La Energía eléctrica (1914-02-25 00:00:00), página 21

lo que se hace con el alcohol, es decir, «desnaturalizar» la corriente.

A primera vista no se ve cómo podrá conseguirse ésto; pero ensayos recientemente hechos en este orden de ideas en Italia nos van á demostrar por qué medios ha podido lograrse.

Uno de estos aparatos de desnaturalización de la corriente es debido al profesor R. Arno, del Instituto Técnico de Milán, consiste en interrumpir periódicamente la corriente destinada al aparato de calefacción; el efecto calorífico no se detiene por esto, y el aparato continúa calentando, sobre todo si presenta una cierta masa formando un volante calorífico. Al contrario, las lámparas que el consumidor de poca conciencia pudiera conectar con el aparato de calefacción se apagan periódicamente, imposibilitando de este modo la utilización de la corriente para alumbrado.

Para constituir el interruptor periódico, el Sr. Arno emplea de 5 á 20 amperios en un aparato de dilatación térmica que ocupa muy poco espacio y que se encierra en una caja precintada, con 20 á 50 amperios, utiliza un solenoide aspirador y con más de 50 amperios un pequeño motor. La experiencia demostrará la eficacia del sistema; pero es muy interesante señalar la importancia que puede adquirir por el desarrollo que tendrá la calefacción eléctrica si para esta útil aplicación de la electricidad se establecieran tarifas especiales.

Transporte de energía á 140.000 voltios de Cook sobre el río Au Sable.—Al comienzo de 1912 se ha puesto en servicio en el Estado de Michigan (Estados Unidos) un transporte de energía á 140.000 voltios. La Central está situada cerca de las caídas Cook del río Au Sable; la altura de cada útil es de diez metros. Hay tres turbinas horizontales de 3.050 kilovatios, accionando alternadores de 3.000 kilovatios A, 2.500 v., 60 por segundo. La velocidad es de 180 vueltas por minuto; tres transformadores de 3.000 kilovatios A elevan la tensión á 140.000 voltios.

El peso de un transformador con su aceite es de 43 toneladas, y se ha ensayado á 280.000 voltios en la Central. Las barras generales de la distribución, á las que están conectadas estos transformadores están formadas de tubos de hierro de cinco centímetros de diámetro, soportados por aisladores suspendidos formados de diez piezas. La distancia mínima entre estos dos conductores y entre un conductor y la tierra es de 1,2 metros. Las bornas de los interruptores de la red son la única excepción, estando distanciadas 91 centímetros. En cada fase hay un recipiente especial para aceite. Los interruptores están construidos para interrumpir una corriente de 100 amperios; la intensidad no es en la actualidad más que de 21,4 amperios por fase. Los interruptores han sido ensayados á 500.000 voltios, que maniobran á mano. Los aisladores para la travesía de murallas tienen 2,4 metros de longitud.

La línea aérea á 140.000 voltios no tiene por ahora más que una longitud de 400 kilómetros proyectando extenderla más adelante á 880. Se construyen otras fábricas que igualmente suministrarán corriente á la red á 140.000 voltios, y la potencia total será, finalmente, de 25 kilovatios.

En la subestación intermedia, Lilwaukée, distante 130 kilómetros de la Central, se han instalado tres transformadores trifásicos de 3.000 kilovatios-amperios, que bajan la tensión á 11.000 y 20.000 voltios, respectivamente, para las redes de distribución de la ciudad; en Flint, en la extremidad de la línea actual se encuentra igualmente una subestación con tres transformadores que bajan, respectivamente, la tensión á 22.000, 5.560 y 870 voltios.

La línea aérea está formada por tres cables de cobre de 71 milímetros cuadrados de sección, sostenidos por aisladores suspendidos de diez piezas ó unidades. Cada unidad se ha ensayado á la tensión de 80.000 voltios durante un cierto tiempo, y á la tensión de 125.000 voltios durante un instante. Los pararrayos están formados por elementos de aluminio.

Los postes, de 10 á 15 metros de altura, tienen forma triangular, y son de hierro de celosía. Los puntos de unión de los hilos forman un triángulo, cuyo lado vertical tiene tres metros de longitud, y los otros dos cada uno 4,25 metros.

Los fenómenos que provienen del empleo de alta tensión y de la condensación son muy euriosos.

A 140.000 voltios no hay, ordinariamente, ni efecto corona ni descarga silenciosa; estas últimas no se producen más que en condiciones atmosféricas por completo extraordinarias. Sin embargo, se percibe un rumor aún á cierta distancia, cuando la canalización está en carga.

La primera vez que se puso la línea á 140.000 voltios de tensión sin carga, la potencia aparente absorbida fué enorme, como no podía menos de suceder. Al cabo de media hora próximamente la potencia aparente