La Energía eléctrica (1913-01-25 00:00:00), página 15

tan pequeño de electricidad que requiere en cualquiera de sus aplicaciones; trabaja lo mismo en circuitos de corriente alterna que continua, y en cualquier voltaje que varíe de 60 á 250 voltios sin ningún peligro personal, debido á la frecuencia tan alta de la corriente producida.

Teniendo, pues, en cuenta las anteriores razones, las que el autor expone en su Memoria descriptiva, los cuatro planos representando el diagrama del principio fundamental de su invento, siendo éste fácilmente portátil y en forma de una pequeña maleta de mano, cuyo peso total es de ocho kilogramos, el Jurado ha creído que este invento respondía á los fines propuestos por el fundador del premio, sobre todo tratándose de un electricista español que honrará la industria nacional.—Barcelona, 7 de Enero de 1913.

El presidente del Fomento del Trabajo Nacional, Eduardo Calvet.—Antonio Ferrán.—Joaquín José Matas Rams.—Alfredo Ramondea.—José M. Cornet.—El secretario general del Fomento del Trabajo Nacional, Guillermo Graell.

Empleo de condensadores con lámparas de filamento metálico.—Sabido es lo conveniente del empleo de lámparas de filamento metálico instaladas para funcionar con una tensión de 20 á 30 voltios, próximamente, por su menor fragilidad, filamento más grueso, y porque se las puede forzar más fácilmente. Se han ensayado y se emplean con este objeto transformadores reductores de tensión, pero estos aparatos, á parte de que consumen en circuito abierto, necesitan canalizaciones más complicadas.

Hemos indicado el empleo posible de condensadores montados en serie con las lámparas para dividir la tensión y reducirla en las bornas de las lámparas. Recientemente M. Ashton ha tratado la cuestión más á fondo y ha demostrado que se podía llegar á resultados prácticos interesantes.

En una canalización alternativa mantenida á la tensión U montemos una lámpara de resistencia R y un condensador de capacidad C; si es la pulsación supuesta despreciable, la inductancia, se tendrá:

\[
I^2 = \frac{U^2}{R^2 - 1} \cdot \frac{1}{\omega^2 C^2}
\]

de donde se deduce

\[
C = \frac{1}{\omega \sqrt{U^2 R^2 I^2}}
\]

y si \( u \) es la tensión normal de la lámpara

\[
C = \frac{1}{\omega \sqrt{U^2 - u^2}}
\]

Expresemos la capacidad en microfaradíos, su valor será:

\[
C = \frac{10^4 I}{\omega \sqrt{U^2 - u^2}}
\]

El empleo de estas capacidades, si se generalizase, sería muy ventajoso para la red, merced á la corriente desfasada hacia adelante, que corregirá el factor de potencia general, á la inversa de lo que sucede con los transformadores cuya corriente magnetizante es un obstáculo para el explotador.

MM. Ashton y Helsby han establecido condensadores aislados con papel, de forma cilíndrica, de 50 mm. de diámetro y 150 mm. de longitud; se les aloja en el zócalo de los aparatos ó cerca del interruptor. Este sistema presenta también otro interés. Si se montan en serie varias lámparas con un condensador y se traza la curva de la intensidad en función del número de lámparas encendidas, se observa que esta curva es al principio casi horizontal, lo que demuestra que pueden encenderse y apagarse varias lámparas sin que la intensidad varíe. Esta es una preciosa cualidad, y á condición que la suma de las tensiones de las lámparas que funcionan juntas no exceda del 40 por 100 de la tensión de alimentación, la corriente permanece constante cerca del 8 por 100, cualquiera que sea el número de lámparas encendidas.

Supongamos cinco lámparas de 16 voltios en tensión con un condensador construido para dar la corriente normal á tres lámparas solamente, estando el conjunto alimentado por la corriente alternativa á 220 voltios y 50 periodos por segundo, se obtienen las cifras siguientes:

    DATOS
    NÚMERO DE LÁMPARAS

    1
    2
    3
    4
    5

    Tensión en las bornas del condensador
    219,4
    217,4
    214,7
    210,3
    205

    Valor de la intensidad en centésimas
    101
    100,8
    100
    98,4
    97

En el caso de suministro de corriente á tanto alzado, el condensador desempeña el papel de limitador automático; si se encienden más lámparas que las que se han previsto ó se sustituyen las instaladas por lámparas más potentes, la tensión en las bornas de cada una disminuye inmediatamente.

Notemos de pasada, que en el caso de cortocircuito, en las lámparas no hay ningún riesgo, siempre que el condensador esté previsto para la tensión total. Esta cuestión, desgraciadamente mal conocida de los instaladores, valdría la pena