La Energía eléctrica (1915-01-10 00:00:00), página 14

miento considerable de capas equipotenciales. Si la superficie equipotencial está por encima de los postes, el daño, en caso de descarga, lo sufrirán á partir de la base. El efecto contrario se producirá si esta superficie está sobre el suelo. Si la superficie equipotencial cero pasa por el centro del poste, el desfibramiento tendrá lugar de alto á abajo y hacia el centro á una cierta cantidad de electricidad bajo una tensión forzosamente muy elevada. Debe producirse igualmente un fenómeno de discontinuidad cuando una nube que había acumulado una cierta carga en una parte de la línea próxima, se descarga bruscamente por un rayo. La carga de la línea queda equilibrada y se propaga hacia las extremidades, produciendo ondas de tensión con frentes muy rígidos (frecuencia de 8 á 7 por segundo).

En resumen: las causas de perturbación pueden ser: el paso por encima de las líneas de una nube electrizada; el viento que sople sobre las líneas, sobre todo si está cargado de arena; la nieve, la lluvia, el granizo, las variaciones de presión barométrica, las variaciones bruscas de temperatura á la salida y puesta del sol; la luz, las series de ondas hertzianas que atraviesan el espacio.

Las sobretensiones son de dos órdenes: ó bien entre conductores y tierra ó entre conductores entre sí, ó bien en el sentido longitudinal de la línea, donde se encuentren dos puntos muy próximos que tengan una diferencia de potencial muy grande.

Para la protección contra las descargas directas, el hilo de tierra constituye la mejor protección. Conviene emplear acero galvanizado y unirlo, siempre que sea posible, al poste y con la tierra. Si los postes son de madera, se les debe aislar del hilo de tierra para evitar el incendio.

Para la protección de los aisladores conviene adoptar coeficientes de seguridad muy elevados para éstos. Se emplean con éxito anillos de protección, á los que se unen los arcos, entre línea y tierra, sin deteriorar el aislador. Esta disposición provoca, frecuentemente, la calidez de los automáticos en la central en el curso de las tempestades. La General Electric preconiza un aparato de relais para la extinción de los arcos, llamado Areing ground arrester.

En la protección de las centrales, subestaciones y puestos de transformación, Semenza propone proteger las estaciones con una red metálica, prolongación del hilo de tierra. No se deberán emplear más que transformadores con refrigeración de aceite en las líneas aéreas.

Respecto á la protección de los arrollamientos, debemos hacer observar que, las ondas de alta frecuencia producen diferencias considerables de tensión entre puntos muy próximos de los arrollamientos; por ejemplo, en dos puntos que se encuentren enfrente de dos espiras próximas.

El procedimiento más conveniente para evitar las perturbaciones que por esto pudieran producirse, es el del condensador asociado á una autoinducción, ó enviar á la línea las ondas de alta frecuencia. El condensador es tanto más eficaz cuanto más elevada es la frecuencia. El pararrayos de antenas no puede llenar el mismo objeto, y su presencia puede hasta ser peligrosa.

En la protección contra las sobretensiones de origen estático, generalmente se emplean aparatos de chorro de agua, siendo preferible adoptar la bobina de inducción de núcleo de