ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1913-02-10 00:00:00), página 3

Por la acción de esta carga, la tensión del mencionado hilo, aplicando la fórmula \( S = \frac{Q \times l}{8f} \) en la que

\[
\begin{cases}
S - \text{tensión en kg.} \\
Q - \text{carga máxima en kg.} = 110. \\
l - \text{luz del hilo soporte en metros} = 15. \\
f - \text{flecha del idem id. en fd.} = 0,3,
\end{cases}
\]

será \( S = \frac{110 \times 15}{8 \times 0,3} = 690 \) kg., valor del esfuerzo ejercido por el hilo soporte sobre el poste en el punto de unión de ambos.

La presión del viento sobre el poste, suponiéndole como tanteo una sección de 0,10 m² por cada metro de altura, y que esta sección es constante en una altura de 7,50 m., será:

\[
P = 7,5 \text{ (altura)} \times 200 \text{ (presión por m²)} \times 0,10 \text{ m}^2 = 150 \text{ kgs.}
\]

Pudiendo considerarse el poste como una pieza empotrada por un extremo y sometida en el otro á una carga \( Q = 690 \) kg., la ecuación general del momento de flexión es \( M = P(l - \varphi) \), siendo

\( l \) = longitud = 7,50 m.
\( \varphi \) = distancia desde el extremo empotrado del poste al punto de aplicación de la fuerza \( Q \).

Esta expresión, que da el valor de \( M \), es variable con los de \( \varphi \), siendo \( \varphi \) para \( \varphi = l \) y el máximo para \( \varphi = 0 \), convirtiéndose para \( l = 7,50 \) m. en \( Mo_1 = Pl = 690 \times 7,50 = 5,175 \) kilogrametros, y tomando los valores intermedios

\[
M_1 = \frac{1}{2}Pl = \frac{1}{2}M \quad \text{para} \quad \varphi = \frac{1}{2}l
\]
\[
M_2 = \frac{2}{3}Pl = \frac{2}{3}M \quad \text{para} \quad \varphi = \frac{1}{3}l
\]

es decir, que el momento de flexión producido por la fuerza \( Q \), y por consiguiente, el momento resistente del poste, es un máximo en su parte inferior, disminuyendo uniformemente con la altura; por esta causa, en vez de hacerse los postes de diámetro constante si son tubulares ó macizos, ó de sección constante si son de celosía ó cemento armado, se construyen de varios tubos, cuyo diámetro disminuye de abajo á arriba, ó de forma de tronco de cono ó pirámide, con lo cual se economiza material, obteniendo la economía compatible con la solidez y resistencia.

La presión del viento ejercida sobre cada elemento de superficie del poste puede substituirse por la resultante de todas estas acciones, que será igual á la suma, y actuará en un punto muy próximo al medio, teniendo por valor

\[
M_2 = 150 \text{ kg.} \times 3,75 \text{ (mitad altura)} = 563 \text{ kilogrametros}.
\]

El momento máximo total será, pues,

Fig. 2.
La Energía eléctrica (1913-02-10 00:00:00), página 4

M = M₁ + M₂ = 5.175 kilógrametros + 563 kilógrametros = 5.738 ó 5.800 kilógrametros en números redondos.

La ecuación general que nos permitirá calcular la sección será, pues,

\[
M₀ = R \frac{1}{v} = 5.800 \text{ kilógrametros},
\]

en la que representan:
Mo—momento flector máximo cuyo valor acabamos de determinar.

Fig. 3.

—momento de inercia de la sección transversal de las bandas con relación al eje que pasa por su centro de gravedad.
v—máxima distancia al eje neutro para dichas bandas de las fibras más alejadas.
R—coeficiente de trabajo del cemento armado (á la extensión).
Para la sección rectangular que damos á las bandas, el valor de

\[
I \text{ es } I = \frac{b h^3}{12} \text{ siendo } \left\{ \begin{array}{l}
h... \text{el canto} \\
b... \text{la altura},
\end{array} \right.
\]

y el de v, \( v = \frac{h}{2} \) y por lo tanto el del módulo resistente

\[
\frac{1}{v} = \frac{b h^3}{12} : \frac{h}{2} = \frac{b h^2}{6}.
\]

Para coeficiente de trabajo R, del hormigón armado, cabe tomar una cifra comprendida entre límites algo amplios, aun partiendo de la base de que trabajando el poste á flexión hay partes extendidas y partes comprimidas, y deben tomarse en cuenta las que se encuentran en peores condiciones, que son las extendidas. Maurel y Tedesco, en su notable obra Traité theorique et pratique de la resistance des materiaux appliquée au beton et au ciment armé, acepta para el hormigón un coeficiente de trabajo á la extensión de 20 kilogramos por centímetro cuadrado; si nosotros tomamos esta cifra, no para el hor
La Energía eléctrica (1913-02-10 00:00:00), página 6

Fig. 5.

Modelo de pilón para soportar gran número de líneas.
Fig. 6.
La Energía eléctrica (1913-02-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica.

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Litigios técnicos, por José G. Benítez.—Las commutatrices como convertidores modernos, por C.—Nuevo método de respiración artificial, por Sancho López López.—Notas bibliográficas, por S. L. L.—Crónica e información: Aguas.—Concursos.—Contadores de electricidad aprobados.—Las Empresas eléctricas de Cataluña.—Nombramiento.—Acuerdos interesantes de la reunión en Zúrich de la Comisión Electro-técnica Internacional.—Nuevas centrales.—La central eléctrica de Tortosa.—Máquina diaria eléctrica de 5,000 kilovatios.—La Maquinista Terrestre y Marítima.—Nuevas Sociedades.—Electro-Metalúrgica del Ebro.—Instalaciones eléctricas.—Los tranvías de Barcelona y el Dr. Pearson.—Emisión de obligaciones.—Unions des Tramways.—Calentación eléctrica en los laboratorios.—Instalación de fuerza motriz eléctrica en una fábrica de harinas.—La necesidad de ventilación y calefacción de los departamentos.—Los alumnos considerados desde el punto de vista de la higiene.—Esterilización de las aguas potables por los rayos ultra-violetas.—Guía del capitalista.—Ofertas y demandas.

LITIGIOS TÉCNICOS

III

El economizador.

En nuestro anterior estudio llegamos á determinar el rendimiento que nos garantizaba el vendedor de la caldera englobando el rendimiento propio de ella con el del recalentador, y dejando fuera el rendimiento del economizador Green ó análogo. No suelen decir mucho más los contratos, y gracias á que digan lo suficiente para llegar, como llegamos, á determinar el rendimiento global como lo hicimos.

Primer escollo de la prueba. El agua al salir del economizador no tiene 100° (hay casos en que se olvida poner el termómetro á la salida del economizador) y emplea la discusión entre si debe salir á 100° ó debe partirse para obtener el rendimiento contratado desde una temperatura más baja. Claro es que si no se convino con anticipación en el contrato el rendimiento del economizador, cosa que debió constar, como también el del recalentador de vapor y el de la caldera aparte, no hubiese habido estas dudas porque si la caldera tiene un rendimiento de 0,69, el economizador de 0,09 y el recalentador de 0,05 no hubiese necesidad de hablar nada; pero mientras en los contratos no intervengan técnicos especialistas será difícil llegar á esto y mucho más tratándose de las instalaciones de vapor generalmente muy mal llevadas.

Total: que en nuestro caso nos pueden dar en vez de un economizador una sartén y no habrá más remedio que conformarse con aceptar una temperatura del agua al salir del Green, que Dios quiera no se separe mucho de 100°.

Supongamos que el agua ha entrado en el economizador á 30° y salido á 85 ya no podemos vaporizar los 8,2 kilogramos por kilogramo de carbón, sosteniendo el mismo rendimiento para la caldera y recalentador, que si mal no recordamos, es de 0,70.

Suponiendo, pues, que el número de calorías utilizadas por la caldera no varien, y siendo
La Energía eléctrica (1913-02-25 00:00:00), página 12

reacción del sujeto. Aun cuando en la nueva manera de proceder, la posición de los brazos de la víctima sea favorable á una ligera elevación de las costillas, sus pulmones están en definitiva comprimidos, y lo están tanto más, cuanto más grueso sea el sujeto accidentado.

Desde el punto de vista fisiológico se puede, pues, reprochar al método americano por las razones:

a) Su mecanismo se aparta visiblemente del de la respiración natural.

b) La posición poco favorable al libre paso del aire á la laringe dada á la cabeza de la víctima.

c) Que exige, para la inspiración, una reacción del organismo que se trata de reanimar, reacción muy variable de un individuo á otro.

Así considerado el método de Schaffer parece sensiblemente inferior al de Sylvestre.

Desde el punto de vista práctico hay que reconocer que este último método es extremadamente difícil y fatigoso de aplicar de un modo conveniente, necesitándose una fuerza poco común, ayudada de una energía tenaz para llegar con éxito al final, después de practicar la respiración artificial durante varias horas. El nuevo método es, sin duda alguna, más fácil de aplicar exigiendo por parte del operador un trabajo más fácil; además, es de sencilla y rápida comprensión, aun para aquellas personas que carezcan de conocimientos en la materia. Sólo desde este aspecto es interesante el método de Schaffer.

Las prescripciones americanas nada dicen de la tracción rítmica de la lengua (método de Laborde), que se preconiza simultáneamente con las operaciones de la respiración artificial.

Pregunta M. E. Uytborck que hace estos discretos y atinados comentarios al comparar ciertos métodos: ¿esta omisión es para conservar en el nuevo método su carácter de gran sencillez, ó porque la tracción rítmica de la lengua se ejecute difícilmente en un sujeto acostado sobre e vientre?

En verdad debemos decir que no es nada cómodo aplicar simultáneamente los métodos de Sylvestre y Laborde y que en la mayor parte de las instrucciones no se estipula como conviene proceder en esta doble operación, indicándose especialmente, que la lengua debe sacarse en el momento en que se ha provocado la inspiración.

En resumen, el nuevo método merece tomarse en consideración, por la sencillez y facilidad con que puede correctamente aplicarse, pero parece difícil decidir á priori respecto á su inferioridad ó superioridad, sin conocer el resultado de experiencias hechas por personas autorizadas; experiencias que tendrán por objeto principal determinar si, para volver en las mejores condiciones posibles un sujeto á la vida, precisa de un modo absoluto la gran renovación de aire en los pulmones que aporta el método Sylvestre, ó si la menor renovación del método de Schaffer no es igualmente bienhechora.

Por nuestra parte, no añadimos comentario alguno á lo anteriormente expuesto, esperando solamente que el interés por esta clase de estudios llame la atención de los hombres de ciencia y que la práctica y difusión de estas operaciones sea una verdad, aconsejando que por ahora no se abandone el antiguo método.

Sancho López López.
La Energía eléctrica (1913-02-25 00:00:00), página 13

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

POESÍAS FORESTALES.—Recopilación de D. Andrés Avelino de Armenteras, ingeniero de Montes.

«El verso inspirado y sonoro, que llama al corazón con la voz del sentimiento, que recrea el oído con armonioso canto, que deslumbra la fantasía con brillantes imágenes y eleva el pensamiento á sublimes regiones, entusiasmará siempre á las almas generosas y será medio suave y seguro de aislarnos de la realidad para introducirnos en un mundo más bello, no por soñado é ideal menos agradable y consolador.»

Así comienza el prólogo de la obra que acaba de publicar el distinguido ingeniero de Montes Sr. Armenteras, y al leerle con verdadero deleite, podemos asegurar es la forma más bella de propaganda.

Con muchísima razón podemos afirmar con el compilador de lo mejor que se ha escrito por nuestros poetas antiguos y modernos, que es un libro de amenísimo pasatiempo, que abre un horizonte más á la propaganda á favor de los montes, y aún me atrevo á asegurar que la simpática Fiesta del Árbol, que por fortuna tanto se va extendiendo en nuestras escuelas, complementada con la lectura por los niños de esta admirable colección de selectas poesías forestales, infiltrará en los tiernos corazones el culto á uno de los más poderosos elementos de vida, preparando para el porvenir la riqueza, la alegría y la seguridad de los pueblos, contribuyendo al respeto y cuidado del árbol y cultivo del monte y declarando guerra sin cuartel á los páramos y eriales, á esas vergonzosas calvas de nuestro suelo, signo de barbarie ó de ignorante crueldad.

Sinceramente felicitamos al afortunado recopilador, y al recomendar su lectura, tenemos el convencimiento que, como dice Jara Carrillo:

«La nueva Covadonga ha comenzado;
Convertidas las flechas en arado,
Llegue hasta el pico en que descansa el cielo.
Veréis la gloria cómo allí se escucha
Si sabéis arrojar en esa lucha
Al alma ideas y semilla al suelo.»

S. L. L.

CRÓNICA E INFORMACION

Aguas.—Se ha autorizado á la Sociedad Hidroeléctrica del Pindo ampliar hasta 9.000 litros por segundo el aprovechamiento de aguas del río Fallas, en la provincia de Coruña, que le fué concedido en 4 de Mayo de 1900.

Concursos.—El Ayuntamiento de Vergara (Guipúzcoa) ha acordado celebrar el día 3 de Marzo próximo, á las diez y media de la mañana, en la sala consistorial el concurso para la adquisición y su colocación, en el salto de agua de Iraburu un alternador trifásico de 16 caballos, 2.600 voltios, 50 períodos, 920 revoluciones por minuto, con su excitatriz y reguladores, un plato de unión eléctrica, un cuadro de mármol con un voltímetro, un amperímetro, un interruptor, tres fusibles, pararrayos, 300 metros de hilo, poleas, correas y cimentación de la maquinaria, cables, aisladores y mano de obra para instalar todo en el sitio correspondiente.

El pliego de las condiciones se halla en la secretaría del Ayuntamiento.

Contadores de electricidad aprobados.—Por Real orden de 12 de Febrero (Gaceta del 16) se aprueba el contador de energía eléctrica C. T. A.
La Energía eléctrica (1913-02-25 00:00:00), página 17

fito. (Revue générale de Chimie pure et appliquée, Paris.)

Instalación de fuerza motriz eléctrica en una fábrica de harinas.—Como ejemplo de un adelanto notable en esta industria, nos es grato citar la instalación eléctrica últimamente llevada á cabo por la General Electric de España (S. A.) en la fábrica de harinas, propiedad de los conocidos industriales los Sres. Adame Castro y Compañía, de Cádiz.

Estos señores tienen una importante fábrica de harinas en Cádiz y otra en Utrera, y hasta hace poco movían a fábrica de Cádiz, por medio de una máquina de vapor. Tuvieron la acertada idea de estudiar la forma de aprovechar el fluido eléctrico, y contrataron con la antedicha General Electric de España (S. A.) un motor eléctrico de 200 HP. para mover toda la fábrica.

Contrataron también un electro-motor de 40 HP. de reserva para mover las máquinas de lavar, limpiar y mezclar. También instalaron un grupo electro-motor bomba para surtir de agua á los lavaderos.

Los motores de 200 HP. y 40 HP. toman corriente alterna trifásica á una tensión de 3.250 voltios sin la intervención de transformadores, mientras que el grupo motor-bomba trabaja á 220 voltios, habiendo intercalado un transformador que reduce la tensión de 3.250 voltios á la antecitada de 220.

Los motores están completos con sus cuadros y accesorios, y el conjunto es un ejemplo de una instalación de fuerza motriz eléctrica de lo más moderno.

Nos aseguran los Sres. Adame Castro y Compañía que se efectúa por el momento un abono del 30 por 100 en el presupuesto de la fuerza.

La maquinaria ha sido construida en los talleres de La General Electric Company, Ltd domiciliada en Londres, de cuya entidad es Compañía filial la General Electric de España (S. A.), con domicilio en Fuencarral, 134, Madrid, con sucursal en Vergara, 5, Barcelona.

Publicamos una interesante fotografía del motor de 200 HP., por la cual se ve su elegante y robusta construcción.

Felicitamos muy de veras á los Sres. Adame Castro y Compañía por haber dado tan acertado paso, y á la General Electric de España (S. A.) por haber interpretado tan inteligentemente las ideas de dichos señores.

La necesidad de la ventilación y calefacción de los departamentos.—La permanencia de las personas en un local cerrado, así como el alumbrado artificial, vician el aire.
La Energía eléctrica (1913-02-25 00:00:00), página 24

Arreglo de las Eléctricas de Madrid.

Ha terminado definitivamente la desastrosa competencia de las Compañías de producción y distribución de electricidad, que se disputaban el abastecimiento del mercado de Madrid.

En el arreglo entran la Cooperativa Electra-Madrid, con Chamberí, de una parte, y de otra la Unión Eléctrica Madrileña, con Espuñes y Mediodía.

Cada grupo conservará su administración independiente.
Se hará una recaudación común, que se distribuirá por mitad entre ambos grupos.
El Mediodía queda arrendado por tiempo de quince años, con opción de compra desde el primer año.
Habrá un Comité mixto de las dos entidades, que formarán cuatro vocales por cada una de ellas.
La presidencia corresponderá á la Unión Eléctrica Madrileña en el primer año y será alternativa en los demás años sucesivos.
La duración del contrato será por el término de sesenta años, ó sea por la duración de la vida social de la Cooperativa, que en esa fecha revertirá al Ayuntamiento.

Ministerio de Fomento.

Real orden disponiendo que el nombramiento de Vocal que represente á las Compañías de electricidad en la Comisión permanente española encargada de asesorar al Gobierno respecto de los asuntos eléctricos, se haga, interin se dictan otras disposiciones reglamentarias, atendiendo á las reglas que se publican. (Gaceta del 12 de Febrero de 1913.)

Ilmo. Sr.: Creada por Real decreto de 22 de Noviembre de 1912 la Comisión permanente española de electricidad encargada de asesorar al Gobierno respecto de los asuntos eléctricos, y dándose intervención en sus deliberaciones á la industria particular, por otorgar á las fábricas de electricidad en el artículo 2º el derecho de estar representada por uno de sus Vocales.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que este nombramiento se haga, interin se dictan otras disposiciones reglamentarias, atendiendo á las reglas siguientes:

1.º Hasta el día 1.º de Marzo próximo las fábricas de electricidad podrán dirigirse á la Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo, indicando razonadamente la persona con residencia en Madrid, que, á su juicio reúna mejores condiciones para ostentar esta representación.

2.º Pasada esta fecha se procederá al estudio de las propuestas hechas y se elegirá entre los nombres que las fábricas hayan indicado el Vocal-Representante que reúna mejores condiciones á juicio del Ministro de Fomento.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Febrero de 1913. Villanueva.—Ilmo. Sr. Director general de Comercio, Industria y Trabajo.
La Energía eléctrica (1913-02-25 00:00:00), página 9

cuyo número de revoluciones se regula por medio de resistencias en el circuito del rotor, hasta obtener la velocidad sincrónica de la conmutatriz. Tanto en este caso como en el de arranque por el lado de corriente continua se consigue la puesta en paralelo por medio de los aparatos ordinarios de sincronización. Después de conectada á la red trifásica la conmutatriz, se desconecta y desacopla el motor de arranque.

También puede arrancar la conmutatriz por el lado trifásico sin motor de arranque, marchando por sí sola como motor asincrónico. Como quiera que la corriente de arranque de la conmutatriz es esencialmente (dewatée) anergética, para evitarlo en lo posible convendrá aplicar a los anillos rozantes \( \frac{1}{2} \) proximadamente de la tensión de servicio hasta alcanzar el sincronismo. A este efecto el transformador irá provisto de derivaciones en el lado secundario, que se eliminan por medio de un conmutador una vez logrado aquél. Se ve de este modo que no son necesarios aparatos de sincronización, siendo, por consiguiente, el modo de arranque más sencillo.

Disponiendo de corriente continua para la excitación independiente del campo se excita débilmente durante el arranque y se consigue, por consiguiente, la debida polaridad en el lado de corriente continua. Si no existe la corriente continua para la excitación independiente, deberá cerrarse en corto circuito sobre una resistencia el devanado inductor, durante el arranque, para evitar tener tensiones peligrosas en las bobinas inductoras.

En el último caso no estará determinada de antemano la polaridad en el lado de corriente continua, sino que quedará confiada á la casualidad, pero si se trata de una conmutatriz que deba ser conectada á la red con una polaridad dada, quedará obviado este inconveniente haciendo uso de un conmutador tripolar en el circuito del campo magnético.

Con esta sucinta descripción, más bien basada en conceptos prácticos que en ideas teóricas puras, creemos dejar patentizado el papel que una conmutatriz alterna-continua juega en las centrales de electricidad que debía ser á decir verdad más conocido en España, ya que muchas veces se resuelve en favor de los grupos convertidores cuando en realidad una conmutatriz bien estudiada y construida podría prestar el mismo servicio con gran economía.

No hemos mencionado otra ventaja que en algunas ocasiones, como ocurre principalmente en América, es por sí sola decisiva. Aludimos al poco espacio que ocupan en comparación con los grupos, lo que permite tener una sala de máquinas despejada al contrario de lo que sucede en algunas centrales, en las que las máquinas se hallan separadas por distancias inadmisibles.

En España parece ser que van entrando en las Centrales aunque con marcha lenta. Recordamos á la Compañía de tranvías de Madrid que tiene instaladas varias, la Ciudad Lineal de Madrid tiene 2 en su Central, 9 de 200 kilovatios cada una la Hidroeléctrica Española en Valencia, la Siemens Elektrische Betriebe 3 de 330 kilovatios y la Compañía Manresana de Electricidad también tiene alguna en servicio.