La Energía eléctrica (1913-03-10 00:00:00), página 8

En dicha Central se han instalado dos turbinas sistema Francis, gemelas, de eje horizontal, y las cuales han sido construidas por la acreditada Casa Briegleb, Hansen & Co, de Gotha (Alemania), con la cual contrató la A. E. G., el suministro de dichas dos turbinas y por el inmejorable resultado que han dado en las pruebas, debemos felicitar al Representante en España de dicha Casa, nuestro buen amigo D. Juan Wenzel.

Las dos mencionadas turbinas están construidas para funcionar bajo un salto de 8.700 milímetros y un caudal de agua, cada una, de 7.500 litros por segundo y con arreglo á estos datos, desarrolla, cada turbina, una fuerza de 687 caballos, marchando á razón de 215 revoluciones por minuto.

Para conseguir este número de revoluciones, dado la relativa poca altura del salto, se han previsto las turbinas, como queda dicho, gemelas, ó sea cada una con dos ruedas motrices y dos ruedas distribuidoras con reglaje Fink.

Con cada turbina se ha suministrado un regulador automático de presión de aceite, con bomba, servomotor, dispositivo para variar la velocidad y dispositivo de regulación supletoria á mano. Cada regulador lleva además un dispositivo para variar á voluntad el número de revoluciones eléctricamente desde el cuadro de distribución.

Dada la poca altura del salto, la disposición adoptada para las turbinas, ha sido en cámara abierta y los tubos de aspiración de las mismas, han sido construidos en cemento armado.

Acopladas directamente á los ejes de estas dos turbinas por medio de un acoplamiento elástico Zodet-Voitch, se encuentran dos alternadores trifásicos, tipo A. E. G., de una capacidad, cada uno, de 515 kilo-volt-amperios, marchando, como es consiguiente, á 215 revoluciones por minuto, con una frecuencia de 50 períodos por segundo. Estas máquinas trabajan á una tensión de 7.500 voltios y llevan directamente acopladas á sus ejes las dinamos excitatrices correspondientes, de corriente continua á 110 voltios.

El peso neto total de cada alternador, es de 19.200 kilos, pesando la corona de inductores con sus polos, 7.600 kilos; el momento de inercia adoptado, es, para cada alternador de 24.400 kilogramos m².

El cuadro de distribución ha sido objeto de un detenido estudio y consta de ocho paneles de mármol blanco pulimentado, donde están colocados todos los aparatos de medición y maniobra para los dos alternadores existentes, con sus excitatrices, y habiéndose, además, previsto los paneles correspondientes para un tercer alternador de reserva que en su día se colocará. No entraremos en detalles sobre los aparatos previstos para cada alternador y únicamente mencionaremos que para el acoplamiento en paralelo de estos dos alternadores y para el acoplamiento de los mismos en paralelo con las otras dos Centrales de la misma Sociedad, existe un brazo móvil para la sincronización y que consta de un aparato para comparar la velocidad, un voltímetro comparador de fases, con sus lámparas correspondientes y un voltímetro indicador de la tensión de las barras del cuadro. Para la salida de la línea se ha dispuesto un interruptor automático para accionamiento indirecto por relais, con dos relais para interrupción automática de intensidad máxima en dos fases y dos relais para evitar el retorno de corriente, cuando las Centrales trabajen acopladas en paralelo.

Para la salida de la línea de transporte que va á la Central de Villamarchante, se ha adoptado el sistema más perfeccionado de aparatos de protección, é iguales aparatos de protección que en la Central de Bugarra se han previsto para la llegada de la línea en la Central de Villamarchante.

El suministro ha comprendido además el cuadro de distribución correspondiente instalado en la Central de Villamarchante, para acoplar desde ella en paralelo la nueva Central de Bugarra.

Como queda dicho anteriormente, las pruebas de esta Central han sido efectuadas con toda escrupulosidad á fines de Febrero último, y tanto la maquinaria hidráulica como la eléctrica han