La Energía eléctrica (1913-05-25 00:00:00), página 17

Cuando se trata de tensiones muy elevadas, especialmente á partir de 8.000 á 10.000 voltios los tipos de amperímetros con caja aisladora ó bien protegidos por campanas de vidrio (tipos que son muy adaptables para tensiones más bajas) empiezan á ser reemplazados con ventaja, por lo que se refiere á seguridad, por aparatos montados cada uno sobre un pequeño cuadro separado, de mármol ó ebonita, soportado por isoladores ó por grapas metálicas.

Este modelo, si bien completamente seguro, presenta, sin embargo, el doble inconveniente de dar lugar á un precio á veces elevado y de exigir un emplazamiento sensiblemente superior al ocupado por un solo aparato, lo que impide con frecuencia su empleo, especialmente sobre las barras y sobre los conductos contenidos en los alvéolos de las instalaciones. Estos dos inconvenientes quedan eliminados en el tipo adoptado por la Sociedad G. G. S. (C. Olivetti & C.), de Milán y que ha sido muy favorablemente acogido en la práctica.

Se trata de un amperímetro destinado á la inserción directa sobre las altas tensiones y que reúne á la economía y al espacio limitado que ocupa, una seguridad prácticamente absoluta en cuanto al aislamiento.

Estos resultados han sido obtenidos haciendo soportar directamente el aparato por dos grandes aisladores de porcelana, parecidos á los que soportan los otros conductores de la instalación y que pueden ser fácilmente escogidos de un tipo para tensión superior á la de ésta.

La disposición de los extremos anteriores, debajo de los cuales van colocados los aisladores de soporte, permite con mucha facilidad la inserción sobre las barras verticales, aunque éstas existen ya en la instalación.

Se comprende, pues, fácilmente, como el empleo del aparato no presenta la menor dificultad, aún tratándose de pequeños alvéolos, si se tiene en cuenta que el diámetro máximo de la caja no es más que de 14 cm.

Cuando no es necesario reducir al mínimo las dimensiones transversales, el aparato, en vez de tener en su parte delantera un simple reverso del anillo, puede ser de modelo ordinario con cuadro circular.

Como el aparato está mantenido por los aisladores á una distancia del muro, de 14 á 15 cm. para tensiones de 15.000 ó 25.000 voltios, se ve que la seguridad contra las descargas á tierra es casi absoluta. Además, la caja metálica sirve para proteger el aparato contra las perturbaciones electrostáticas, que pueden manifestarse en un aparato fijado sobre la alta tensión á causa de la proximidad de las paredes ó de los conductores á diferente tensión.

Esta protección viene á sumarse á las otras excelentes cualidades de los aparatos de la casa C. G. S., entre las que se destacan, especialmente, la exactitud y la seguridad del funcionamiento y la posibilidad de soportar, sin ninguna avería, sobrecargas considerables y prolongadas.

Se ha obtenido con esto un modelo que puede recomendarse también para el control de las grandes centrales y sub estaciones.

Una simpática y característica novedad del aparato, es en fin, la de tener la caja metálica, el cuadro y la parte anterior (bien entendido, excepción hecha de la escala) pintada de rojo carmín, lo que contribuye, solamente, á dar al aparato un aspecto muy elegante, sino que sobre todo no deja ninguna duda al observador de que está instalado sobre la alta tensión. Esta indicación tan evidente y que satisface á las más rigurosas prescripciones de seguridad para la conducta de las instalaciones eléctricas es acompañada por la mención «Alta tensión», que aparece también en rojo sobre la escala.

Todas estas disposiciones accesorias de seguridad sumándose á las otras cualidades ya mencionadas, han hecho acoger de la más favorable manera este nuevo tipo por un gran número de las más importantes entidades de instalaciones eléctricas.

El aparato puede ser también esmaltado en azul ó en blanco ó bien en todos los demás colores que han sido escogidos en la instalación para distinguir entre ellos los diferentes conductores ó las fases.

Ampliación de una Central en Vigo.—Vigo dispone en la actualidad de dos importantes sociedades con redes de distribución, la Sociedad de Alumbrado Calefacción y Fuerza motriz, de Coruña y Vigo, que cuenta con una central á gas y otra hidráulica y la Electra Popular de Vigo y Redondela, que posee un sa to de agua importante en Puente Infierno y también posee reservas de vapor. La primera de ellas dispone de corriente alterna trifásica á 15.000 voltios, y la segunda de la misma clase de corriente á 9.600 voltios.

Según tenemos entendido, ambas empresas se han comprometido á suministrar la energía necesaria á la Sociedad Anónima Tranvías Eléctricos de Vigo, para lo cual la Compañía de Gas, por medio de un cable subterráneo enviará á 15.000 voltios la corriente que debe suministrarse para tracción á la Electra Popular, en la que se instalará la maquinaria para la transformación ulterior y de cuya central saldrán los feeders de alimentación para la línea aérea.