La Energía eléctrica (1914-03-10 00:00:00), página 2

El paso del arrollamiento debe ser de 12 á 15 veces el diámetro exterior del cable.

c) Materiales.—1.º Se debe emplear normalmente cobre y aluminio cuyas propiedades respondan á las condiciones siguientes:

    DIÁMETRO EN MM.
    TRACCION EN KG. que debe actuar por lo menos un minuto sin producir ruptura
    RESISTENCIA superior en ohms por kg. á 20° c.

    Valores límites
    Cobre
    Aluminio
    Cobre
    Aluminio

    Valor nominal
    DE
    A
    Cobre
    Aluminio
    Cobre
    Aluminio

    1,7
    1,7
    1,75
    90
    »
    8,0
    »

    2,1
    2,1
    2,2
    140
    60
    5,2
    9,0

    2,5
    2,5
    2,6
    200
    85
    3,7
    6,4

    2,8
    2,8
    2,9
    250
    105
    3,0
    5,0

    3,5
    3,5
    3,9
    380
    »
    1,85
    »

    4,5
    4,5
    4,6
    100
    »
    1,15
    »

Además, en las pruebas de resistencia los hilos deben tener en el sitio de la ruptura una forma cónica acentuada.

Los cuadros de montaje, dados en el anexo, han sido calculados (véase el párrafo d) admitiendo que, en el caso más desfavorable la tracción ejercida sea de:
  12 kgs.: mm² para un conductor macizo de cobre;
  16 kgs.: mm² para un cable de cobre;
  7 kgs.: mm² para un cable de aluminio.

Los mismos límites deben adoptarse en el caso en que excepcionalmente la instalación se efectúe con otros tramos distintos á los indicados en los cuadros.

2.º Se pueden emplear otros metales (así como cobre y aluminio que tengan propiedades particulares) observando las prescripciones del párrafo b, con la condición de que el esfuerzo de tracción, en el caso más desfavorable (véase el párrafo d) no exceda, para conductores macizos, de un tercio, y para cables, la mitad del límite de elasticidad. Como límite de elasticidad, precisa entender el esfuerzo de tracción que puede actuar durante un minuto sobre el metal sin producir un alargamiento permanente de más de 0,2 por 100.

Además, el metal debe tener la forma de un cono pronunciado, cuando se rompa.

d) Cálculos de resistencia.—Los cálculos de resistencia deben efectuarse admitiendo una temperatura de —20° sin sobrecarga y una segunda vez una temperatura de —5° y una sobrecarga, debida respectivamente al viento y al hielo. La sobrecarga es entonces (190 + 50 × d) gr. por metro de conductor, siendo d el diámetro de este conductor en mm. En ninguno de estos dos casos el conductor debe trabajar por encima de los límites fijados en el párrafo c. Para los conductores desnudos de cobre y aluminio, los esfuerzos de tracción y las flechas no deben exceder de los límites indicados en los cuadros anexos.

Si los puntos de apoyo no están á la misma altura, los mismos valores límites deben adoptarse, considerando que el tramo es igual á la distancia horizontal entre los puntos de apoyo, y la flecha á la distancia medida verticalmente entre la línea de unión de los puntos de apoyo y la tangente, que le es paralela.

e) Empalme de los conductores.—Las uniones deben tener por lo menos el 85 por 100 de la resistencia de los conductores que han de empalmar. Las juntas soldadas no deben soportar ningún esfuerzo de tracción.

f) Conductores telefónicos.—En lo que concierne á los conductores telefónicos instalados sobre los postes de las líneas aéreas de alta tensión, se han previsto prescripciones de instalación.