La Energía eléctrica (1915-04-10 00:00:00), página 7

Puesto que los golpes de arriete pueden provocar roturas en las cañerías, es evidente que para los canales de alimentación de cemento armado, no calculados para resistir á la presión, se debe adoptar una sección tal, que el agua en pleno gasto no pueda rellenarlo completamente.

La intensidad de la onda de sobre-presión, que remonta la cañería, no disminuye proporcionalmente á la altura, y la sobre-presión relativa puede ser más elevada á la mitad de la altura, pudiendo en este punto reventar la cañería. Una consecuencia de este hecho son los efectos de resonancia en el golpe de arriete.

Si una presión perturbadora es seguida por una segunda ó por otras varias, se pueden producir fenómenos de interferencia que dan lugar á un reforzamiento, como una resonancia, de las sobre-presiones ó de las depresiones de la primera serie, que puede dar lugar á efectos funestos para la cañería.

Para evitar ó atenuar los peligros de los golpes de arriete, se adoptan diversos medios preventivos; tales son en las cañerías, las válvulas compensadoras que dan paso momentáneo al derrame del agua y, en las turbinas, los desviadores que producen este efecto en los chorros de agua de mayor ó menor intensidad hacia la parte exterior de las ruedas.

Otros medios son de carácter preventivo y limitan la extensión de los golpes de arriete que se puedan producir. Se pueden emplear válvulas de contrapeso, pero este sistema requiere para altas caídas contrapesos demasiado elevados; hoy se prefiere el empleo de válvulas de resorte antagonista. Si las sobre-presiones son raras, se pueden disponer en la cañería discos muy delgados de seguridad que ceden rompiéndose cuando la presión excede de un límite determinado. Se puede utilizar un cojinete de aire encerrado en una campana ó terminar la cañería en su parte inferior con una columna vertical de gran sección y de una altura igual á la altura de la caída.

También se ha propuesto una disposición que consiste en instalar en el fondo de la cañería forzada, un poco antes de la máquina, un estrangulamiento de la vena líquida, entre dos puntos próximos, de modo que en un espacio muy corto de velocidad resulte reducida al límite correspondiente á la presión estática local. La presión entre estos dos puntos como es nula permite que la vena pueda circular sin fuga de agua y en el caso de elevación anormal de la presión el agua en exceso puede salir fácilmente. Esta disposición tiene un inconveniente no despreciable constituido por la pérdida de carga que produce. (De la Rivista Tecnica d'Elettricità).

CRONICA E INFORMACION

Aguas.—Se ha concedido á D. J. Goicoechea, de Ataún (Guipúzcoa), autorización para derivar 10 litros de agua por segundo del río Ataún, que utilizará en un salto de 100 metros para la producción de energía eléctrica.

—Idem á D. D. González, de Molinicos (Albacete), para utilizar un salto de agua del arroyo Morote, para la producción de energía.

—Idem á los señores D. J. Sánchez, E. Conde y A. Sánchez, de Allariz, para utilizar 2.000 litros del río Arnoya, en término de Brinal (Orense), que utilizarán en un salto de tres metros para producir 83 caballos de fuerza.

—D. L. Sorondo, en representación de la Compañía «La Soledad», ha solicitado derivar del río Oria, en Aduna (Guipúzcoa), 3.270 litros de agua por segundo, que utilizará en un salto de seis metros para la producción de fuerza.

—Idem Nietes de José Francés, de Haro, para instalar una línea á los lavaderos Kaoilin, en San Felices (Logroño).

—Idem D. J. Arizmendi, de San Sebastián, para derivar 300 litros por segundo del río Araxes, en Aspizo (Navarra), que utilizará en un salto de 63 metros para la producción de energía eléctrica.

—Idem á D. Francisco Tomás Escobar el