La Energía eléctrica (1914-10-10 00:00:00), página 3

minales del frecuencímetro \( F \) de resonancia mecánica Hartmann-Kemp que no es más que una serie de lengüetas, de período de vibración muy próximo unas á otras y formando serie, entrando en movimiento la del período más aproximado á la frecuencia de la corriente que reciben. La precisión y exactitud de estos aparatos es grande, pues puede hacerse muy pequeña la diferencia de períodos de dos lengüetas sucesivas. En el caso actual esta diferencia es de cinco períodos, ó sea 1 por 100. Completa el cuadro en la parte de corriente continua una lámpara \( l \) con sus correspondientes fusibles \( f \) é interruptor \( i \).

El voltímetro \( V \) con su conmutador \( c \) sirve lo mismo para esa corriente que para la alterna respectivamente en los contactos 1 1 y 2 2. Para que sirvan las graduaciones en ambos casos, lleva una resistencia adicional en serie.

Los circuitos de corriente alterna se componen de los fusibles \( F_2 \), á los que se unen los dos conductores que vienen del inducido del alternador, compuesto éste de dos partes \( I \) montadas en serie: un interruptor bipolar \( I_s \), siguiendo después los dos conductores al transformador, uno directamente y el otro por intermedio del amperímetro \( A_2 \) con shunts la bobina \( I \) situada detrás del cuadro, que por su impedancia establece la resonancia en el circuito, produciéndose por tanto el máximo efecto en el oscilador, y por último el manipulador relais \( M R \). Este no es más que un electroimán (figs. 21 y 22), cuya armadura va montada en una palanca acodada, cuya extremidad lleva una pieza metálica \( h \) que, al ser atraída aquella, cierra el contacto entre las dos \( g \), que para mejor funcionamiento van montadas sobre resortes. Estas piezas están cortadas oblicuamente para apagar con más facilidad la extracorriente de apertura. El electroimán se acciona por un circuito derivado de los fusibles \( f \) de la luz del cuadro, y en él están intercalados el bloqueo \( B \) del aparato receptor formado por dos resortes, entre los que viene á colocarse una lengüeta metálica al abrir los circuitos receptores, estando aislados al cerrar éstos, y un manipulador ordinario \( M \) con el que se hace funcionar el relais.

De este modo se ha conseguido evitar el rápido deterioro de los contactos del manipulador en estaciones de cierta importancia como la que nos ocupa.

Del circuito del manipulador relais, después del bloqueo y antes del manipulador ordinario, se toma una derivación para servir un ventilador \( V \) que enfrie los electrodos del oscilador y regulariza las chispas producidas en él.

En funcionamiento normal, es decir, cuando la estación está recibiendo, no hay corriente, pero en cuanto se abren los circuitos receptores, automáticamente se cierran los del manipulador y ventilador poniéndose éste en marcha.

Tanto en el croquis general (fig. 30) como en las figuras citadas y en las correspondientes que á continuación se detallan, están indicados de trazos los circuitos de la toma de corriente; de dos trazos y un punto los de la dinamo y batería de acumuladores; de dos trazos y dos puntos los del motor del grupo convertidor; de dos trazos y tres puntos los de su excitación, la del alternador y bloqueo con el manipulador relais y ventilador; de trazo y punto los del alternador y baja tensión del transformador; de trazos los de alta tensión del alternador y circuito de carga del condensador; de trazos y dos puntos el cerrado de excitación de alta frecuencia ó sea descarga del condensador, y de trazo y tres puntos el abierto ó sea la antena y contraantena. De este modo puede seguirse facilmente cada uno de ellos en las figuras respectivas.

Transmisor.

Se representa en las figuras 19, 20, 21 y 22. La primera comprende sólo el circuito cerrado, acoplo y capacidad de antena en una mesa debajo de la que se ve el transforma-