La Energía eléctrica (1915-05-25 00:00:00), página 6

1.ª Pararrayos de antenas montados entre cada una de las fases y el suelo; el intervalo es relativamente grande; ninguna resistencia está intercalada entre las conexiones.

2.ª Los descargadores de antenas de gran intervalo están montados en triángulo; están unidos directamente á las líneas sin resistencia, ó bien con resistencia.

3.ª Los descargadores de antenas de intervalos moderados están montados en escala; llevan en serie una resistencia suficiente para que la corriente dinámica no exceda de los 12 amperios; la resistencia está generalmente formada por un hilo metálico sumergido en aceite; pero se emplean también cajas de agua ó resistencias especiales (mezclas, composiciones, etc.).

4.ª Los descargadores de intervalos sucesivos están derivados con bobinas de resistencia; el objeto del intervalo formado es el de asegurar la descarga de la tensión, cualquiera que sea el espacio en que se produzca; también puede considerarse que los diferentes circuitos sucesivos corresponden á otras tantas frecuencias diferentes.

5.ª Se ha hecho uso de un descargador de columna de agua, ó de otro líquido, uniendo cada línea en tierra; la corriente que pasa por el chorro es de 0,1 amperio próximamente y está medido por el amperímetro.

6.ª El condensador electrostático formado por un largo tubo de cristal cerrado en las dos extremidades por una pared metálica.

Por regla general los instrumentos arriba indicados se instalan de la manera siguiente:

Los pararrayos principales se ponen en el plano superior de la fábrica de los transformadores; en seguida vienen los pararrayos en triángulo y los de intervalos decididos, con el vaso que contiene la resistencia; los pararrayos de chorro están instalados en el plano del terreno; el agua para los tres chorros se suministra del mismo depósito y está dada por una corriente de agua, si existe, ó bien á falta de esto se ponen en circulación por medio de una bomba; los tres chorros pasan por tres cañerías aisladas, unidas cada una á una fase; el agua pasa después á un depósito común.

Métodos Americanos.—Tres son las principales disposiciones:
1.ª El descargador de aluminio.
2.ª El de intervalos múltiples, cuya forma más reciente es la del pararrayos de cámara de compresión.
3.ª Los protectores contra las sobretensiones y aparatos para absorber la corriente de alta frecuencia (estas últimas disposiciones se emplean solamente en las últimas instalaciones y no tienen comparación con los métodos europeos.)

Comparación entre los dos métodos.—Los aparatos adoptados en los métodos europeos son numerosos y ocupan mucho espacio, generalmente tres planos de una construcción especial, mientras que los empleados en América son sencillos, reunidos en un solo grupo, montados sobre un mismo soporte. El espacio ocupado no excede de \(2^m \times 1^m \times 2^m\),40.

Los técnicos europeos, para reducir el espacio, han pensado en la supresión de algunos órganos, pero esta significación ha perjudicado á la eficacia del conjunto.

Los pararrayos de antenas en sí mismos no son costosos, pero los gastos de instalación por el contrario lo suficientemente elevados para que el montaje se haga en el lugar por operarios hábiles y habituados á esta clase de trabajos.

Los pararrayos de aluminio se fabrican en las casas de aparatos eléctricos, se construyen á millares y se venden ya listos para su instalación.

Estas partes de los dos sistemas son idénticas: el recipiente de aceite, y el aceite de los pararrayos de aluminio se encuentran también en los de antenas con resistencia; en los primeros se adopta una resistencia cuyo precio difiere poco del de la resistencia empleada en las instalaciones europeas.