La Energía eléctrica (1916-04-10 00:00:00), página 8

Los collares de fijación rígidos tienen la ventaja de ser de fácil colocación, pero el precio resulta, aproximadamente, cuatro veces mayor que el de las ligaduras flexibles, y, además, la vibración de la línea produce algunas veces la rotura de los collares ó de los aisladores.

Los collares semirrígidos Paton se fijan de un solo lado con una cadeneta, por el otro se enganchan sencillamente al hilo. El conductor está, además, separado del aislador por medio de una especie de estuche de cuero. Los resultados obtenidos con esta nueva disposición, parece que han sido satisfactorios.

Aisladores.—Los aisladores más empleados en Inglaterra son los de suspensión ó campana, y probablemente continuarán siéndolo mientras la tensión continúe alrededor de los 20.000 voltios.

En tensiones mayores de 66.000 será conveniente emplear aisladores de retención. También será conveniente prevenir siempre la posibilidad de aumentar la tensión de una línea, especialmente en las regiones industriales, en donde la carga aumenta rápidamente.

El autor recomienda que se vigile, que tanto dentro del aislador como del cemento, no quede cavidad alguna de aire y que la superficie sea muy lisa.

El color del aislador no es cuestión indiferente, el blanco revela mejor las grietas, pero tiene el inconveniente de que llama mucho la atención de los que se entretienen en el lanzamiento de piedras.

En los finales de línea se puede recomendar el empleo de aisladores de suspensión. El uso de aisladores de detención en los postes de ángulos ó de final debe desecharse, por razón de lo débiles que son desde el punto de vista eléctrico. Los circuitos telefónicos que se establezcan debajo de conductores á alta tensión, deben montarse sobre aisladores de doble campana.

Para fijar los aisladores en los postes puede emplearse bien el cemento, bien el cañamo ó bien un bramante bañado en aceite de linaza; el segundo método es el mejor, pero exige un personal instruido y hábil.

Protección contra las perturbaciones atmosféricas.—Se recomienda muy eficazmente el empleo de un hilo de tierra, á condición de que este hilo esté cuidadosamente unido, por un conductor de sección conveniente, á una placa de tierra, por cada cinco postes aproximadamente.

Contra las perturbaciones atmosféricas de distintos orígenes se han empleado varios medios de protección, entre ellos los pararrayos de peines, los electrolíticos y los condensadores Moscicki.

Melbourn preconiza un nuevo procedimiento ideado por Merz y Mac Lellan. Consiste este procedimiento en suprimir todos los pararrayos en los circuitos que comprenden los transformadores.

En la parte de los enrollamientos que está directamente unida á la línea, se aisla un 10 por 100, aproximado, de las últimas espiras, hasta un espesor aislador tres ó cuatro veces mayor que el aislamiento de las otras espiras.

Las perturbaciones atmosféricas son reflejadas por las últimas espiras y las oscilaciones se amortiguan por la resistencia óhmica de la línea.

Si la línea está instalada sobre aisladores de buena calidad, solamente podrá destruir el aislamiento una elevación considerable de tensión, como, por ejemplo, un rayo directo; en la práctica se observa, algunas veces, picaduras en los aisladores exteriores, sin que jamás se hayan averiado los aparatos de la estación.