La Energía eléctrica (1915-02-10 00:00:00), página 10

Si este objeto se ha podido conseguir, se tendrá un aumento de temperatura contenido entre los límites prescritos; pero no por eso se habrán disminuido nada las pérdidas, que en un transformador bien proyectado son tanto mayores cuanto menor es el peso de su parte activa, hierro y cobre; mientras que la elevación de temperatura se evita aumentando la masa del aceite refrigerante que cuesta término medio cuatro veces menos.

Resulta, pues, evidente que no podrá servir como criterio único para comparar dos transformadores su elevación de temperatura sobre la del ambiente. De seguro será preferible un transformador en el que la elevación de temperatura no se manifieste con moderadas pérdidas, sino más bien uno en que las pérdidas sean exageradas, en el cual el aumento de temperatura no aparezca porque se haya obviado este inconveniente con una superabundancia de aceite refrigerante; porque con este segundo transformador serán inferiores los gastos de entretenimiento, que acabarán por exceder á la economía ilusoria realizada en la compra.

Corriente en vacío. Este es un elemento que en la mayor parte de los casos no se tiene en consideración por los compradores, pero que no carece de importancia si se relaciona con el coste de los generadores y de las líneas de distribución de la energía eléctrica. Estamos, pues, en un caso en el que la no buena calidad de un aparato en relación con su bajo precio de adquisición produce indirectamente otros gastos de instalación ó de explotación. La corriente en vacío es la que un transformador absorbe cuando, estando en conexión con la red que lo alimenta, tenga el secundario abierto, es decir, sin carga.

La corriente en vacío es tanto mayor (suponiendo constantes la unión del núcleo de hierro en un transformador y la tensión aplicada á las bornas) cuanto más pequeño es el número de espiras de su arrollamiento, ó lo que es lo mismo, cuanto más economía haya en el cobre, compatible con los límites máximos de la inducción magnética para obtener un bajo precio de venta.

La corriente en vacío es una corriente de magnetización que no requiere trabajo, y está en relación con la fuerza electromotriz. En unión con la corriente de magnetización de los motores asíncronos y de todos los demás aparatos inductivos, concurren á hacer más bajo el factor de potencia de la instalación que alimenta el correspondiente transformador y se hace sentir tanto más un efecto de tal naturaleza cuanto menos cargado esté.

Ahora bien, no debe olvidarse que el factor de potencia influye en el coste de las máquinas generatrices, que deben ser tanto más grandes cuanto menor es el factor de potencia, y en el coste de las líneas de distribución, cuyas secciones aumentan en razón inversa de los cuadrados de los valores del factor de potencia á igualdad de pérdidas y de todo otro elemento.

De aquí se infiere que cuando un comprador de transformadores es el mismo que lo ha de utilizar en la instalación eléctrica, á enyo cargo están las líneas de alimentación de los transformadores y las máquinas generatrices, compensará la economía en el precio de adquisición de los transformadores (relativa á la demasiada alta corriente de magnetización) con el mayor gasto relativo á las líneas y á la central. Si, por el contrario, el que hace la compra es un abonado, no habrá perjuicio, pero lo producirá al que suministre energía. Se ve, pues, cómo conviene considerar la cuestión bajo distintos aspectos, procurando armonizar los intereses de todos. Es evidente que si se pretendiera contener la corriente de magnetización dentro de determinados límites igualando los números de las espiras de los arrollamientos, para no tener mayores pérdidas en el cobre, aumentaría este hecho el precio del transformador.

Ya hemos dicho que si el comprador es un abonado, un comprador de energía, no ex-