La Energía eléctrica (1914-03-10 00:00:00), página 5

1. Cuadro de las flechas y de los esfuerzos de tracción para conductores de cobre desnudo.

CABLE DE COBRE DE 16 MM² DE SECCIÓN TRABAJANDO COMO MÁXIMUM A 16 KGS.: MM²

f. flecha en cm. - p. esfuerzo de tracción en kg.

    LUZ EN M.
    20
    40
    60
    80
    100
    120
    140
    160
    180

    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.

    Temperatura.

    -5 + sobrecarga	14	224	46	256	102	256	184	256	284	256	418	256	559	256	736	256	920	256

    -20	2	256	10	243	40	168	108	109	202	88	340	77	480	73	660	10	840	69

    -10	2	221	12	209	48	141	120	98	214	83	350	75	492	71	670	68	852	67

    0	2	186	18	174	56	118	130	89	228	78	362	72	506	69	680	67	864	67

    +10	4	151	20	142	64	100	140	82	240	74	374	70	518	68	692	66	876	66

    +20	6	117	25	115	72	86	152	75	250	70	384	67	530	66	704	65	888	65

    +30	9	85	32	93	82	77	162	70	260	67	396	66	510	65	714	64	899	64

    +40	12	61	40	75	91	69	174	66	272	65	409	64	550	63	724	63	910	63

CABLE DE COBRE DE 25 MM² DE SECCIÓN TRABAJANDO AL MÁXIMUM DE 16 KG.: MM²

    LUZ EN M.
    20
    40
    60
    80
    100
    120
    140
    160
    180
    200
    220
    240

    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.

    Temperatura.

    -5 + sobrecarga	11	388	37	390	81	400	145	231	400	327	409	445	400	575	400	735	400	910	400	1110	400	1310	400

    -20	2	400	10	395	89	345	69	251	140	200	176	320	154	416	141	470	140	520	139	570	138	620	137

    -10	3	350	12	330	79	225	158	180	259	165	370	145	500	143	650	142	780	141	910	140	1040	139	1170	138

    0	4	290	15	295	38	253	89	195	165	168	260	185	343	143	510	140	675	135	840	135	1022	131	1200	130

    +10	5	238	18	245	46	213	101	173	180	151	270	140	338	138	580	138	835	138	1048	138	1260	138	1498	138

    +20	8	182	20	203	56	155	127	135	135	135	200	135	350	130	710	127	870	126	1072	126	1260	126	1498	126

    +30	9	158	28	158	65	155	127	135	135	135	200	135	350	130	710	127	870	126	1072	126	1260	126	1498	126

    +40	12	98	35	125	75	130	138	127	227	126	320	127	440	125	570	125	720	125	900	122	1100	122	1300	121

CABLE DE COBRE DE 70 MM. DE SECCIÓN TRABAJANDO AL MÁXIMUM DE 16 KG.: MM².

    LUZ EN M.
    20
    40
    60
    80
    100
    120
    140
    160
    180
    200
    220
    240

    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.

    Temperatura.

    -5 + sobrecarga	8	903	30	980	60	1064	100	1120	145	1120	224	1120	208	1120	395	1130	488	1120	615	1120	723	1120	882	1120

    -20	2	1120	11	1120	22	1120	48	1082	80	959	130	846	200	768	200	689	342	652	504	623	606	700	587	711

    -10	2	968	11	974	28	980	52	945	90	846	148	768	218	698	310	645	404	623	524	609	640	585	701	571

    0	2	812	15	822	32	846	62	822	102	746	154	878	236	644	330	609	424	542	545	576	600	512	586	512

    +10	4	615	21	615	48	602	82	617	126	595	200	740	270	540	370	547	460	541	586	581	708	581	854	580

    +20	5	511	25	511	60	502	82	617	126	595	200	740	270	540	370	547	460	541	586	581	708	581	854	580

    +30	9	371	30	441	55	504	98	539	140	534	215	391	290	525	386	524	480	522	608	504	721	518	874	518

    +40	12	266	38	336	66	427	110	478	153	486	232	490	310	497	403	504	500	503	628	504	741	504	894	506

CABLE DE COBRE DE 16 MM² DE SECCIÓN TRABAJANDO AL MÁXIMUM DE 12 KGS.: MM²

    LUZ EN M.
    20
    40
    60
    80
    100
    120
    140

    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.
    f.	p.

    Temperatura.

    -5 + sobrecarga	18	162	60	192	134	192	244	192	374	192	554	192	»	»

    -20	2	192	20	131	88	74	192	59	326	54	508	51	695	50

    -10	2	155	26	106	98	66	204	56	336	53	516	50	702	50

    0	4	122	32	85	106	62	212	54	344	51	524	49	710	49

    +10	6	90	40	69	116	57	220	52	352	50	532	48	720	49

    +20	10	81	49	59	122	52	230	50	360	48	541	48	730	48

    +30	14	58	57	52	130	49	240	48	370	48	550	47	738	48

    +40	20	42	64	45	138	46	248	46	378	46	558	47	»	»