La Energía eléctrica (1913-08-10 00:00:00), página 15

trabajar en la realidad, mencionaremos un ejemplo numérico, con factores promedios de los que se encuentran en la práctica.

Supongamos un 65 por 100 de las máquinas instaladas funcionando á velocidad variable, dichas máquinas tendrán una fuerza normal mucho mayor que la fuerza media útil ó de trabajo. Ahora bien, el escaso número de kilowatios horas consumidos por esta parte del taller, lo sumaremos al número de Kw. h. exigidos por el 35 por 100 restante del número total de máquina, trabajarán más cargadas, pudiéndolas considerar así funcionando a plena carga. Por consiguiente, la energía total media necesaria para mover todas las máquinas será el 35 por 100 de la de la plena carga; pero además para tener en cuenta los paros, cambios de velocidad, etc., debe aplicarse un factor de carga de 30 por 100, resultando que el motor sólo deberá suministrar: \(0,30 \times 0,35 = 10.5\) por 100 de la fuerza total de las máquinas instaladas.

Desgraciadamente no se puede elegir la maquina motriz, atendiendo sólo al valor de la fuerza media, pues ha de poder aquélla suministrar la máxima.

Resumiendo: los motores individuales permiten prescindir de las transmisiones mecánicas y aprovecharse además de las excelencias del trabajo á plena carga.

Sin embargo, no debemos apasionarnos por la adopción del motor individual, pues también el motor de grupo presenta algunas ventajas; como son: menos gastos de primera instalación y mejor rendimiento, si se consigne hacerle trabajar á plena carga.

A fin de aunar en lo posible las ventajas de ambos sistemas, y como resultado de numerosas experiencias, en los talleres Wickers Maxim, se adoptaron las siguientes prescripciones:

I. Establecer motores individuales para todas las máquinas que absorben más de 5 HP.
II. Disponer motores de grupo para las máquinas hasta 5 HP exclusive.
III. En los servicios intermitentes con largos periodos de paro, se eligieron motores individuales aun para 2 y 3 HP.

(Se continuará.)

CRONICA E INFORMACION

Aguas.—Por el Consejo provincial de Fomento de Santander se ha acordado informar, de conformidad con lo propuesto por la jefatura de Obras públicas, en los expedientes y proyectos presentados por D. Isaac Arias Morán, que á continuación se detallan:
En el de aprovechamiento de 1.560 litros de agua por segundo de tiempo de los arroyos denominados «La Juncada», «La Vegas» y otros, en término municipal de Rionansa.
En otro de aprovechamiento de 1.020 litros de agua por segundo del arroyo nombrado del «Hoyo» y otros, en el mismo término municipal.
En el de aprovechamiento, también de 2.350 litros de agua por segundo de tiempo, de los ríos titulados «Vendúix» y «Sobalcabaz», del citado término municipal.
—El Gobernador de Burgos ha resuelto que en lo sucesivo se considere á D. Nicolás Martín, vecino de Madrid, como concesionario del aprovechamiento de un salto de aguas de 600 litros por segundo del río Engaña, en término de Valdeporres.
—El Gobernador de Guipúzcoa ha autorizado á D. José María Hurtado de Mendoza para derivar, en término de Azcoitia, 136 litros de agua por segundo de la regata Igarán y sus afluentes Oztalara, Otegui, Alhube-ondo, utilizando los mediante un salto de 260 metros en la obtención de energía aplicable á usos industriales.
—El vecino de Castro Caldelas (Orense), don Germán Fernández López, ha solicitado la concesión para poder derivar del río de Castro, punto denominado Sobrado. Ayuntamiento de aquella villa, 500 litros de agua por segundo de tiempo que con un salto de 26,18 metros produzcan la energía hidráulica que transformada en eléctrica pueda ser aplicada al alumbrado y demás usos industriales.

Nuevas Sociedades.—En Bilbao y ante el notario D. Francisco de Santiago se ha cons-