La Energía eléctrica (1915-05-25 00:00:00), página 7

Los pararrayos de antenas del sistema americano comprenden sencillamente tres pares de intervalos, siendo por esto más sencillos que los nuestros, en los que, como es sabido el número de pares de antenas es de 21, además 12 bobinas de reactancia, ó sea 4 por fase. Estas reactancias están formadas por bobinas planas, y su precio es muy superior al de las tres reactancias planas ó de hélice empleadas en América.

Nuestro descargador de chorro de agua tiene un precio elevado y requiere gastos de entretenimiento no despreciables.

Los elementos de aluminio son los únicos órganos de las instalaciones americanas que no tienen un equivalente en nuestras instalaciones; su presencia no hace variar en mucho los precios de los dos sistemas.

Comparemos ahora los dos métodos desde el punto de vista de la eficacia de los diversos órganos.

Los descargadores de antenas empleados sin resistencia deben montarse de modo que no funcionen más que para potenciales extremadamente elevados y peligrosos, y por esta la distancia entre las antenas es ordinariamente muy grande. Generalmente es difícil determinar la distancia explosiva más favorable, pero es evidente que si el instrumento es el único adoptado, la distancia debe ser regulada para una tensión muy inferior á la que corresponda á la rigidez dieléctrica del aislante del aparato á proteger. Esta tensión es ordinariamente desconocida y no puede establecerse con alguna precisión más que en los laboratorios. En la práctica hay que contentarse con una regulación muy aproximada; la distancia entre las antenas se fija empíricamente al doble del intervalo de descarga que corresponde á la tensión normal entre los conductores de la línea.

El descargador sin resistencia en serie no puede emplearse, en el uso normal, como disposición de protección contra los potenciales elevados más que con la condición de completarse una disposición reglada para las tensiones moderadas.

Si dos ó tres elementos de antenas de un sistema polifásico funcionan al mismo tiempo, el fenómeno toma el carácter de un corto-circuito cuando la antena se emplea sin resistencia en serie. El tiempo mínimo necesario para que los arcos lleguen á la parte superior de la antena puede ser valuad: en un segundo; no obstante, es con frecuencia algo más largo. Siempre es suficiente para hacer caer fuera de las fases los aparatos sincronos, mover los relais, los disyuntores, etc.

En todos los casos se produce una interrupción de servicio más ó menos larga; además todos los aparatos están expuestos á graves daños y el corto-circuito puede averiar las bobinas de los transformadores.

La sola ventaja del sistema es la de ofrecer un fácil paso á las descargas; pero esta ventaja, en realidad, no se aprovecha más que imperfectamente, porque cuando la descarga se produce, la tensión haya alcanzado ya un valor perjudicial; además, la carga creada en la línea tiene tiempo de llegar á los aparatos.

Por último, los pararrayos de gran distancia de antenas, sin resistencia, deben ser considerados como instrumentos de seguridad que no pueden entrar en juego más que en caso desesperado cuando las condiciones sean de tal modo desfavorables que los otros instrumentos no sean suficientes.

Para mejorar las condiciones de funcionamiento de estas disposiciones, se han añadido algunas veces corta-circuitos fusibles de hilo fino, montados en serie con las antenas. Esta disposición elimina el peligro más rápidamente que solo el pararrayos, pero no es eficaz más que para una descarga, y si se produce una segunda antes que el hilo fusible se haya sustituido con otro nuevo, el sistema está expuesto á perturbaciones. Si la descarga se produce bruscamente, la ruptura del arco entre las antenas puede determinar sobreten-