La Energía eléctrica (1913-07-25 00:00:00), página 8

instalación condujo desde luego á una disminución considerable en la ruptura de aisladores é interrupciones de servicio.

Pero, se dirá: ¿La aplicación práctica de los condensadores, responde por completo á las exigencias de las concepciones teóricas que acaban de ser expuestas?

En apoyo de las explicaciones dadas antes, nos bastará citar, entre multitud de ejemplos, uno que se relaciona con una instalación en Francia y otro con una de Alemania.

El Director de La Société des Forces Motrices d'Auvergne dirige al autor del trabajo que extractamos, la siguiente carta:

»Desde el comienzo del año 1908, época en que hemos procedido á la instalación del material de Fribourg en nuestra red á 10.000 voltios, no ha sobrevenido ningún accidente de transformador ó de máquina por perturbaciones atmosféricas ó sobretensiones en línea.

»Con verdadero placer os participamos este feliz resultado, tanto más, cuanto que los accidentes habían sido muy numerosos durante los pasados años y, por otra parte, durante este mismo periodo, se han producido también en nuestra red de 25.000 voltios, que hasta ahora no estaba protegida por el sistema de condensadores.»

Respecto al segundo ejemplo esta en detalle descrito en Electrotechnische Zeitschrift de 7 de Diciembre de 1911. En una conferencia dada en Rheyt, ante la Asociación de Ingenieros Alemanes, El Dr. Frank, Ingeniero Jefe de la red de Neuss, cerca de Colonia, ha declarado que la aplicación de los condensadores de Fribourg en su red había hecho bajar el número de los accidentes en un 75 por 100 de los que anteriormente ocurrían cuando se utilizaban antenas, á pesar de las difíciles condiciones de explotación.

Bobinas de inducción de núcleo de hierro para la circulación de las cargas estáticas.—Ya hemos dado á conocer la importancia de los fenómenos estáticos en las líneas; para que descarguen á tierra en las centrales y en los postes, se dispone de dos medios bastante opuestos en principio: aparatos de chorro de agua ó bobinas de autoinducción de núcleo de hierro.

El inconveniente del primero de estos aparatos es el de producir el mismo efecto en alternativa que en continua y conducir, por consecuencia, á una gran pérdida de energía á tierra, sin contar con que no siempre es posible disponer fácilmente de una corriente de agua.

Por esto, apoyándonos en una serie de experiencias, preferimos preconizar el empleo de la bobina de inducción de núcleo de hierro. La resistencia ohmica de esta última, al ser muy pequeña, hace que las cargas estáticas se deslicen fácilmente á tierra en forma de corriente continua; el efecto en corriente alterna, será por el contrario muy pequeño y la pérdida de energía podrá considerarse como insignificante.

Valvulas Giles.—Este aparato está, como hemos dicho, destinado á hacer que circulen las sobretensiones de media y baja frecuencia. Estas tienen, generalmente, su origen en la red misma: resonancias, funcionamiento de interruptores, variaciones bruscas de régimen, malas puestas en paralelo, etc.

Estos fenómenos son igualmente asimilables á los golpes de arriete en las canalizaciones hidráulicas, pero no se producen con la misma instantaneidad que cuando son de origen atmosférico.

Llevando más lejos la comparación de lo que ocurre en las conducciones hidráulicas y eléctricas, recordemos que en las primeras se colocan válvulas y depósitos de aire que tejen secciones comparables á la de la cañería misma. Lo propio sucede en las conducciones eléctricas, en las que es preciso poder llegar á colocar válvulas que tengan una resistencia ohmica del mismo orden de la magnitud que la impedancia de la red.

Hay también que realizar estas condiciones de modo que no se produzca una es-