La Energía eléctrica (1915-05-25 00:00:00), página 8

siones notables, que se manifiestan de un extremo al otro de la canalización; para cada parte son proporcionales á la inductancia que á ella corresponde y á la rapidez con que el arco se interrumpe. Pero el daño más grave que se debe evitar en las instalaciones protegidas con antenas sin resistencia, es la producción del arco en una sola fase; el arco con la tierra, que se forma en este caso, y cuya longitud varía según los casos, producirá efectos de resonancia intensos, siendo las oscilaciones que se producen de más terribles efectos que la descarga misma.

La utilidad de los pararrayos de antenas montados en triángulo, sin resistencia en serie, es discutible; las perturbaciones producidas por las descargas atmosféricas tienen lugar, generalmente, entre la línea y la tierra y no entre las líneas.

La protección obtenida por medio de dos descargadores montados en serie entre cada línea y unidos á tierra en su punto intermedio evita la adición del descargador montado en triángulo á razón de uno ó de dos elementos entre las fases próximas. La adopción de los instrumentos, en la segunda hipótesis, favorece la extinción del arco, pero por el contrario perjudica á la estabilidad del funcionamiento, en el sentido que la capacidad electrostática de las conexiones entre los elementos acoplados está afectada por la capacidad electrostática relativa de las diferentes partes, de tal modo, que la tensión de descarga varía mas ó menos considerablemente con la frecuencia.

Empleando descargadores de antenas montados en estrella con una resistencia en serie, la resistencia limita únicamente la corriente dinámica que sucede á la descarga y disminuye las perturbaciones resultantes de la ruptura del arco.

La experiencia ha demostrado, por otra parte, que se puede tener una intensidad de 600 amperios bajo una tensión doble de la tensión en línea, como valor máximo; además una corriente de descarga de 5 á 10 amperios, no es suficiente para que todas las descargas inducidas sean inofensivas. La potencia correspondiente á la intensidad de 10 amperios es de 13 kilowatios por fase y de 40 kilowatios en total en un circuito de 2.800 voltios; de 400 kilowatios en un circuito de 23 000 voltios, y de 1.700 kilowatios en un circuito de 100.000 voltios.

La descarga dura, ordinariamente, de uno á dos segundos; pero puede renovarse á intervalos brevísimos. En este caso, la realización de la resistencia presenta serias dificultades. Se puede buscar la solución de este problema de dos maneras diferentes: primero, empleando una materia que sea capaz de soportar temperaturas elevadas, siendo la energía calorífica gastada por radiación ó convención; segundo, sumergir la resistencia en un fluido buen conductor, desde el punto de vista calorífico, de manera que, por la superficie, la energía calorífica sea absorbida y consumida rápidamente, á una temperatura moderada.

Los aglomerados, á los que se ha recurrido con el primer método, no han dado buenos resultados, porque se alteran bajo la influencia de la temperatura, lo que ha conducido al empleo de resistencias metálicas sumergidas en aceite. Estas resistencias son sencillas, y precisa también asegurarse que su inductancia no sea superior á la de las bobinas de reactancia adoptadas para desviar la descarga hacia el pararrayos; para responder á su uso, exigen dimensiones que las hacen costosas. No es raro el caso en que se ha llegado, por economía, á disminuir la corriente de descarga, y esto es sumamente peligroso por si se produce una elevación repentina.

En suma, el descargador de antenas con resistencia en serie es solamente útil en los circuitos de tensión moderada ó para líneas poco expuestas. Las experiencias de laboratorio han probado que la corriente de descarga no puede ser inferior á 20 amperios. Se comprende fácilmente cómo las descargas artificiales adoptadas son ciertamente inferiores á las naturales.