La Energía eléctrica (1914-03-25 00:00:00), página 19

euito, por la atracción que una bobina produce sobre una armadura que acciona un interruptor.

Reduciéndose á limitar amperios, es natural que su intercalación ha de ser en serie sobre un hilo del circuito. Hay algunos, como los de Aran y Hartman y Braun, que el contacto se realiza entre mercurio y metal, y su duración es mucho mayor.

Los cortacircuitos influyen también poderosamente en la duración del limitador. Los tubitos de vidrio que contienen el mercurio, en los de esta clase, suelen soltar al producirse un cortacircuito. Entre otros, son prácticos y muy empleados los limitadores de Aran, Hartman y Braun, Bolíver A. E. G., Siemens, Schukert, de hilo calorífico, Manó etc. Todos ellos llevan una bobina en serie en el circuito provista de una armadura ó electrodo, atraida por el electro ó solenoide, según sea de contactos metálicos ó se realice en el mercurio el cierre del circuito. En los de Aran, el contacto se verifica entre un electrodo metálico y el mercurio, cuyo nivel asciende ó desciende en un tubo de vidrio según la posición de un electrodo atraido en el interior de un solenoide en serie sobre el circuito. En el Hartman y Braun, el contacto ó interrupción se realiza por medio del mercurio contenido en el tubo de vidrio. Los Bolíver, llevan dos bobinitas, la una en serie en el circuito limitado, y la otra derivada de la misma serie. Estos pequeños limitadores, como los contadores de la misma casa, son muy económicos y reducido volumen. La regulación se verifica en la bobina serie, los contactos son metálicos. En los de A. E. G. y Cervera, oscila la palanca interruptora entre dos contactos metálicos; el Cervera, lleva como regulador un contrapeso dispuesto en el extremo de la palanca. El Siemens Schuker, lleva en su parte inferior un hilito llamado calorífico, regulándose en décimas de milímetro por un tornillo, la distancia de la chispa, y, por consiguiente, la potencia del limitador. El Manzó, lleva en el interior de un tubo de porcelana los contactos de interrupción que, según dicen los constructores, son de larga duración.

En estos aparatos de limitación de amperios, la interrupción de la corriente se realiza por oscilaciones de más ó menos rapidez, según la sobrecarga del circuito, de manera que, atraida la armadura metálica é interrumpido el circuito, quedase sin corriente el limitador, volviendo otra vez á funcionar al pasar la corriente y así sucesivamente hasta que se le quita la sobrecarga y queda el circuito con el número normal de lámparas ó pasa por el hilo la intensidad normal en amperios.

Los limitadores tienen aplicación práctica en los abonados á base fija, pagando por determinado número de lámparas que lucen simultáneamente. Un buen limitador, económico y de duración, resuelve para las Compañías suministradoras del fluido la repartición de energía proporcional al pago estipulado, evitando todo el fraude por el abonado. Puede objetarse que la instalación sencilla de estos aparatos facilita al abonado la combinación de hilos ó circuitos, estableciendo conexiones para el fraude, mas esto es evitable, pues con un pequeño cuidado en el montaje, sobreviene el cortacircuito en la instalación.

Como la inserción en el circuito de más lámparas que las abonadas provoca inmediatamente el funcionamiento del limitador, resultan una serie de interrupciones y cierres de corriente que dan origen á una luz oscilante e ingrata, la cual es intolerable para los abonados que abusan colocando más lámparas que las suscritas. El limitador, por su economía de compra, por evitar el fraude de corriente y para los perfeccionamientos alcanzados, será en lo sucesivo para las Compañías expendedoras del fluido eléctrico, el vigilante obligado de las pequeñas instalaciones.

GUÍA DEL CAPITALISTA
Valores.—Últimas cotizaciones de valores de electricidad. Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

ACCIONES

  Madrileña de electricidad	96,00

  Electricidad de Chamberí	50,50

  Idem del Mediodía	40,00

  Cooperativa Electra de Madrid	193,30

  Eléctrica del Pacífico	98,00

  Hidráulica Santillana	147,00

  Madrileña de Tracción	98,00

  Sociedad Mengarín y Compañía	109,00

  Electra Industrial	84,00

  Popular Ovetense	109,00

  Gas y Electricidad de Gijón	42,00

  Tranvías de Gijón	120,00

  Aragonesa de Electricidad	99,00

  Eléctricas reunidas	95,00

  Electra Peral	100,00

  Industria Química	51,00

  Motrices del Gállego	97,00

  Telefónica Electro-Química Aragonesa	78,00

  Electro-Química Aragonesa	96,00

  H. Eléctrica de Huesca	119,00

  Tranvías de Zaragoza	201,00

  Eléctrica de Cáceres	96,00

  La Emeritense	65,00

  Compañía Eléctrica del Uruma	250,00

  Ferrocarril á Ula	61,00

  Compañía Eléctrica de San Sebastián	145,00

  Eléctrica de Arditurri	150,00

  Talleres de San Martín	100,00