La Energía eléctrica (1913-08-10 00:00:00), página 17

miden, é igualmente los valores instantáneos del poder luminoso, á 25 periodos (máximo, mínimo y medio), obteniendo la curva de la figura 2.

Poder luminoso y frecuencia.—La lámpara á 0,1 amperios y calibrada á 1,3 watios por bujía se ensaya como poder luminoso medio horizontal y consumo en corriente continua y después en alterna á 50 y 25 periodos. A 50 periodos, el aumento del poder luminoso es 0,7 por 100 en relación con el de corriente continua, y á 25 el aumento es de 2,5 por 100.

Con otra lámpara á 0,2 amperios y 1,3 watios por bujía, en corriente á 25 periodos, hay un exceso de 0,75 por 100.

Efecto de la variación de temperatura sobre la onda de la corriente.—Una variación de temperatura determina una variación de resistencia del filamento y modifica, por consiguiente, la onda de la corriente en los puntos altos.

Esto se verifica substituyendo la lámpara por una resistencia que absorbe exactamente la misma corriente.—S. L.

Admisión de valores.—Bolsa de Madrid.—La Junta Sindical del Colegio de Agentes de Madrid, con fecha 11 del corriente, ha resuelto:

1.º Que se admitan á la contratación pública y se incluyan en las cotizaciones de las Bolsas de España las 9.000 acciones al portador de á 500 pesetas nominales una, completamente liberadas, autorizadas con fecha 21 de Julio de 1910, llevando adheridos 36 cupones para el percibo de los dividendos activos, cuyos títulos han sido emitidos y puestos en circulación por la Sociedad anónima, con domicilio en esta Corte, denominada Siemens Schuckert Industria Eléctrica, en representación de todo su actual capital social de 4.500.000 pesetas.

2.º Que también se admitan á la contratación pública y se incluyan en las cotizaciones oficiales de Bolsas las 3.000 obligaciones al portador, con la garantía inscrita, de á 500 pesetas una é hipotecarias, cuyos títulos talonarios llevan adheridos 79 cupones semestrales para el percibo, en 1.º de Enero y 1.º de Julio de cada año, de los intereses á razón de 5 por 100 al año, y están autorizados con fecha 21 de Julio de 1910, las cuales obligaciones, que son amortizables á la par en un período máximo de treinta años, por sorteos anuales, á contar desde 1.º de Enero de 1921, han sido emitidas y puestas en circulación por la propia Sociedad anónima Siemens Schuckert Industria Eléctrica, en representación de un empréstito de 1.500.000 pesetas.

Accidentes en turbo-generadores.—Hace muy poco tiempo que en una de las centrales de reserva que la Sociedad Ríos y Fuerza del Ebro posee en Barcelona se declaró un incendio en los filtros de aire, cuyas llamas, por la acción aspirante de los ventiladores de los turbo-alternadores, fueron absorbidas y conducidas directamente á estas máquinas, inutilizando al mismo tiempo tres de ellas de 6250 K.V.A. cada una, produciendo, naturalmente, gran perturbación en el servicio.

La Sociedad A. E. G., constructora de los citados turbo-generadores, que hasta el día del accidente han venido funcionando con resultados altamente satisfactorios, tomó inmediatamente las más rápidas y eficaces medidas para reparar cuanto antes la avería producida, y dentro de muy breves días podrán prestar otra vez servicio las mencionadas unidades.

A propósito de este accidente, llamamos de nuevo la atención de los técnicos sobre la conveniencia de que la instalación de los filtros de aire reúna las condiciones apetecidas de seguridad, pues de lo contrario los citados filtros pueden constituir un peligro constante para los turbo-generadores, así como también sobre las economías mal entendidas que se obtienen al querer construir los filtros en el lugar mismo de empleo.

El incendio de un filtro de aire es fácilmente comprensible si se tiene presente que los aparatos de esta clase se componen de telas y maderas que, aunque protegidas por una impregnación de materias incombustibles, si por negligencia en la limpieza ó por su proximidad á sitios donde el aire esté cargado de partículas de materias combustibles, tales como polvo de carbón, etc., se cubren de una capa de estas materias, constituyen así un verdadero foco apto para el incendio y ofrecen un peligro constante al menor descuido ó imprudencia del personal; arrojando una cerilla aun no apagada ó un resto de cigarro todavía ardiente puede estallar con gran facilidad el incendio con sus desagradables consecuencias.

Ya en previsión de semejantes acontecimientos aconseja la A. E. G. desde hace algún tiempo un dispositivo de seguridad contra incendios de los turbo-generadores por inflamación de los filtros de aire, proveyendo éstos al efecto con un cierre automático que, en caso de elevación anormal de la temperatura del aire, ó en caso de incendio, interrumpe la comunicación de los mismos con los turbo-generadores, disposición que se recomienda