La Energía eléctrica (1916-01-10 00:00:00), página 14

Ignoramos el fundamento de este último rumor.

Nueva industria en España.—La Sociedad aragonesa «Ferrocarril y Minas de Utrillas», acaba de terminar en Zaragoza una instalación completa para creosotar maderas. La creosotación se obtiene introduciendo los maderos (que en los aparatos allí empleados pueden ser hasta de 18 metros de largo) en unos recipientes semejantes á grandes calderas, donde con bombas á propósito se hace el vacío y se inyecta la creosota. Con el vacío se logra que la madera despida el aire y agua que contiene y que quede con los poros muy abiertos, todo lo cual ayuda y perfecciona el creosotaje. Una madera se da por bien creosotada cuando tiene inyectados 120 kilos de creosota por tonelada de madera.

Aunque han sido utilizadas muchas otras sustancias para hacer menos putrefacta la madera, ninguna hasta ahora ha dado los resultados de la creosota.

La instalación de Zaragoza se destina á la preparación de postes telegráficos, traviesas de ferrocarriles y maderamenes de minas.

Sociedad Electro-Cooperativa Segoviana.—Esta Sociedad está ultimando su instalación para empezar á suministrar fluido eléctrico.

Dicha Sociedad, completamente popular y organizada con gran entusiasmo, dada la escasez de energía eléctrica que ofrecía la población, ha hecho unas obras de instalación que son un verdadero modelo de centrales.

Para el comienzo del servicio tiene ya dispuestos dos grupos hidroeléctricos, constituidos por dos turbinas tipo Francés, de la Casa Escher Wyss, de Zurich (Suiza), de eje horizontal, cámara cerrada para utilizar un salto de 8,750 m. y 1.500 litros cada una á 500 revoluciones acopladas á dos generadores trifásicos de 100 kilo-volt-amperios, de la Allmanna Svenska, con un cuadro de distribución que, en armonía con la bondad de los alternadores, forman un conjunto cuya moderna y excelente construcción es objeto de los mayores elogios.

A presencia de la Comisión técnica se efectuaron el sábado 18 de Diciembre las pruebas industriales de recepción, ensayándose el rendimiento de los alternadores, su sobrecarga, temperatura á plena carga sobre la del ambiente, sincronismo en el acoplamiento en paralelo de los dos grupos, caída de tensión, etcétera, etc., empleando para absorber potencia una resistencia metálica de palastros finos, á obtener una densidad de corriente de 20 á 25 amperios por dm² de sección, á tensión de 2,200 á 2,450 voltios.

Los interruptores automáticos, los aparatos de medida, etc., etc., todo previamente contrastado, respondió con el material, y, como siempre, las Casas constructoras Escher Wyss y la Allmanna Svenska pueden sumar á sus prestigios el que por el brillante resultado de las pruebas realizadas les corresponde.

Lazareto de Mahón.—Acaban de efectuarse las pruebas de la Central de alumbrado eléctrico y fuerza motriz, instalada en dicho lazareto, habiendo dado resultado altamente satisfactorio y muy superior á las exigencias del contrato.

Dicha Central, movida por gas pobre, distribuye fuerza á distintas dependencias del establecimiento para la elevación y servicio de aguas.

También suministra alumbrado á las principales dependencias, contando con una batería de acumuladores que puede suministrar ambos servicios cuando no funcione el motor.

La instalación se ha efectuado bajo la dirección de D. Francisco F. Andreu, gerente de la Central «La Eléctrica Mahonesa», siendo una mejora muy conveniente para la clase de establecimiento de que se trata, aislado por completo de tierra firme.

Medición de la carga de los conductores eléctricos de las redes de distribución.—El método generalmente seguido para medir la carga eléctrica de cualquier conductor de una red de distribución de corriente eléctrica consiste en intercalar en él un amperímetro, que marca la intensidad de la corriente que circula por el conductor en cuestión.

Tanto para intercalar ese amperímetro como para eliminarle, es preciso interrumpir el paso de la corriente eléctrica por el conductor mientras se establece ó se quita aquel instrumento en una de las cajas de empalme, y esas interrupciones, de algunos minutos, son perjudiciales en las redes eléctricas de distribución continua.

Para remediar esas perjudiciales interrupciones del servicio propone el Sr. Lewis, en Elektrotech Zeits, un medio muy sencillo, que consiste en establecer en derivación, entre los polos de uno de los corta-corrientes del cable cuya carga eléctrica deseé conocerse, un milivoltímetro, con resistencia en serie ó sin ella, según lo casos.

La tensión acusada por este último instrumento es función de la intensidad de la corriente que circula por el cable y de la resistencia