La Energía eléctrica (1913-05-10 00:00:00), página 2

bras acerca de las propiedades especiales de los aisladores encadenados construidos y proyectados por la Unión AEG para esta instalación.

La porcelana, según los principios que se estudian en resistencia de materiales, sólo puede considerarse como un material de construcción completo empleándolo para esfuerzos de compresión, mientras que ofrece muy poca resistencia á la tensión y á la flexión.

El aislador de eslabones responde en un todo á esta propiedad del material, pues en el mismo no se presenta ningún esfuerzo á la tensión ni á la flexión.

Gracias á esta propiedad ha sido posible construir un tipo muy á propósito para la línea de la vía, el cual presenta una resistencia contra la rotura de 7800 a 8000 kg, poseyendo solamente un peso de 2,8 kg (!) por pieza. Además tiene este aislador muy buenas propiedades en lo que se refiere á resistencia eléctrica, puesto que en caso de lluvia de unos 5 mm, solamente se presentan descargas á 36000 voltios. La tensión de prueba en estado seco se eleva á 50.000 voltios.

Una diferencia muy importante respecto á otros tipos, especialmente los tipos americanos, consiste en que los canales no tienen sección redonda y en que, en lugar de emplear cable metálico, (siempre expuesto á la oxidación) para la sujeción de los aisladores, se usan cintas de acero que se apoyan perfectamente en toda su anchura sobre la porcelana y no estropean nada el esmalte. Una vez efectuado el montaje se rellenan los canales, á fin de evitar que penetre el agua en ellos y que se hielen los aisladores. Otro de los inconvenientes, que no sin razón, se citan en descrédito de los aisladores Hewlett, consiste en que se estropea el esmalte de los mismos debido á las vibraciones de las líneas, lo cual se evita en absoluto en todos los tipos construidos por la Unión AEG para el ferrocarril Mittenwald; los aisladores poseen armazones articulados que amortiguan todos los movimientos perjudiciales.

A pesar de que el conseguir una resistencia eléctrica para 50000 voltios no ofrece ninguna dificultad, no por eso debemos dejar de mencionar que en diferentes obras se habla del

Fig. 8. Línea de gran longitud sobre un trayecto curvo de la vía y vista de la misma en un túnel.

se refiere á resistencia eléctrica, puesto que en caso de lluvia de unos 5 mm, solamente se presentan descargas á 36000 voltios. La tensión de prueba en estado seco se eleva á 50.000 voltios.

Una diferencia muy importante respecto á otros tipos, especialmente los tipos americanos, consiste en que los canales no tienen sección redonda y en que, en lugar de emplear cable metálico, (siempre expuesto á la oxidación) para la sujeción de los aisladores, se usan cintas de acero que se apoyan perfectamente en toda su anchura sobre la porcelana y no estropean nada el esmalte. Una vez efectuado el montaje se rellenan los canales, á fin de evitar que penetre el agua en ellos y que se hielen los aisladores. Otro de los inconvenientes, que no sin razón, se citan en descrédito de los aisladores Hewlett, consiste en que se estropea el esmalte de los mismos debido á las vibraciones de las líneas, lo cual se evita en absoluto en todos los tipos construidos por la Unión AEG para el ferrocarril Mittenwald; los aisladores poseen armazones articulados que amortiguan todos los movimientos perjudiciales.

A pesar de que el conseguir una resistencia eléctrica para 50000 voltios no ofrece ninguna dificultad, no por eso debemos dejar de mencionar que en diferentes obras se habla del

Fig. 9. Disposición de la línea de trabajo en la estación Scharnitz.