La Energía eléctrica (1913-02-25 00:00:00), página 18

El hombre elimina los productos de su respiración, es decir, ácido carbónico y azoe, mientras que los aparatos de alumbrado, de combustión, al aire libre, dan igualmente ácido carbónico.

Según Scharling, la cantidad de ácido carbónico aspirada por el hombre varía mucho, según el sexo y la edad y alcanza, aproximadamente, los siguientes valores medios:

    Edad.
    Peso.
    Litros de ácido carbónico por hora.

    Hombre
    28
    82
    18,6

    Hombre joven
    16
    57-75
    17,4

    Niño
    9-10
    22
    10,3

    Mujer
    35
    65
    17,0

    Mujer joven
    17
    55-75
    12,9

    Niña
    10
    23
    9,7

La producción de CO² de los aparatos de alumbrado es también, según Scharling, de:

    Consumo horario en gramos
    Litros de ácido carbónico por hora.

    Mechero de gas, llama mariposa
    140
    92,8

    Lámpara petróleo, mecha redonda
    50,5
    61,6

    Idem, id, mecha plana
    35,5
    56,8

    Bujiá esteárica
    9,6
    13,5

Debe, pues, preverse, que las impurezas del aire de un local habitado no excedan de cierta proporción. Se consigue esto introduciendo un volumen de aire puro para reemplazar un volumen aproximadamente igual al del aire viciado, estableciendo de este modo la ventilación.

Según las experiencias de Morin-Pelouze y Regnault, el volumen de aire puro por persona debe ser el siguiente:

En la sala de reunión ... 30 — 40 m³ por hora.
En las escuelas............. 15 — 20 » »
En alcoba de enfermos... 60 — 120 » »

Un mechero de gas ordinario exige 48 m³ por hora.

Según el higienista Pettenkofer, el aire de un local donde se encuentran personas está todavía en buenas condiciones cuando la proporción de CO² no exceda de 0,07 por 100.

Una buena instalación de calefacción debe responder á las condiciones siguientes:
1.ª Debe elevar á una temperatura dada el volumen de aire de un local, así como las paredes de este último.
2.ª Debe mantener esta temperatura lo más constante posible durante todo el tiempo que el local esté ocupado. Es cierto que la temperatura del aire y la de las paredes no pueden ser del todo iguales, pero sin embargo debe tenderse á que la diferencia sea lo menor posible.

En lo que concierne á la tubería de los aparatos de calefacción, hay que tener cuidado no dar al combustible más que la cantidad de aire necesaria para obtener una combustión completa, porque todo exceso de aire disminuye el rendimiento del aparato. Si se admiten volúmenes de aire superiores á los teóricos, la temperatura de combustión donde se produce el efecto pyrométrico queda disminuida, mientras que si se dan cantidades de aire más pequeñas se obtiene, es cierto, un efecto pyrométrico superior, pero el calorífico absoluto es más pequeño, por lo incompleta de la combustión. Resulta de aquí, por consiguiente, que el servicio de los aparatos de calefacción necesita cierto cuidado cuando se quiere conseguir la mejor utilización posible del combustible. (Mois Scientifique et Industrie.)

Los alumbrados considerados desde el punto de vista de la higiene (1).—Cuando se comparan las diversas clases de alumbrado deben considerarse los siguientes factores: estado de pureza de la atmósfera, con la luz, repartición del alumbrado, fijez, propiedades particulares de los rayos.

Desde el punto de vista de la mayor ó menor pureza de la atmósfera el alumbrado eléctrico es el que reúne mejores condiciones, porque es el único en el que no hay productos de combustión. ¿Pero es ésta una razón para que las salas así iluminadas sean más sanas que aquellas en que los focos luminosos están alimentados por gas ó aceitefino, y que desprenden ácido carbónico y agua? Contestar negativamente no es tan paradógico como pudiera suponer.

El calor producido por la combustión de los gases del alumbrado activa la ventilación; esta ventilación está naturalmente favorecida por la presencia de aberturas en la parte superior de las salas iluminadas, y en su defecto por la parte superior de las puertas y los intersticios de las ventanas. El Dr. Percy Frankland hizo experiencias respecto á este asunto, y ha demostrado que la renovación del aire se hacía mucho mejor en una sala iluminada por el gas que por la electricidad, y que si en ella había aberturas de ventilación tales como generalmente se practica en lo alto de las ventanas, la proporción de ácido carbónico será más elevada durante que cuando el alumbrado de gas funciona.

Se ha dicho algunas veces que las llamas de hidro-carburos desprenden óxido de carbono, pero en la práctica esto no se ha podido probar nunca, y desde luego la generalización de los mecheros de incandescencia exigen la com-

(1) Artículo de R. Granjon y P. Rosenberg, publicado en el Annuaire de l'Acetylene, 1912, y L'Edilite Technique.