La Energía eléctrica (1915-11-10 00:00:00), página 5

ción á la Sociedad de Agricultura Ciencias é Industrias de Lyon, de la cual hemos tomado las notas necesarias para la redacción de estas descripciones.

Premiá de Mar, Octubre 1915.

JAIME FONT MAS.
Ingeniero.

Central Hidroeléctrica de Porjus (Suecia.) (1)

La industria eléctrica, como otras muchas, va evolucionando, desarrollándose y perfeccionando los medios puestos en práctica para obtener resultados no soñados por los que contribuyeron á su desenvolvimiento en épocas anteriores. Una prueba palpable del perfeccionamiento de los medios de que se vale, es el hecho de aprovecharse actualmente saltos de agua como el á que nos referimos en el presente artículo que representan cantidades de energía muy considerables que se perdían antes, por las circunstancias locales, el clima, la naturaleza del salto, la falta de centros habitados próximos, la dificultad en transmitir la energía á grandes distancias, etc.

La Central Hidroeléctrica de Porjus (Suecia), la más septentrional de Europa, cuya potencia actual es de 50.000 HP., y que ha sido puesta en servicio esta primavera pasada para suministrar energía al ferrocarril eléctrico de Kiruna á Risgränsen (130 kms.) y á una explotación minera muy importante, se halla al norte del círculo polar ártico en una región de clima muy crudo, en la que son frecuentes en invierno temperaturas de 35 á 40.ºC bajo cero y tempestades de nieve muy fuertes. Esta Central y el ferrocarril citado, están en servicio satisfactorio desde hace algunos meses, pudiendo darse por vencidas las dificultades que las condiciones locales verdaderamente excepcionales representan. Con la electrificación del ferrocarril, se ha conseguido aumentar sensiblemente la capacidad de la línea que de otro modo hubiera exigido modificaciones muy importantes para poder transportar al puerto noruego de Narvik el mineral de hierro extraído siempre en mayor escala.

Disposición general.—La sala de máquinas ha sido tallada en la roca á 50 mts. bajo el nivel del suelo y está en comunicación con la superficie por medio de pozos verticales y ascensores. En la sala de máquinas actual hay sitio para cinco grupos hidroeléctricos de 12.500 HP. cada uno, cuatro de los cuales están ya instalados. Se propone una ampliación posterior de la Central con otros cinco grupos.

El edificio para los transformadores elevadores y la distribución de la energía, protecciones, maniobra á distancia, etc., se halla al exterior, precisamente, encima de los pozos de comunicación con la sala de máquinas.

La transmisión de fuerza para el ferrocarril eléctrico, tiene lugar en forma de corriente monofásica por medio de una línea doble, es decir, de cuatro hilos con una tensión de 80.000 voltios. La distancia de Porjus á Kiruna es de 130 kms. aproximadamente, de modo que la longitud total hasta Riksgränsen de la línea de transmisión citada, es de 260 kms. En la construcción de la instalación completa se han tardado cuatro años.

Alternadores.—Cada uno de los tres alternadores monofásicos ha sido construido para una potencia normal de 6.500 KVA. y máxima de 10.000 KVA. con cos \( \delta = 0,8 \).

Los grupos dan 225 revoluciones por minuto generando corriente monofásica á una

(1) Este artículo ha sido traducido directamente del sueco para LA ENERGIA ELÉCTRICA, por nuestro estimado colaborador y amigo el Ingeniero electricista D. Francisco F. Andreu.