La Energía eléctrica (1915-12-10 00:00:00), página 9

Un codo de reserva permite pasar el agua necesaria en caso de tener que desmontar el aparato de cierre automático, así como un grifo compuerta montado en la tubería, debajo de la cámara de agua permite el cierre en dicho caso. Un flotador colocado respectivamente en cada cámara transmite eléctricamente á la central hidráulica la indicación del nivel, además de comunicar aquélla por teléfono con la caseta de guardia del lago Estangento.

Las tuberías forzadas se componen de tubos soldados por recubrimiento y cuya longitud varía entre siete y ocho metros según su diámetro y espesor de sus paredes. Son de acero Siemens-Martín, de 34 á 42 kilogramos de resistencia por milímetro cuadrado, con un alargamiento de 25 por 100 medido sobre muestras de 200 milímetros de longitud. El metal de los pernos y accesorios tiene una resistencia de 34 á 40 kilogramos por milímetro cuadrado con un 28 por 100 de alargamiento. Cada tubo fué sometido antes de su montaje á una sobrepresión de 50 por 100 al mismo tiempo que era golpeado con un martillo. Las soldaduras fueron cuidadosamente examinadas y sometidas á ensayo con objeto de ver si su resistencia era igual al 90 por 100 de la de los tubos, habiéndose comprobado que realmente era así.

Hasta la presión de 220 metros, las juntas están formadas por encajes cónicos y costuras circulares; ofreciendo estas juntas la ventaja de evitar las bridas, que aumentan sensiblemente el precio y el peso de los tubos al mismo tiempo que da una seguridad absoluta.

Los codos y las piezas de expansión en esta zona están provistos de bridas formadas por anillos sin soldadura, laminados y torneados movibles sobre los bordes de los tubos, doblados en ángulo recto, y sobre los cuales se apoyan. Estas mismas bridas se han adoptado para presiones hasta 490 metros. Para presiones estáticas superiores se han adoptado bridas soldadas por recubrimiento á la extremidad de los tubos; sus superficies frontales han sido cuidadosamente torneadas y fuertemente unidas una á otra por medio de pernos; una ranura circular está dispuesta en una de ellas para alojar una arandela de caucho. En los cambios de dirección é inclinación las tuberías están fijadas por sólidos anclajes, dispuestos según la presión y la pendiente. También disponen las tuberías de juntas de dilatación, con objeto de evitar los peligros que representan las variaciones frecuentes de temperatura á que están sometidas por estar en contacto directo de la superficie del terreno.

Con objeto de hacer accesibles las tuberías forzadas, están provistas, en lugares determinados, de agujeros de hombre, existiendo además, repartidos regularmente, cinco grifos destinados á comprobar el estado y densidad del agua en previsión de formación eventual de hielo.

Cada tubería tiene instalado un manómetro existiendo, además otro registrador.

Las tuberías de distribución colocadas á lo largo de la central hidráulica han sido objeto de un cuidadoso estudio en su colocación. Un codo de 180° reúne dos de las cuatro tuberías paralelas según la disposición llamada de bucle.

Por medida de seguridad, las tuberías de distribución están separadas de las tuberías forzadas por dos aparatos de cierre colocados uno detrás de otro: una válvula de mariposa de gobierno mecánico y un grifo-compuerta de gobierno hidráulico, pudiendo maniobrarse la primera bajo la presión estática total. Las tuberías de desviación, así como los cuerpos de las válvulas y grifos son de acero moldeado, mientras que los tubos rectos son de acero «Siemens-Martín», igual que las tuberías forzadas.

Las tuberías de distribución para las turbinas principales á 600 milímetros de diámetro; las de las turbinas de las excitatrices tienen 120 milímetros solamente y son tubos laminados sin soldadura de 7,5 milímetros de espesor, unidos entre sí por medio de bridas.

Para vaciar las conducciones en caso de no funcionar la central hidráulica existen