La Energía eléctrica (1914-03-10 00:00:00), página 3

II.—POSTES. a) Postes de madera.—Los postes de madera para líneas de baja tensión deben tener en cabeza un diámetro por lo menos de 13 cms., y para líneas de alta tensión por lo menos de 15 cms. Cuando los postes son acoplados el diámetro de la cabeza puede no ser más que de 12 cms.

Los postes impregnados ó protegidos de otra manera contra la putrefacción, ó bien los que son de madera particularmente resistente (como por ejemplo de alerce) no deben trabajar á más de 110 kg.: cm², y los postes no impregnados de madera blanda á más de 80 kgs.: cm². Los mismos valores deben admitirse en el caso de postes acoplados.

En el cálculo de los postes se debe admitir que la presión del viento alcanza 125 kgs. por m² de superficie perpendicular á la dirección de los conductores.

En los cálculos se tomará como superficie de conductores 0,5 veces el diámetro multiplicado por la longitud y como superficie de postes 0,7 veces el diámetro multiplicado por la longitud.

En lugar del cálculo indicado antes, el diámetro D de la cabeza del poste en el caso de línea recta y de postes sencillos, puede calcularse por la relación:

\[
D = 1,2 \sqrt{DH}
\]

cuando las distancias entre postes son como máximo de:

80 m. hasta 119 mm² de sección total de los hilos (comprendiendo los de protección).
60 m. de 110 á 221 mm²
50 m. de 210 á 300 mm²
40 m. más de 300 mm²

En la relación anterior, D es la suma de los diámetros de todos los hilos colocados en el poste en mm., y H la altura media de los hilos en m.

En la travesía de caminos muy frecuentados, las distancias entre postes deben disminuirse.

b) Postes de hierro.—Los postas deben ser calculados para resistir al esfuerzo de tracción en el vértice, y además á la presión del viento que se ejerza sobre el poste mismo. El esfuerzo de tracción en el vértice es el que se ejerce en uno de los ejes principales referidos á la cabeza del poste.

Se determina el esfuerzo de tracción en el extremo, considerando el esfuerzo del viento que se ejerce perpendicularmente al plano de los conductores sobre la mitad de la longitud de los dos tramos próximos y en sentido horizontal. Los postes deben poder soportar por lo menos los dos tercios de este efecto en la dirección de la canalización.

El reglamento se ocupa después de los cálculos de resistencia y de la instalación de postes metálicos.

III.—PUNTOS DE FIJACIÓN DE LOS CONDUCTORES.—a) Ataduras.—El hilo de ligadura debe ser del mismo metal que el conductor, y en los casos de metales ligeros, en lo posible, de la misma dureza. Las ligaduras cuando se empleen metales ligeros deben estar protegidas contra las vibraciones y rozamientos.

En las partes que no están en línea recta la canalización debe instalarse de modo que el aislador trabaje á la compresión.

b) Aisladores.—La tensión de disrupción de los aisladores de alta tensión debe ser por lo menos el doble de la tensión normal bajo una lluvia artificial correspondiente á una altura de agua de 3 mm. por minuto, con una inclinación de 45 grados. Los ensayos se ejecutarán imitando en lo posible las condiciones prácticas. La proyección del agua debe durar cinco minutos, y el ensayo un cuarto de hora.