La Energía eléctrica (1914-12-10 00:00:00), página 5

ble, no es retenido en el agua más que el tiempo suficiente para ejercer su acción bactericida.

Por la fórmula siguiente se ve cómo el ozono airea el agua proporcionándola oxígeno:

\[
O^3 + H_2O^2 = H_2O + 2 O^2
\]

Ozono. Aguas oxigenada. Aguas ordinaria. Oxígeno.

La instalación de los aparatos Sanitas Ozono en los edificios para suministrar agua ozonizada á cada uno de los pisos del mismo es muy sencilla.

Basta en la azotea ó bohardilla destinar un cuartito reducido, de dos metros de alto por uno de planta, para colocar el aparato, así como un depósito de rasilla de una cabida de 250 litros; el aparato funciona automáticamente, el nivel del agua queda casi constante y por lo tanto el inquilino tiene la seguridad de poseer un agua bacteriológicamente pura. Un tubo que parte del fondo del depósito baja á lo largo de la casa derivándose en los distintos pisos en los que haya grifos, y como no precisa fuerza alguna ni vencer resistencia, los aparatos funcionan sin interrupción. Como dicho tubo no está en contacto con ninguna cañería de agua sucia ni de retretes, no hay temor á contaminación alguna, lo cual no se puede asegurar en las cañerías subterráneas. La corriente eléctrica de que se sirve el aparato es la establecida en la casa, y con un gasto mínimo de fluido se reúne la ventaja de una seguridad indiscutible y extrema facilidad de instalación, funcionamiento y entretenimiento. Generalmente se intercala un filtro de limpieza invertida para retener todas aquellas impurezas gruesas que pudiera llevar el agua, y según se gire la llave, de un lado ó otro, así estas impurezas son arrastradas por un grifo de purga que existe en el fondo del filtro al exterior cuando se haga la limpieza automática del filtro, que puede ser cada tres días, si es que ha llovido en este plazo.

En resumen, una instalación doméstica consta del aparato esterilizador completo con su conmutatriz y transformador.

Un depósito con su flotador destinado á recoger el agua esterilizada.

Un electroimán que hace mover la palanca del grifo de entrada de agua.

Un interruptor de mercurio.

El funcionamiento del aparato es el siguiente:

Cuando se abre un grifo en un cuarto, el nivel del depósito desciende y el flotador baja. Cuando este flotador ha bajado hasta cierto límite, un sistema de resortes hace que el interruptor de mercurio funcione haciendo pasar la corriente al electroimán y al esterilizador. El grifo deja pasar el agua, llega al aparato donde se esteriliza y va á llenar el depósito, el flotador sube.

Al subir el flotador llega á cierto nivel en que vence el punto muerto y hace accionar al interruptor de mercurio. Cesa de pasar la corriente por el electroimán y por el aparato esterilizador. Así se va obteniendo agua esterilizada á medida del consumo y el gasto de corriente es proporcional á la cantidad de agua esterilizada.

El gasto de corriente necesaria para esterilizar un metro cúbico de agua, se especifica á continuación:

    Tipo del aparato.
    Consumo de corriente.
    Sobre fuerza. 0,03 pts. hectovatio.

    100 litros hora.
    70 vatios hora.
    0,17 pts.

    200 "
    80 "
    0,10 "

    400 "
    100 "
    0,06 "

Presupuesto de instalación de un aparato ozonizador capaz para una casa de 5 pisos (1).

Casetas destinada á contener los aparatos, 2m × 1 × 1 ......................... 50
Depósito para el agua esterilizada, 1m × 0,50 × 0,50 ......................... 25

(1) La representación de estos aparatos en Madrid la tiene la Sociedad Luz Moore Artigas, Arenal, 12, Madrid, en donde hay personal competente para hacer estas instalaciones.