La Energía eléctrica (1915-01-10 00:00:00), página 13

Los fenómenos atmosféricos y las perturbaciones que producen en las redes eléctricas (1).

Los fenómenos atmosféricos que afectan á los transportes de energía eléctrica son muy numerosos y pueden hacerse sentir en todo momento. En momento de calma y en un suelo horizontal la variación de potencial, según una dirección vertical, es, á partir del suelo, próximamente de 150 voltios por metro para los 100 primeros metros; de 40 voltios por metro hacia los 1.000 metros, y á partir de 7.000, tiende hacia cero.

Estas cifras no son más que medias; normalmente se comprueban variaciones que van unidas á las de la presión barométrica: doble oscilación por día en la proximidad del suelo; oscilación única á partir de una cierta altitud.

La electricidad atmosférica es debida al rozamiento del vapor de agua, ó á otros cuerpos en suspensión, con el aire (rozamiento de varillas de hielo de los cirrus, caídas violentas de lluvia, de granizo y de nieve).

Con el tiempo en calma y en terreno llano las capas equipotenciales, en el momento en que el relieve del suelo se accidenta, las cosas no suceden así, y las capas están mucho más próximas sobre las crestas que en el fondo de los valles. Líneas eléctricas pasan á altitudes muy elevadas para volver á descender en seguida en la llanura, pudiendo dar lugar á elevaciones muy considerables de la tensión entre los conductores y la tierra. En un día claro, y con el frío del invierno, se han podido observar en la línea del camino de hierro eléctrico de Montreaux Oberland bernés, en una diferencia de altitud de 1.250 metros, chispas de 3 centímetros, que corresponden aproximadamente á una diferencia de potencial de 40.000 voltios.

Otra causa de perturbación proviene de que el potencial se invierte en la proximidad del suelo, entre 4 y 15 metros. Partes de la línea pueden, pues, encontrarse en contacto con capas electrizadas con signos diferentes. Los fenómenos precedentes pueden ya traer consecuencias peligrosas por sí mismos. La situación se agrava en un régimen de perturbación, en la proximidad ó en el curso de una tormenta.

Se han podido medir inversiones de -- 6.000 voltios á + 6.000 voltios por metro, y hasta de — 10.000 á + 10.000 por metro. Las capas isopotenciales pueden tener formas muy irregulares; fórmanse, según superficies concéntricas, con punto central de potencial muy elevado con relación á la tierra. Los rayos directos que provocan una descarga que recorre el conductor, tienen una acción destructora generalmente localizada. La descarga puede desde luego ser oscilante. A menos de alcanzar á la línea en la proximidad de una central ó de una subestación, la descarga directa no afecta, en general, á las máquinas ó á los transformadores.

Las descargas eléctricas indirectas ó descargas inductivas son un fenómeno análogo á la telegrafía sin hilos: dos nubes desempeñan el papel de capacidad; el relámpago la distancia explosiva; la línea es la antena receptora. Las ondas tienen una frecuencia comprendida entre 100.000 y 1.000.000 de periodos por segundo. Pueden producirse elevaciones de tensión considerables cuando la línea, de débil capacidad, da paso, por consecuencia de modificaciones del campo terrestre, con una frecuencia de 500.000 á 1.000.000 de periodos por segundo, comprendiendo, en general, varias descargas que se suceden á razón de 3 á 7 por segundo. La descarga tiende á pasar al suelo á través de intervalos de aire de varios metros, en razón á la enorme inductancia de los conductores. Hay, pues, un movi-

(1) Del Boletín del Instituto Electrotécnico de Grenoble.