La Energía eléctrica (1916-11-10 00:00:00), página 14

REGLAMENTO
para instalaciones eléctricas en la zona de influencia española en Marruecos
(Conclusión)

Los cables destinados al transporte de energía eléctrica se colocarán a una distancia mínima de dos metros por encima de los hilos del telégrafo y de seis y medio metros sobre la rasante de carriles en los cruzamientos con vías férreas. Para prevenir los peligros de la ruptura, se suspenderá cada uno de los cables, por medio de pendlas, de su correspondiente alambre de acero, sujetos fuertemente a los postes que limiten el tramo de cruzamiento, fijando el extremo superior de dichas pendlas para evitar su corrimiento y situando éstas a una distancia máxima de 40 centímetros. También podrá rodearse el conjunto de cables con una red de mallas de forma prismática o cilíndrica, sujeta por medio de bastidores a los postes que limiten el tramo, y dispuesta de modo que retenga en todas direcciones en caso de ruptura, hallándose además en perfecta comunicación con tierra.

Art. 11. Para las instalaciones aéreas se procurará adoptar una traza rectilínea, evitando cruzar sin precisa necesidad las vías públicas. En los trazados poligonales, los ángulos deberán ser por lo menos de 60° sexagesimales, afanizando los postes con tirantes o vientos metálicos, tornapuntas, o colocando postes gemelos.

La distancia en proyección horizontal de las líneas de transporte de energía eléctrica y los conductores telegráficos o telefónicos será por lo menos de ocho metros. Las instalaciones aéreas de líneas de alta tensión llevarán en todos los postes carteles que anuncien el peligro, además de fijar pantallas, espino artificial, garíos y otros medios que impidan trepar por dichos postes; eligiendo los puntos más convenientes y adecuados, se instalarán en algunos soportes pararrayos ligados con tierra, estableciendo dicho enlace por medio de una plancha metálica, cuya superficie se calculará con arreglo a su conductibilidad eléctrica. Se elegirá el sitio en que haya suficiente humedad, y se establecerá perfecto contacto con el conductor eléctrico.

Art. 12. Cualquier hilo o cable que se halle al alcance de personas deberá estar protegido de defensa mecánica, unida a tierra si fuere metálica.

Toda instalación aérea deberá estar provista de interruptores ordinarios o automáticos, cortacircuitos y demás aparatos necesarios correspondientes a la tensión de la corriente conducida. La distancia que separe a los cables o hilos de las cubiertas de edificios y chimeneas será por lo menos de dos y medio metros y de un metro por lo menos la separación de las fachadas de las casas para cables de alta tensión, y de 50 centímetros para los de baja. Iguales distancias se conservarán cuando pasen por obras de fábrica, grandes masas metálicas, balcones, canalones y salientes de construcciones habitadas y en sitios destinados al tránsito y servicio públicos.

Art. 13. Cuando sobre un soporte se apoyen cables de baja y alta tensión se considerarán todos como de alta, y su distancia no podrá ser menor de un metro; deberán ir por encima los de alta tensión, con brazos o retenidas que impidan su caída. Si todos los cables son de baja tensión, la distancia podrá reducirse a 30 centímetros,

A ser posible, se establecerán ligaduras de retención de los cables en los aisladores de las palomillas, en evitación de deslizamientos y aumento de pandeo por roturas o caída de apoyos próximos.

Art. 14. Los concesionarios de las conducciones de energía eléctrica deberán reglamentar las disposiciones necesarias para la seguridad de sus líneas, atendiendo a su conservación y reparación, y dictando reglas para auxiliar a las personas que fueran lesionadas.

Intervención administrativa, inspección y correcciones

Art. 15. La inspección de las instalaciones eléctricas y, en general, la inspección técnica de las industrias en la zona del Protectorado, estará a cargo de la Delegación para el fomento de los intereses materiales, ejerciéndola los Ingenieros de caminos afectos a la misma; los de montes y agrónomos, cuando se refieran a industrias agrícolas y forestales; los de minas, para industrias mineras, y los industriales que en adelante puedan nombrarse.

En las instalaciones puramente urbanas, la inspección correrá a cargo del director facultativo de las Juntas de Servicios locales.