La Energía eléctrica (1915-05-25 00:00:00), página 37

2.º Efectuar el cruce con hilo revestido de un buen aislamiento entre los dos soportes que lo comprenden.

3.º Emplear hilo desnudo entre ambos soportes mencionados, á condición de que en cada uno de ellos se fije una varilla horizontal de cobre en buena comunicación con tierra con un hilo protector que satisfaga á la condición sexta del art. 41; dicha varilla deberá ser tocada por el hilo telefónico ó telegráfico al romperse éste.

Conviendrá estudiar si en algunos casos particulares de cruces de hilos telefónicos sobre los de trabajo de los tranvías será conveniente emplear para aquellos alambre bimetálico, con el fin de dificultar las roturas de dichos conductores y su contacto con los segundos, sin perjuicio de todas las demás prevenciones que se detallan en este artículo.

Art. 49. Las Compañías de tranvías eléctricas establecidas al presente ó que en lo sucesivo se constituyan, tendrán obligación de ensayar en sus líneas los aparatos que teóricamente ofrezcan alguna garantía, y deberán seguir todos los adelantos respecto á la protección del hilo de trabajo y demás medidas de seguridad para adoptar inmediatamente los que la experiencia demuestre ser más eficaces que los conocidos hasta ahora y los propuestos en este Reglamento.

Las Empresas de telégrafos y teléfonos, á su vez, evitarán el abuso de salvar con sus líneas grandes vanos, para lo cual observarán las prescripciones que sobre el particular dicte el personal encargado de la inspección de sus redes.

Art. 50. Para impedir los efectos de las electrolisis de la corriente de retorno de los tranvías se emplearán los medios siguientes:

1.º Los rieles de cada una de las filas se unirán por medio de soldadura ó conexiones formadas de pequeños cables de cobre ó su equivalente en otros metales, cuya sección excederá de cien milímetros cuadrados por fila de rieles y será la mayor posible.

2.º Cada cien metros, ó á menor distancia, se establecerán enlaces transversales en las vías.

3.º Cuando el Inspector oficial considere necesario, se pondrá en cada vía un cable unido íntimamente con ambas filas de rieles; y

4.º Las dimensiones de todos los cables ó hilos de este sistema se calcularán con la condición de que la diferencia de potencial entre la máquina dinamo y el punto más alejado de ella en los rieles de la vía no exceda de siete voltios.

Art. 51. Las instalaciones de aplicación de la energía eléctrica conducida á poblados y zonas que se hallen sujetos á reglas especiales se someterán á las disposiciones que éstas determinen, lo mismo que las relativas á edifi-

Art. 53. Igual al 49 del actual Reglamento.

Art. 54. En las instalaciones de tracción por corriente continua que atraviesan zonas donde haya establecidas tuberías metálicas de agua, gas, etc., el circuito de retorno por los carriles deberá satisfacer á la condición de que la caída de tensión en el mismo, dentro de cada una de las zonas expresadas, no exceda de un voltio por kilómetro, con la intensidad media correspondiente al servicio normal. Para obtener esta conductibilidad suficiente del circuito de retorno se adoptarán las medidas necesarias en cuanto á conexiones de cobre en las juntas, soldaduras de éstas, feeders de retorno y conexiones transversales entre filas de carriles.

En las instalaciones ó parte de instalación de tracción de corriente continua donde no hubiese tuberías metálicas ó en las instalaciones de tracción por corriente alterna, el circuito de retorno solamente tendrá que satisfacer á la condición de no perturbar las comunicaciones telegráficas, telefónicas ó otras análogas que existan.

Art. 55. Igual al 51 del Reglamento actual.