La Energía eléctrica (1915-05-25 00:00:00), página 27

cables ó hilos instalados con sus conexiones, aun cuando se adopte el triple de las cifras anteriores para el cálculo de resistencia de los mismos y sus condiciones. Como medida de precaución y seguridad se verificarán en las conducciones comprobaciones periódicas por medio de aparatos de medición establecidos en el circuito.

Todo hilo ó cable conductor de energía de alta tensión que se halle al alcance de la mano, deberá estar defendido del contacto de personas inexpertas por una pantalla aisladora, tubo ó otra protección mecánica, y si es metálica la defensa, ésta deberá estar en comunicación con tierra. Los conductores de baja tensión en iguales circunstancias deberán estar recubiertos de materia aisladora para evitar todo contacto.

Art. 33. Queda prohibido en toda clase de conducciones el uso de las cañerías de agua y de las de gases inflamables ó análogos servicios para cerrar el circuito, lo mismo que el de la tierra, menos en los casos que se especifiquen en las siguientes disposiciones, y cuando por accidentes en la línea ó urgentes reparaciones y sin interrumpir el servicio prestado por la misma, tengan que ejecutar los operarios de la instalación cortando el circuito para evitar desgracias personales ó daños graves en edificios ó cosas próximas.

Art. 34. En las instalaciones subterráneas los conductores se colocarán a una profundidad de 60 centímetros fuera de la zona destinada al servicio de rodadura y de máxima circulación del público en lo posible cuando sigan carreteras, calles y demás vías de carácter público y á 50 centímetros de distancia, por lo menos, de las tuberías de agua y gas y de otros baja tensión en iguales circunstancias deberán estar recubiertos de materia aisladora para evitar todo contacto.

Art. 33. Para el aislamiento de las instalaciones se tendrán en cuenta las prescripciones siguientes en cada caso:

En las instalaciones interiores de baja tensión el aislamiento será suficiente cuando por cada parte de circuito, entre dos cortacircuitos, ó para la parte de circuito situada después del último cortacircuito, la pérdida de corriente no pase de una milésima de amperio bajo la tensión de explotación.

El aislamiento de las máquinas, de los acumuladores y de los transformadores deberá ser por lo menos igual á mil ohmios multiplicado por el número de voltios de la tensión de explotación.

En las líneas aéreas de alta tensión con hilos desnudos, los aisladores serán lo suficientemente grandes, bien comprobados antes de su colocación y dispuestos de modo que no sean de temer alteraciones en la línea, y el aislamiento en tiempo ó condiciones de humedad deberá alcanzar por lo menos 80 ohmios por voltio y kilómetro.

En los cables aislados en líneas subterráneas, el aislamiento de los conductores en tiempo seco deberá ser siempre superior á 25 megohmios por cada kilómetro y cien voltios transportados hasta una tensión de 4.000 voltios; pero pasado este límite se agregarán 40 megohmios por cada mil voltios de tensión en los cables ó hilos instalados con sus conexiones, aun cuando se adopte el triple de las cifras anteriores para el cálculo de resistencia de los mismos y sus condiciones.

Como medida de precaución y seguridad, se verificarán en las condiciones periódicas comprobaciones por medio de aparatos de medición establecidos en el circuito.

Art. 34. Queda prohibido en toda clase de conducciones el uso de las cañerías de agua y de las de gases inflamables ó análogos servicios para cerrar el circuito, lo mismo que el de la tierra, menos en los casos que se especifiquen en las siguientes disposiciones y cuando por accidentes en la línea ó urgentes reparaciones y sin interrumpir el servicio pres-