La Energía eléctrica (1915-05-25 00:00:00), página 25

mendado á personas poco prácticas, deberá establecerse la comunicación con tierra en los términos antes expresados, cualquiera que sea la tensión de las corrientes.

Los transformadores deberán estar provistos de escudos ó aparatos análogos con el fin de evitar la producción de arcos y transmisión directa de energía á diferentes hilos.

Art. 30. El propietario ó concesionario de una instalación podrá adoptar el sistema y disposiciones que juzgue más convenientes al funcionamiento de la fábrica y seguridad personal; pero antes de ponerla en explotación deberá entregar á la Administración por duplicado un plano ó esquema y reglamentación del servicio para su examen, y si no se presentan reparos en un plazo de diez días se considerarán aprobados, debiendo colocar un ejemplar en sitio visible de la instalación para conocimiento del personal afecto al mismo.

En dicho Reglamento deberá prohibirse el acceso del público á no ir acompañado por un operario experto del fabricante, exceptuando al verificador ó agente de la Administración encargado de la inspección del cumplimiento de las condiciones de concesión, quien, sin embargo, no podrá proceder á ninguna verificación ó comprobación sin previo aviso al concesionario y su asistencia ó la de un delegado ó representante suyo.

Cuando para la producción de la energía eléctrica se empleen máquinas de vapor ó otros motores sujetos á ordenanzas y disposiciones especiales, deberán satisfacer á las mismas en su instalación y funcionamiento independientemente de cuanto respecto á la energía eléctrica se dispone en este Reglamento.

CAPITULO II

DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA

Art. 31. Todo circuito de energía eléctrica en las estaciones de producción, transformación y distribución, deberá estar provisto de interruptores ó cortacircuitos y pararrayos en cada polo, exceptuando sólo el hilo neutro en las distribuciones trifilares, y se recomienda la colocación de un fusible ó interruptor en toda derivación de gran importancia. En las conducciones de alta tensión y de extraordinaria longitud convendrá dividirlas en dos ó varias secciones con interruptores ó cortacircuitos para localizar los efectos de accidentes.

Los cortacircuitos, alejados de materias inflamables y de gases inflamables, condición de carácter general que en lo posible deberá aplicarse á toda clase de instalaciones de producción y transformación de corrientes y aparatos correspondientes.

El manejo de los aparatos y cuadros de distribución deberá estar siempre á cargo de personas técnicas y peritas en evitación de accidentes.

Los transformadores, para evitar los peligros que pueden presentarse á consecuencia de ponerse en comunicación los circuitos de alta y baja presión, estarán provistos de aparatos que, en caso de sobretensiones, pongan en comunicación con tierra el centro de los circuitos de baja tensión del transformador.

Art. 30. Igual al del Reglamento actual.

CAPITULO II

DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA

Art. 31. Todo circuito de energía eléctrica de cualquier tensión en las estaciones de producción, transformación y distribución, deberá estar provisto de interruptores del mismo número de polos que el de conductores de cada circuito, dispuestos de modo que se abra y cierre el circuito en todos los hilos á la vez.

También deberán llevar todos los conductores cortacircuitos automáticos que corten todos los circuitos á la vez, y en este caso, si se puede maniobrar á mano además de automáticamente, substituirán á los interruptores que se indican en el párrafo anterior. Si en vez