La Energía eléctrica (1913-06-10 00:00:00), página 6

Estas máquinas son de una construcción especial á la que ha tenido que llegar para obtener una regulación perfecta en la turbina. Como consecuencia del momento de inercia exigido por aquéllos de 145.000 kilogramos, la rueda polar consta de tres piezas superpuestas de palastros y fundición, sobre los que van encajadas á cola de milán las masas polares. El conjunto presenta el aspecto de robustez que es preciso conseguir en la parte mecánica de estos generadores, grabado núm. 7.

Las dinamos excitatrices, también directamente acopladas á las turbinas, son capaces de absorber una potencia de 200 caballos, desarrollando 135 kilovatios, bajo la forma de corriente continua á la tensión de 115 voltios, de suerte que una sola turbina excitatriz posee la suficiente capacidad para la excitación de todos los alternadores y el alumbrado de la Central.

La tensión de las generatrices se eleva á 45.000 voltios por medio de transformadores colocados en una parte del edificio destinada á ellos y separada completamente de la sala de máquinas. La capacidad es análoga á la de los alternadores respectivos.

El cuadro de maniobras y distribuciones está estudiado para asegurar una completa separación de la alta y baja tensión.

Desde el cuadro de baja tensión se ejecutan todas las maniobras.

Todos los conductores de tensión peligrosa van alojados en celdas independientes, constituidas por tabiques de cemento armado.

La protección de la línea se hace mediante dos sistemas de pararrayos con resistencias líquidas y un desagregador de chorro de agua para derivar á tierra las cargas estáticas.

F. 11. Salto de agua. Rápido.

Situación económica.—Existe un factor que pue de dar al Canal ingresos de importancia y es la venta de la energía desarrollada en la Central Hidroeléctrica de Torrelaguna.

Uno de los puntos más difíciles de concretar hoy es el valor que se puede asignar á la energía eléctrica una vez transportada á Madrid.

Existen en Madrid una serie de Sociedades de índole distinta, que han invertido grandes capitales para disponer de energía eléctrica, y como la marcha de estas Sociedades no está normalizada, desconocemos en absoluto los elementos con que cada uno cuenta, hallándonos imposibilitados de poder deducir el valor medio que debe asignarse á la energía vendida.

Hoy no se aplica la energía eléctrica en Madrid más que al servicio de alumbrado; la fuerza que se dedica á las grandes y pequeñas industrias es muy limitada, mientras que en otras poblaciones y, especialmente en las que se puede disponer de energía hidroeléctrica, no hay industrial que no disponga de un motor para su servicio.

Dada la lucha que entre las Sociedades establecidas en Madrid existe, los precios á que se ofrece la energía tienen forzosamente que ser ruinosos por la vida de éstas.

La energía que el Canal puede desarrollar, no se limitará á una fuerza media de 3.000 HP, sino que puede llegar á desarrollar, como hemos dicho en esta Memoria, hasta 6.000 y aun 9.000, ó sea 6.624 kilovatios.

El día que el Canal llegara á vender en la central receptora 2.000 kilovatios á cinco céntimos el kilovatio-hora, como en veinticuatro horas representa 48.000 kilovatios-horas, llegaría á obtener un ingreso al año de 876.000 pesetas.