La Energía eléctrica (1913-12-10 00:00:00), página 10

que puede desde luego descontar tiene asegurado el consumo de una gran parte de su producción. Procediendo así ha procurado á su empresa elementos susceptibles de asegurar el éxito apetecido.

Los resultados ya obtenidos, los trabajos ejecutados ó en ejecución, las medidas tomadas para asegurar su término, son un testimonio fehaciente de la energía y actividad desplegadas para la realización del objeto perseguido. Cataluña no puede menos que descar la realización de este vasto programa, que traerá consigo una disminución importante en el precio de la energía eléctrica, favoreciendo la instalación de industrias nuevas en esta región, centro industrial el más importante de España.

París, 25 Octubre 1913.
Firmado, L. Pons, Perito ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal de primera instancia del Sena. 67, rue de Rome.

Accidentes típicos debidos á la electricidad.

(De L'Industrie Electrique).

Una revista alemana cita los ejemplos siguientes de accidentes muy típicos, y al parecer improbables, debidos á la electricidad; deduce aquella revista como consecuencia la necesidad de poner á tierra todas las partes metálicas de las instalaciones eléctricas que pueden, por accidente, ser puestas á tensión, dice el traductor, y nosotros interpretabamos diciendo que se pongan en comunicación con tierra las partes metálicas de una instalación que pueden ser por cualquiera causa imprevista puestas á un potencial distinto del de la tierra. La Asociación electrotécnica alemana ha constituido una Comisión especial para el estudio de este asunto.

1.º En una instalación de carga, ó sea en una central generadora, el mango aislante de la palanca de mando estaba deteriorado; el operador sube á la plataforma metálica de servicio, trata de maniobrar la palanca, y al tocarla queda muerto (corriente alternativa trifásica á 500 voltios).

2.º En una instalación subterránea, un obrero que trabajaba en las canalizaciones de luz formadas por cables con armadura metálica, recibe una descarga mortal porque la vaina protectora se encontraba á tensión, por causa de deterioro interior del cable (corriente trifásica á 500 v.).

3.º Un obrero, con los zapatos mojados por haber trabajado en el agua, toca el raccord de una lámpara portátil y queda muerto (corriente alternativa á 110 v.).

4.º El mismo accidente se repite limpiando unas calderas, al alumbrarse con una lámpara portátil.

5.º Un obrero tropieza contra una canalización de luz formada por un cable con armadura metálica, con una vagoneta de acero, y no obstante estar el obrero sobre el suelo y la vagoneta sobre carriles, el obrero recibe una descarga mortal (corriente continua 220 voltios).

6.º Un obrero cae muerto al tocar el panneau del cuadro de distribución; este cuadro va montado sobre armadura de hierro sobre zócalo de hormigón seco; un defecto de aislamiento existe (corriente alternativa trifásica á 500 v.).

7.º El conductor de un motor muere al tocar el volante del aparato de arranque (démanceur) en tensión por un defecto (corriente alternativa 220 v.).

8.º En un establecimiento metalúrgico queda muerto un obrero en el momento que coge entre sus manos uno de los cables flexibles empleado para alimentar los motores