La Energía eléctrica (1916-02-25 00:00:00), página 8

Algo sobre baterías de acumuladores.

Son en gran número las instalaciones eléctricas, las que, á causa de la irregularidad del trabajo que deben realizar, necesitan hallarse provistas de una ó varias baterías de acumuladores. En este caso se encuentran, entre otras, las Centrales destinadas á alimentar redes de tranvías eléctricos, funiculares, las instalaciones que deben mover cierta clase de máquinas, herramientas, etc., en todas las cuales sufre en ciertos momentos grandes oscilaciones la intensidad de la corriente.

Cuando estas variaciones que debe sufrir la intensidad de la corriente en la red son muy frecuentes, y de notable valor, precisa proveer á la instalación de una batería de acumuladores adecuada al servicio á prestar, que denominaremos batería de compensación. Es el caso más general y el que más cuidado requiere en su cálculo, instalación y entretenimiento. Será el único que trataremos en este trabajo, pues conocido éste, son fáciles de comprender los demás casos de instalación y cálculo de baterías que pueden presentarse en la práctica.

Convencidos de la importancia que para los técnicos tiene la cuestión acumuladores, y en vista de la escasez de obras publicadas en nuestro idioma, venimos desde hace dos años dedicándonos, en colaboración con el distinguido Ingeniero Industrial D. Mateo Sust Pagés, á la preparación de un Tratado general de acumuladores. A pesar del cariño con que hemos acometido la empresa, nuestras habituales ocupaciones no nos han permitido poderlo dar aún á la publicidad, lo que nos prometemos hacer lo antes posible, pues consideramos que, un Tratado que hable de dicha materia con suficiente extensión, es indispensable en nuestro país. Comprendimos su necesidad durante los años que estuvimos dedicados al servicio y construcción de importantes baterías de acumuladores, lo que nos obligó á consultar las obras más conocidas que se han editado en Europa, sobre acumuladores, durante estos últimos diez años.

La práctica que de los mismos poseemos, y el profundo estudio que de ello hemos realizado, nos hacen creer que estamos capacitados para escribir un buen tratado de acumuladores, y el trabajo que á continuación vamos á exponer es solamente un compendio de algunos capítulos de nuestra obra, que esperamos ha de ser de utilidad á todas aquéllas personas que deban hallarse en contacto con baterías de acumuladores.

Suponemos conocido del lector los diferentes sistemas de acumuladores empleados hoy y sus diversos agrupamientos, y vamos á recordar brevemente el cálculo del número de elementos de una batería.

Se procederá de la siguiente manera:

Si \( V_m \) representa el voltaje máximo que puede precisarse en las barras de distribución, lo que supone ya tener en cuenta las pérdidas de tensión en la línea, y \( V_p \) el mínimo voltaje que se tendrá cuando la demanda de energía en el exterior adquiere su mínimo valor, tendremos que el número total de elementos de que debe hallarse formada la batería, aun en el caso que se precise la mayor tensión á la salida y que el voltaje de la batería sea el mínimo, será

\[
\text{Número de elementos } N_e = \frac{V_m}{1,85}
\]

representando naturalmente 1,85 el voltaje mínimo de un elemento de acumulador.

Sabemos que, en el caso más sencillo de una batería, puede obtenerse una mayor ó