiciones de que la corriente normal autorizada no pueda elevar su temperatura más de 10 grados centígrados sobre la del ambiente, ó bien á 40° centígrados sobre la del ambiente elevándose la corriente al doble de la normal concedida.

Los hilos ó cables conductores deberán empalmarse con soldaduras ó conexiones que satisfagan á la condición anterior, y cuantos hilos ó cables quedaren fuera de servicio deberán quitarse, ó ligándolos entre sí, ponerlos inmediatamente en comunicación con tierra.

Todo hilo ó cable conductor de energía de alta tensión que se halle al alcance de la mano deberá estar defendido del contacto de personas inexpertas por protecciones eficaces con arreglo á la buena técnica. Los conductores de