La Energía eléctrica (1915-02-10 00:00:00), página 11

perimenta daño directo por el aumento de la corriente de magnetización, y esto se verifica porque una corriente fuerte de magnetización, siendo correlativa con un menor número de espiras en el arrollamiento del transformador, trae consigo una menor resistencia óhmica, y por consiguiente no da lugar á mayores pérdidas en el cobre.

Pérdidas.—Estas son: pérdidas en el hierro del núcleo del transformador, que prácticamente permanecen constantes á cada carga y por consiguiente también cuando el transformador tenga una carga nula en su secundario, es decir, cuando funcione en vacío. Por tanto, las pérdidas en el hierro se verifican constantemente en todo el tiempo que el transformador esté unido á la red que alimenta, sea la que fuese su carga en el secundario.

Las pérdidas en el cobre primario y secundario aumentan al aumentar la carga y precisamente en razón de los cuadrados de las corrientes que circulan por los arrullamientos primario y secundario del transformador. Las pérdidas en el cobre son proporcionales á la caída de tensión (para cargas no inductivas) entre el funcionamiento en vacío y á plena carga

Estas consideraciones bastarán para que nos demos clara cuenta, en cada caso, cómo deben elegirse los transformadores según su destino, prescindiendo de la única consideración del precio de compra, porque si ésta se tiene en cuenta, nos conducirá á comparar transformadores que tengan grandes pérdidas en el hierro y en el cobre y nada más.

Hay que observar que los transformadores, aparatos de alto rendimiento, tienen relativamente pérdidas pequeñas. Son aproximadamente, según la magnitud de los transformadores, del 2 al 3 por 100; por esto también la variación insignificante del 1 por 100 en el rendimiento del transformador corresponde á una variación muy sensible en el valor de las pérdidas, variación que correlativamente en los valores indicados oscila del 50 al 33 por 100, y así, fácilmente se comprende cuán notable disminución de material, y por consiguiente de coste, puede alcanzar la fabricación de un transformador al disminuir el rendimiento en el 1 por 100.

Tratemos ahora de los inconvenientes de transformadores que tengan pérdidas elevadas. Como hemos dicho, las pérdidas en el hierro son constantes á todas las cargas, aun en vacío. Por tanto, si un transformador ha de estar bajo tensión conectado á la red que lo alimenta durante las veinticuatro horas del día, las pérdidas en el hierro producirán una disipación permanente de energía.

Las pérdidas en el cobre, por el contrario, que corresponden á la caída de tensión óhmica, varían con la carga. De modo que cuando se trata de transformadores que funcionan durante muchas horas del día á plena carga, como casi ocurre con los instalados para fuerza motriz, los daños se elevan notablesmente á causa de las pérdidas en el cobre.

Si, por el contrario, se trata de transformadores destinados á servicio de alumbrado, que alcanzan un máximo sólo durante pocas horas, el daño naturalmente se reduce; pero entonces se tropieza con otro inconveniente notable: en efecto, como hemos dicho, las pérdidas en el cobre corresponden á la caída de tensión, éste aumenta con la carga y se suma á la caída de tensión debida á las líneas primarias y á las secundarias que alimentan las lámparas: de modo que entre vacío y plena carga se tienen notables diferencias de tensión mientras éstas, para obtener un buen efecto en la iluminación, no deberán exceder del 3 por 100. De aquí fácilmente se pueden deducir los inconvenientes de los transformadores de grandes caídas de tensión.

Para obviarlos precisa aumentar notablemente las secciones de los conductores, limitando las pérdidas que en ellos hay para compensar en parte las excesivas de los transformadores, y en los casos más desfavorables hay necesidad de recurrir á los reguladores de tensión, que requieren considerables gastos de adquisición y la introducción de un factor de potencia si son del tipo inductivo.