La Energía eléctrica (1913-12-10 00:00:00), página 4

Estas son las diferentes concesiones que constituyen la base del programa que se propone desarrollar la Sociedad Riegos y Fuerza del Ebro; es decir, la producción de energía hidroeléctrica destinada á sustituir á la producida por la central térmica de la Compañía Barcelonesa de Electricidad y distribuirla, tanto en la ciudad de Barcelona como en la zona reservada exclusivamente á dicha Sociedad en Cataluña, como resultado de los convenios más arriba indicados, que ha concertado con la Compañía Energía eléctrica de Cataluña.

Hemos visitado todos los trabajos en ejecución para la realización de este programa, y las comprobaciones hechas respecto á este asunto, se establecen de la manera siguiente:

I

Trabajos para la utilización del río Segre.

La concesión hecha á la Sociedad «Saltos del Segre», de la que Ebro Irrigation and Power Cy es beneficiaria, como antes hemos explicado, autorizaba á esta Sociedad á utilizar las aguas del río Segre, que desciendo de los montes de Cerdaña, atraviesa la provincia de Lérida y desemboca en el Ebro, próximamente á 35 kilómetros agua abajo de Lérida.

Ebro Irrigation and Power Cy ha establecido en Lérida una presa en el río Segre para utilizar las aguas y dirigirlas, por medio de un canal, hasta Serós, donde se instalará una central de producción de energía eléctrica.

Los trabajos han comenzado en Septiembre de 1912.

La presa de Lérida, que próximamente tiene 350 metros de longitud, está terminada; resta solamente colocar las compuertas de las exclusas del depósito anterior, de funcionamiento automático, por medio de las cuales el agua tendrá acceso al canal y las compuertas destinadas á descargar la presa en el río, en las grandes crecidas. Parte de estas compuertas están ya al pie de obra.

Según los cálculos, el gasto á la entrada del canal debe ser de 60 metros cúbicos por segundo durante la mayor parte del año, y de 40 metros cúbicos en el período de las aguas bajas.

Los trabajos del canal están muy adelantados: tendrá 25 km. de longitud; su anchura es de 2,70 m. en la base y 14 metros en su parte superior. La altura media del agua se ha calculado de 3 metros y podrá alcanzar 5,70 metros. Su capacidad será de 60 metros cúbicos por segundo durante los 19 primeros kilómetros. Se han establecido después cuatro depósitos reguladores que permitirán aumentar la potencia de la caída y asegurar su continuidad. En los últimos 6 km. de su recorrido, la capacidad mínima del canal es de 120 m. por segundo. En esta parte, la anchura del canal es de 5,70 metros en la base, y de 24 á 27 metros en la parte superior.

La altura de caída en Serós es de 49 metros.

La central de Serós, en construcción, comprenderá cuatro turbinas de 14.000 HP cada una, dando una fuerza total de 56.000 HP.

Se instalará una quinta turbina de reserva para funcionar durante las horas de carga máxima ó en el caso de parada de otra turbina. Estas turbinas harán funcionar dinamos de 15 á 25.000 HP á 6.000 voltios, con sus correspondientes transformadores á 110.000. Transformada de este modo, la corriente llegará por medio de cables aéreos á la subcentral de Sans, cerca de Barcelona, de la que ya antes nos hemos ocupado.

Los trabajos del canal están próximos á terminarse. Está construido en toda su longitud, exceptuando algunos trozos de pequeña extensión, especialmente al atravesar algunos pueblos donde los trabajos se han retardado por los expedientes de expropiación, indemnizaciones y otras dificultades particulares.

Las tuberías forzadas de la central están en vías de instalación, como igualmente la construcción de la fábrica de Serós está muy adelantada, y tanto los materiales, tube-