La Energía eléctrica (1916-05-25 00:00:00), página 6

Sobre máximos y promedios de desarrollo de energía eléctrica en las Centrales.

Es variable el consumo y, por consiguiente, el desarrollo de energía eléctrica en las Centrales para alumbrado y fuerza motriz según las horas del día y las épocas del año. Las empresas ó Sociedades importantes de generación del fluido, disponen por lo general de varias Centrales acopladas para el suministro de sus numerosos abonados.

En el Norte, estas Centrales son en su mayoría hidráulicas; y en éstas hay que tener muy en cuenta las épocas de estiaje para el cálculo del máximo y promedio horario anual que pueden desarrollar. Es importante para las Sociedades eléctricas, conocer desde sus oficinas la energía desarrollada en cada hora, cuyo funcionamiento se lleva fácilmente mediante la hoja ó parte diario de desarrollo eléctrico.

Para medir el total diario ó horario (hora por hora) de energía producida por cada Central, el aparato más sencillo y de resultados más exactos, es el contador eléctrico, que instalado en la partida de la línea, totaliza la energía, siendo suficiente tomar la nota del contador hora por hora y anotarla en la hoja diaria dividida en veinticuatro horas, para conocer el desarrollo en cada hora, y, por consiguiente, el total diario y el promedio horario diario, el total mensual y anual, el promedio horario mensual y anual, las horas de máximo desarrollo y las horas de mínimo. Puede instalarse un sólo contador totalizando la energía desarrollada por todos los grupos electrógenos de una fábrica ó también un contador por grupo electrógeno que marque lo desarrollado por cada unidad ó grupo.

Otro aparato también de eficaces resultados, es el vatímetro registrador, aunque en éstos hay que integrar diariamente el diagrama desarrollado por la aguja vatimétrica, en tanto que el contador, con tan solo hacer las diferencias, da resuelto todo el funcionamiento de la Central. También se hace uso para medir el desarrollo de las Centrales, de los amperímetros que lleva cada grupo electrógeno en el cuadro de distribución, aunque es el modo menos exacto, pues, en las distribuciones de luz y fuerza por corriente alternativa, estos amperímetros marcan no solamente la intensidad real ó cantidad de corriente útil, sino también la corriente magnetizante ó devatada que por los mismos circula. Así es que, si atendiendo á los amperímetros del cuadro en una Central de corrientes alternas para alumbrado y motores, calculamos el desarrollo, nos dará necesariamente resultados inexactos, pues hay que tener en cuenta el factor de potencia ó coseno de \( \varphi \), el cual es muy variable con las diversas cargas ó consumos que haya en circuito. No concordarán sino raramente los cálculos que se hagan, fijándose en los amperímetros y midiendo la potencia producida en la misma Central con un vatímetro ó contador, el cual sólo mide la potencia ó energía real desarrollada.

Constan las hojas diarias de varias columnas, en las que deben anotarse en cada hora las cifras tomadas en el contador totalizador ó las tomadas una por una en el contador de cada grupo electrógeno, en otra columna el voltaje á que se genera la corriente tomado también cada hora, en otra columna la presión á que pasa la corriente á la línea de transmisión si es que hay elevación de voltaje en la Central.

Estas hojas diarias van acompañadas de un pequeño boletín de funcionamiento de la Central, indicándose en él la hora de puesta en marcha de cada grupo electrógeno y la hora de parada, las observaciones que se hagan en el funcionamiento de cada máquina, el nivel de agua en el cauce alimentador, el gasto de trapos y aceites.