La Energía eléctrica (1913-03-25 00:00:00), página 19

será valorada á razón de 1 c. 875 en el caso de carbón y 0 c. 9.375 en el caso de turba por kilowatio-hora.

Las pérdidas en el cobre serán, en función de la pérdida á plena carga, de 8 por 100 para mil horas de utilización; 22 por 100 para dos mil quinientas horas; 55 por 100 para cinco mil horas, y 100 por 100 para ocho mil horas. La pérdida por efecto economía es constante (0,3 kw. á 60.000 voltios y 70 mm.²; 1 kw. á 100.000 voltios y 70 mm.²). El rendimiento de los transformadores mejora el precio de coste del kilowatio-hora en 1 c. 875 ó 0 c. 9.375 por kilowatio-hora perdido. Las reparaciones se estiman en 1,5 por 100 del capital suplementario de la central.

Por ejemplo, una instalación de 125.000 voltios, 50.000 kw., que tenga 200 kilómetros de línea de alta tensión y una utilización de dos mil quinientas horas por año, exige en la central una potencia instalada de 6.450 kw. suplementarios para las pérdidas, ó sea á 231 francos el kilowatio, más 200 kilómetros de línea alta tensión, más 50.000 kw. de transformadores, 4 puestos de seccionamiento, francos 6.690.000 de capital suplementario.

Las pérdidas diversas son de 15.200.000 kilowatios-hora por año.

El servicio del capital suplementario (á 10 por 100), las reparaciones y el entrenimien- to (á 1,5 por 100) y los kilowatios-hora (á 1 c. 875), dan un total de 1.087.000 francos.

Para 125 millones de kilowatios-hora distribuidos, éstos representan una carga de 0 c. 86 próximamente por kilowatio-hora vendido.

Una instalación de tal naturaleza se encuentra, pues, en condiciones muy favorables.

Para comparar el coste del transporte eléctrico de la energía con el coste del transporte del carbón, conviene considerar la duración de utilización; ahora bien; las pérdidas de la distribución referidas al kilowatio-hora vendido, decrecen rápidamente con el número de horas de utilización.

Se contará, respectivamente con carbón y turba, por kilowatio-hora, para mil horas de utilización, 1 kg. y 4 kg. 5; para dos mil quinientas horas, 1 kg. 15 y 3 kg. 7 para cinco mil horas, 1 kg. y 3 kg. 2; para ocho mil horas 0 kg. 9 y 2 kg. 9.

Según el ejemplo citado más arriba, los gastos de transporte de energía resultan á 7,50 francos la tonelada de carbón. Si la situación de la central prevista anteriormente permite economizar más de 7,50 francos en el transporte y la descarga de la tonelada de carbón, no habrá lugar á establecer una fábrica en el lugar de consumo.

Se reconoce que para grandes potencias (50.000 kw.) y duración de utilizaciones normales el coste del transporte de fuerza eléctrica es muy pequeño y que para distancias tales como 200 kilómetros este coste es sensiblemente proporcional á la distancia.

Por último, la comparación no sería completa si se olvidara observar que para instalar varias fábricas de importancia media sería preciso contar 375 francos por kw. instalado, en vez de 250, 187,50 y 175 francos el kilowatio para potencias de 10.000, 15.000 y 20.000 kw.

El factor de simultaneidad es más favorable para la central grande que para las fábricas pequeñas y separadas. Se puede así no instalar en la central más que del 60 al 80 por 100 de la potencia que sería necesaria de otro modo.

Balance calorífico.—El estudio que acabamos de extractar termina con una investigación de las cantidades necesarias de calor para las pérdidas fijas y proporcionales á la potencia en función de la duración de utilización, la carga de las unidades, etc. A título de ejemplo, el número de calorías necesarias por kilowatio-hora para una instalación de 20.000 kilowatios es de 5.174 para un coeficiente de utilización de 1. Pasa á 5.420 para 0,8; 5.158 para 0,5; 7.470 para 0,3, y 14.080 para 0,1.

En una instalación de 5.000 kw. las cantidades de calor son, para los mismos coeficientes de utilización, de 6.000, 6.342, 7.295, 9.022 y 17.655.

Para 1.000 kw. las mismas cantidades son, respectivamente: 7.000, 7.414, 8.655, 10.862 y 21.895.—(Elektrotechnische Zeitschrift.)

GUÍA DEL CAPITALISTA

Valores.—Últimas cotizaciones de valores de electricidad. Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

    ACCIONES

    Madrileña de electricidad
    96,00

    Electricidad de Chamberí
    50,50

    Idem del Mediodía
    40,00

    Cooperativa Eléctrica de Madrid
    183,30

    Eléctrica del Pacífico
    98,00

    Hidráulica Santillana
    147,00

    Madrileña de Tracción
    98,00

    Sociedad Mengemoy y Compañía
    109,00

    Electra Industrial
    84,00

    Popular Ovetense
    109,00

    Gas y Electricidad de Gijón
    42,00

    Tranvías de Gijón
    120,00

    Aragonesa de Electricidad
    99,00

    Eléctricas reunidas
    95,00

    Electra Peral
    100,00

    Industria Química
    51,00

    Motrices del Gállego
    97,00

    Teladimánica Electro-Química Aragonesa
    78,00

    Electro-Química Aragonesa
    96,00