La Energía eléctrica (1916-04-10 00:00:00), página 7

distancias es preferible emplear los postes de madera, que exigen menor trabajo de conservación.

Por el contrario, en los otros casos deben emplearse los soportes de acero. Sin embargo según el autor es conveniente emplear con cierta prudencia los soportes metálicos cuando las líneas estén expuestas al humo, porque la práctica ha demostrado que en las líneas de tranvías y ferrocarriles de vapor los soportes metálicos se deterioran rápidamente y exigen grandes gastos de conservación, especialmente de pintura.

Los soportes de madera empleados en los ángulos deben instalarse preferentemente con postes unidos por traviesas, reforzados, si es posible, con vientos y montados en el plano bisector del ángulo.

En terreno de poca resistencia ó pantanoso es frecuentemente necesario colocar los postes de ángulo y los vientos sobre cimientos de hormigón. En cuanto al conductor, se le podrá hacer pasar por los aisladores, especialmente cuando sea de sección bastante grande.

Conductores.—Aunque el cobre constituye el 95 por 100 aproximado de las líneas de alta tensión, indica el autor que desde hace tres años se han hecho tan grandes progresos en el conocimiento del aluminio, que muy bien puede en un gran número de casos emplearse este metal, mucho más ventajosamente que el cobre, en la construcción de líneas. Particularmente, con los progresos realizados en la preparación del aluminio, y con especialidad en el laminado en frío, se ha podido aumentar su resistencia en un 10 por 100 aproximadamente. Después de instalar y observar más de 450 kilómetros de conductores de aluminio, el autor cree que debe emplearse este metal, puesto que el precio de coste de la línea es inferior al correspondiente á otra de la misma capacidad en la que se empleen conductores de cobre. Además, cuando la atmósfera está cargada de productos sulfurados, y especialmente en las proximidades de hornos de cok, se impone el empleo del aluminio por razón de la más fácil corrosión del cobre.

Los empalmes sólo se efectuarán en los aisladores, estando el hilo descolgado. Los empalmes de los conductores de cobre se efectúan sin dificultad por medio de diferentes procedimientos. En los cables de aluminio se realiza fácilmente la soldadura por medio del soplete, teniendo cuidado de no efectuar este trabajo más que en tiempo de calma.

Separación de los conductores.—En el caso de una línea de tres hilos, frecuentemente se hace el montaje colocando un conductor sobre un aislador instalado en el remate del poste, y los otros dos en los extremos de una traviesa. Aunque esta disposición economiza espacio, el autor no la recomienda por la razón de no conseguir la rigidez suficiente del soporte del aislador superior. Por otra parte, la pieza de cinc destinada á proteger el vértice del aislador, cuyo empleo preconiza el autor, estaría fácilmente expuesta á deteriorarse.

Parece preferible el empleo de tres brazos de fundición galvanizada, colocados bien de un solo lado del poste, bien alternados.

La instalación de dos líneas trifásicas sobre soportes diferentes presenta tan grandes ventajas para el entretenimiento y reparaciones, que parece preferible renunciar á la economía que se realiza, instalando las dos líneas sobre la misma clase de soportes.

Fijación de los conductores.—Las disposiciones necesarias principales para la fijación de los conductores son las siguientes:

1.a Las ligaduras flexibles.
2.a Los collares semirrígidos, y
3.a Los collares de fijación rígidos.

Las primeras se realizan con hilo de cobre ó de aluminio, y según el autor, constituyen el mejor procedimiento de fijación, sobre todo cuando el trabajo lo efectúan obreros hábiles.