La Energía eléctrica (1916-03-10 00:00:00), página 2

La Compañía se reserva el derecho de instalar una lámpara de 16 bujías donde crea es suficiente para el alumbrado pretendido, aun si se pide la lámpara de 25 bujías. El sostenimiento de las instalaciones es por cuenta de la Compañía, pero las roturas las paga el abonado.

Las lámparas son de construcción especial, marcadas con enchufes arreglados á las distintas clases, para que el abonado no pueda colocar una lámpara de mayor intensidad que para la que se ha hecho la instalación.

Por otra parte, las lámparas se alquilan al abonado á un precio establecido según su duración normal; se reemplazan pagando este alquiler, que es de 1,25 pesetas por lámpara de 16 á 32 bujías, 1,90 pesetas por la de 50 y de 2,50 por la de 100 bujías; son de filamento de tungsteno.

La clientela de la Compañía es la de las casas y tiendas pequeñas; las primeras, de un alquiler anual comprendido generalmente entre 450 y 875 pesetas, aunque también algunas de las que alcanzan hasta 1.250 pesetas reciben igualmente corriente é instalaciones de la Compañía, debido á las ventajosas condiciones que ofrece. En lo que respecta á las tiendas, es asombroso el favor que conceden al alumbrado eléctrico, gracias á esta combinación; ordinariamente emplean en los escaparates lámparas de filamento metálico de 100 bujías, y de 50 para los mostradores.

Todas las obras de instalación se ejecutan á precio de tarifa por los instaladores locales, según las especificaciones normales de la Compañía.

El método adoptado para la distribución de corriente á estos consumidores en pequeño es muy sencillo: el servicio municipal establece un empalme para una de las casas ó tiendas de un lado, cuyo empalme termina en un fusible de la distribución municipal. Este empalme, por medio de un transformador de 220/110 voltios y de un fusible principal, se une por la Compañía á un hilo general de distribución corriente, ordinariamente sobre la fachada de las casas, y del cual parten los empalmes particulares para cada abonado. Aque- llos se componen de un fusible de abonado y de un pequeño cuadro de distribución provisto de interruptores de bola y convenientemente colocados para el servicio de las lámparas. La distribución se hace por hilo único de cobre Stannos, con un polo del sistema de tierra. Estos hilos, aun con el mayor calibre empleado que suele ser el de un lápiz ordinario, se disimulan fácilmente entre las molduras de la fachada exterior y son prácticamente invisibles. Cuando en una fila de casas hay una interrupción entre ellas, se franquea el intervalo haciendo pasar el hilo por un tubo de hierro fijo, á una altura suficiente para que no dificulte la circulación.

El precio de instalación de un empalme de esta clase en la fachada de las casas es, aproximadamente, de 2,05 pesetas por metro, comprendido el hilo.

Como ejemplo puede citarse una calle compuesta de habitaciones pequeñas en la cual existen 35 abonados de un lado y 28 del otro. Estos abonados reciben la corriente por dos empalmes municipales tomados en las canalizaciones principales que pasan por el extremo de la calle. El hilo de distribución general de la Compañía es un hilo Stannos de 7/20 en el origen, que va disminuyendo hacia el otro extremo de la calle.

Es interesante hacer observar que los 35 abonados de una de las filas de las casas tienen 88 lámparas de un consumo total de 2,23 kilovatios, y que, sin embargo, están alimentadas por un transformador de un kilovatio solamente, lo que demuestra la diversidad de las horas de consumo de corriente en esta distribución; de hecho, el factor de carga es superior á 28 por 100.

Al principio, el número de lámparas por abonado era de tres; en la actualidad es cerca de cuatro. Además, cuando se ha conseguido un abonado en una calle, ya solamente es