La Energía eléctrica (1913-03-25 00:00:00), página 16

a) Relación de la energía suministrada por la red á la carga máxima.

b) Relación de la energía suministrada por la red á la potencia total servida.

Estas dos acepciones son diferentes y no deben ser confundidas.

5.º Factor de simultaneidad: relación de las máximas de la red á la suma de las máximas individuales de los diversos clientes.

6.º Coeficiente de utilización de la central. Relación de la carga media anual á la potencia instalada en la central. Este coeficiente depende del factor de carga y de las reservas instaladas en la fábrica.

7.º Factor del tiempo de servicio: relación de las horas de marcha efectivas del conjunto de las máquinas á las horas de marcha que se obtendrían si todas marchasen 8,760 horas por año.

Se emplea el método gráfico para establecer la «recta característica» del precio de coste del kilovatio-hora en función de las curvas de carga de la central: curva diaria y curva anual.

Los gastos fijos están constituidos principalmente por los salarios, aceite, trapos y ciertos gastos de reparación.

Los gastos variables comprenden principalmente el combustible.

La figura adjunta indica claramente el método que consiste en llevar sobre el mismo gráfico la curva de carga y la curva de los gastos totales de producción, y por un abatimiento trazar la característica industrial de la explotación, que da los gastos de producción en función de los kilovatios instantáneos.

Se emplea exactamente el mismo método para la característica anual. La curva de carga está reemplazada por la curva de carga anual: potencias en función del tiempo en horas, que limita una superficie que no es otra cosa sino la representación de los kilovatios-hora emitidos. La característica industrial anual traduce para el año la marcha de los gastos de producción en función de la carga.

Más pequeño es el factor de utilización y más importantes son los gastos fijos. Se debe, pues, considerar en un proyecto el equipaje, los gastos fijos de explotación y los gastos de producción, para obtener un gasto mínimo en función del factor de utilización previsto.

En apoyo de estas consideraciones generales, vamos á tratar en detalle las diferentes partes de la instalación.

Sala de máquinas.—Elección de unidades. La aparición de las turbinas ha bajado considerablemente el precio de coste del kilovatio instalado. Esta consideración es mucho más importante que la del consumo de vapor de estas máquinas que no difiere apenas del de las buenas máquinas alternativas. Las turbinas de 10,000 H. P. no son una novedad y se habla ya corriente de turbinas de 20,000 y de 30,000 H. P. Aparte de que los gastos de adquisición de edificios ó locales son más pequeños con las turbinas que con las máquinas alternativas, hay que tener en cuenta que con aquéllas son también más reducidos los gastos de entretenimiento, de vigilancia y de limpieza.

Las presiones normales son 12/14 "g. y las temperaturas varían de 300 á 325 grados, ó sea 350 grados en los generadores. En las consideraciones del precio de las turbinas, debe intervenir también el de los gastos fijos (dependiente del precio de compra) y variables (dependientes del consumo). Las turbinas de algunas cámaras son evidentemente menos costosas que las de muchas, pero menores económicamente como consumo. Lo propio se verifica en lo que respecta á las instalaciones de condensación. Por último, el suministro de aire de refrigeración de las generatrices debe estar bien estudiado, por las sobrecargas admisibles.

Se hacen corrientemente generatrices de 10,000 y 15,000 voltios directos; sin embargo, es preferible para salir de la central pasar por transformadores elevadores cuyas bobinas de