La Energía eléctrica (1913-07-25 00:00:00), página 9

pecie de martillazo en caso de cierre brusco de la válvula. Intercalando además de un solo golpe una resistencia demasiado pequeña, como en los pararrayos de antenas, entre dos conductores de una línea eléctrica, se engendrará una sobretensión tan fuerte como la que se quiere evitar.

En la válvula Giles, por el contrario, por consecuencia del gran número de columnas en paralelo y de otra disposición que permite la extinción del arco á cada semi-período, se llega á no intercalar esta pequeña resistencia mas que progresivamente, es decir, á medida que aumente el valor de la sobretensión; el aparato funciona como una especie de reóstato perfectamente graduado. La práctica ha desde luego demostrado la conveniencia de la adopción de válvulas para las que la resistencia combinada alcance solamente á 70 ohmios.

Una de las características de la válvula Giles es la de facilitar el encebado de las distancias explosivas de una misma columna. En efecto, el número de intervalos de aire de este aparato es tal que la sobretensión de encebado sería considerable si no hubiera una disposición especial prevista á este efecto. Consiste en referir sucesivamente la totalidad de la tensión de la red á cada una de las distancias explosivas, de tal suerte, que se ceben éstas sucesivamente las unas después de las otras, en vez de hacerlo todas al mismo tiempo, como sucede en los otros aparatos.

Nos resta añadir algo respecto á los agrupamientos ó modo de conexión habitual de estas válvulas, como las sobretensiones de baja y media frecuencia pueden hacerse sentir también entre fases como entre cada fase y la tierra, será preferible adoptar el montaje por 4 de la (fig. 4). Como puede verse, esta disposición tiene la ventaja de oponer á las sobretensiones siempre dos aparatos en serie, calculados por la mitad de la tensión normal, que se produce entre conductores ó entre cada conductor y la tierra.

Antes de terminar, diremos algunas palabras relacionadas con la cuestión de la puesta á tierra del punto neutro en las instalaciones de corrientes trifásicas. Esta cuestión ha preocupado siempre á los instaladores y á los técnicos, siendo objeto durante mucho tiempo de grandes controversias.

Numerosas experiencias se han hecho con uno u otro sistema, y el autor del estudio que extractamos ha podido observar personalmente que la puesta directa del neutro á tierra presenta muy serios inconvenientes:

1.º Aumento del peligro de muerte, en el caso en que alguno toque un conductor por el que circule corriente.

2.º Puesto en corto-circuito directo sobre la máquina de la fase que se pondría accidentalmente á tierra, lo que elimina la posibilidad eventual de marchar con las otras dos, si existiere un defecto de aislamiento en la tierra.

3.º Perturbaciones telefónicas muy fuertes en las redes urbanas de cables subterráneos, haciendo estas últimas hasta imposible la explotación telefónica si los alternadores tienen armónica de orden 3.

No obstante, como la puesta del neutro á tierra presenta numerosas ventajas, preconizamos hacerla por el intermedio de una resistencia hidráulica ó en artificio parecido, suprimiéndose, por consiguiente, la mayor parte de los inconvenientes que acabamos de citar.

(Continuará.)