La Energía eléctrica (1915-06-25 00:00:00), página 5

dose á esto las molestias ocasionadas por semejante traqueteo, notable á veces aun á largas distancias, tratándose de pequeños motores y con mayor razón con los grandes; con la circunstancia de que hay zonas de máximo, á veces bastante apartadas y en otro piso, (en un 4.º piso, en un caso que le ocurrió al conocido constructor de anteojos Mr. R. Mailhat con un motor de 10 caballos situado en el piso bajo, con la particularidad de que cerca del motor y en los pisos intermedios era poco perceptible y sumamente molesto en el 4.º), y también del mínimo, aun en las inmediaciones del motor.

Las amplitudes pequeñísimas de los dichos estremecimientos (casi siempre de centésima y aún milésimas de milímetro), excluyen entre los fenómenos que puedan producir al derribado, proyección y aun también al deslizamiento, salvo rarasísimas excepciones; y sólo pueden ocasionar fractura (ó sea grietas, rajas, desprendimiento de yesones, etc.), y disgregaciones, aparte del abajamiento del terreno con sus naturales consecuencias, de ser éste mueble y más si á esta mala cualidad agrega la de ser pantanoso, á lo que hay que añadir las molestias causadas. Figuran como las principales el estremecimiento del piso de los muebles y objetos, y en particular de los más pequeños, los que, de estar muy cerca los unos de los otros, cual se suele tener guardada la cristalería y la vajilla, chocan entre sí, y también el temblar de las vidrieras con el ruido desagradable que producen, al que tal vez haya que añadir el propio del motor.

Fuera de este último ruido, fácilmente evitable por medio de amortiguadores en el piso y hasta en las paredes de las habitaciones en las que resultase más molesto, para lo que bastaría algún aislador conveniente, como linoleum ó el rubberoid, unidos si fuese preciso con una capa de serrín de corcho de un par de centímetros de espesor, queda el estremecimiento, mucho más difícil de evitar, de no depender de un defecto fácilmente corregible del motor, y el que cuando produce aceleraciones de diez milímetros por segundo resulta ya bastante molesto, y penoso cuando alcanza ó pasa de los 20, en cuyo caso es comparable á un temblor del Vº de la escala Forel Mercalli, si bien el ritmo y la amplitud son mucho más considerables en el movimiento natural que el artificial, á igualdad de aceleración.

En el Japón, en vez de recurrir á peritos que aprecien la menor ó mayor razón que pueda haber en caso de reclamaciones, se recurre á un instrumento, el Horizontal Tremor Recorder del célebre profesor doctor F. Omori (1), cuyo gráfico, convenientemente anali-

(1) Publications of the Earthquake Investigation Committee N.º 18, y Bulletin Vol. I n.º 4, p. 191 p. XLII.

Gráficos del tromómetro Cartuja con aumentos (en el original) de 30 veces para los dos primeros y de 70 los restantes.—1, estremecimiento del suelo (cemento sobre roca) á unos 5 metros de un motor Otto de 20 caballos y 180 vueltas por minuto.—2, idem de una mesa al circular un modelo de ferrocarril eléctrico.—3, idem del suelo (madera) cerca de un motor eléctrico de 8 caballos y 1480 vueltas.—4, idem del suelo (zócalo de cemento) cerca de un motor eléctrico de 8 caballos y 1480 vueltas. (En este último han desaparecido las vibraciones más lenta, propias del piso de madera.)