La Energía eléctrica (1913-01-10 00:00:00), página 23

Forman también parte del contrato seis coches remolques de igual tipo que los automotores, así como dos jardineras con bancos transversales para 24 asientos.

El montaje de la línea ha sido igualmente confiado á la casa suministradora, y será dirigida toda la obra de instalación por la misma.

Sobre el ciclo de la máquina de vapor de agua.—Rendimiento de la máquina de vapor de agua.

I. Rendimiento de la máquina de vapor de agua.—Se hace observar que el ciclo teórico de Rankine, recorrido por el fluido en la máquina de pistón, no difiere del ciclo de Carnot más que porque se reemplaza la adiabática inferior por la línea que representa el recalentamiento del agua bajo una presión variable, igual en cada instante á la del vapor saturante.

Para una máquina sin condensador que funcione entre 200 y 100° y la caldera alimentada á 100°, los rendimientos son: 0,195 (este rendimiento descendería á 0,18 con aguas de alimentación á 60°) (Rankine, 0,221). Para una máquina de condensador que funcione entre 160 y 40°, los rendimientos son: 0,240 y 0,277 (diferencia, 13 por 100).

Para una máquina de condensador á 60° que utilice el vapor saturante á 200° se encuentra un rendimiento de 0,266, y para la misma máquina que utilice el vapor saturado á 100° y recalentado después á 200°, el rendimiento baja á 0,108; el rendimiento del ciclo de Carnot correspondiente es de 0,296. El déficit 65 por 100 es debido á la ausencia de condensación en el cilindro, de donde resulta la restitución de 0,2 por 568, igual á 112 calorías que se pierden en la transformación en trabajo.

En el caso de un vapor saturado á 160° recalentado á 300° con condensador á 40°, el rendimiento es de 0,205 en vez de 0,24 sin recalentar.

Para las locomotoras con caldera á 12 k. (t = 180°) y recalentadores á 300°, si se admite la alimentación á 100°, el rendimiento sería 0,18, en realidad, se alimenta por inyector á 60°, lo que hace descender el rendimiento á 0,17; pero si en el recalentamiento se utilizan calores que de otro modo se perderían, el rendimiento es 0,19 en vez de 0,18, que sería el correspondiente al vapor saturado á 200°. La principal ventaja es que el vapor es mucho más seco (la cantidad de agua enviada á los cilindros es 0,05 en vez de 0,20).

Igualmente, la supresión del compoundaje disminuye el rendimiento teórico, pero en cambio es ventajoso con respecto al precio de compra, entretenimiento y probabilidades de accidentes.

II. Máquinas de vapor de éter.—Si se compara la máquina de vapor de agua con la máquina de vapor de éter, se comprueba, ante todo, por el cálculo que para el caso de vapor saturado seco á 100° y condensadores á 20°, el rendimiento de la primera es 0,236, el de la segunda 0,21, ó sea un 10 por 100 en menos y 17 por 100 menos que el rendimiento del ciclo de Carnot.

Leduc ha establecido una nueva fórmula para el cálculo del escape adiabático de los vapores. Ha determinado igualmente los valores de la relación \( \gamma \) de los calores específicos \( C, c \), á volumen constante y á presión constante, entre 100° y 150° y ha encontrado los valores siguientes de \( \gamma \):

    temp.
    1 atm.
    2 atm.
    3 atm.
    4 atm.

    150
    1,382
    1,344
    1,356
    1,369

    140
    1,346
    1,359
    1,371

    130
    1,357
    1,370

    120
    1,365

    110
    1,372

    100
    1,374

(Mois Scientifique.)

Supresión de los ruidos en los teléfonos.—El Ingeniero sueco Saxénberg acaba de idear una disposición que hace desaparecer, ó por lo menos atenúa en muy gran parte los ruidos secundarios que tanto molestan en los teléfonos. El invento consiste en una resistencia variable formada por dos columnas de agua montadas en serie, que comunican de un lado con la línea telefónica y de otro con la tierra. En cada extremidad de la línea, cerca de la estación telefónica, se coloca una de estas disposiciones, de suerte que el que habla puede hacer variar la resistencia actuando en una de estas columnas. La disposición conduce á tierra las corrientes de carga y de inducción, siendo, además, una buena protección contra las descargas atmosféricas. Como la carga y la inducción varían con el estado de la atmósfera, es necesario poder hacer variar la resistencia.

El invento, que está explotado por la Allmänna Svensk Elektriska A. B., se ha ensayado en la línea telefónica Vesterrås-Traangfors, que antes era en ocasiones casi inutilizable, y ha dado excelentes resultados. (Elektrotechnische Zeitschrift y L'Industrie Electrique.)

La cocción del pan en horno eléctrico.—La panadería Skiles, de Milwaukee, en vista de los resultados obtenidos con un horno de 10 kilovatios, que permitía cocer 80 panes en cada hornada, ha decidido construir otro de 80 kilovatios que permite la cocción de 360 panes á la vez.

En este segundo horno la cocción durará treinta minutos, de modo que, funcionando veinte horas diarias, según se ha calculado, podrán cocerse 14,400 panes por día, siendo el gasto me-