La Energía eléctrica (1913-11-10 00:00:00), página 2

rrientes alternativas están indicados en la fig. 1.º por flechas de trazo continuo y de puntos. Como en el esquema y las flechas se indica, por la acción de la lámina vibrante, la corriente que va á la batería ó el aparato que utilizan corriente continua, es siempre de la misma dirección. Una pequeña resistencia adicional, colocada en el circuito del acumulador, sirve para volver la corriente á su valor normal. Hay que notar también que en reposo, la lámina no hace contacto ni á la derecha ni á la izquierda y que, de este modo, el acumulador no puede descargarse.

La fig. 2, es la curva de una corriente alternativa normal, y la 3, la de una corriente enderezada producida por el «Vibro»; ambas se han obtenido con un oscilógrafo en el Instituto imperial técnico de Física de Berlín. Los ensayos se han efectuado en el laboratorio de esta institución, con un enderezador de 300 voltios, transformando corriente alternativa á 120 voltios en corriente continua á 40 voltios; el rendimiento comprobado ha sido de 90, 4 por 100.

Rendimiento, como se ve, muy elevado, y que como antes hemos dicho, tiene la ventaja de que con el aparato se utilice tanto la parte positiva como la parte negativa de la curva, dependiendo este rendimiento de la relación de la tensión de la corriente alternativa ó la tensión de la corriente continua, pero siempre dicho rendimiento es muy elevado. Los aparatos mayores se han construido para todas las frecuencias comprendidas entre 25 y 100 periodos por segundo; los tipos pequeños no se construyen más que para periodicidades entre 40 y 100.

Una aplicación interesante de este enderezador consiste en producir corriente continua para las medidas de aislamiento; esto es especialmente interesante para las centrales que producen corriente alternativa y desean hacer diariamente con instrumentos del tipo Deproz-d'Arsonval y de corriente continua, la verificación bajo tensión del aislamiento de sus instalaciones.

Los aparatos se hacen de cuatro tipos diferentes para los valores aproximados siguientes: 20, 50, 100, y 200 watos; desde luego se pueden obtener grandes energías montando en paralelo varios aparatos del mismo tipo, con la condición que estén perfectamente reglados.

El tipo más pequeño, que en conjunto se representa en la fig. 4, tiene un cordón de 1,50 metros de longitud con enchufe para la corriente alterna, y dos bornas para hacer la conexión con la corriente continua. El modelo siguiente es casi semejante al anterior, pero le acompaña un transformador especial. Los dos tipos se suministran sin contacto de enchufe ni cordón, y las cuatro formas de conexión están colocadas en el interior de la caja protectora.

Los enderezadores no deben emplearse más que para las aplicaciones indicadas previamente; porque, según el empleo, por ejemplo, para carga de baterías de acumuladores, para electrolisis, hay que hacer una regulación diferente de los contactos. Deben colocarse estos aparatos en sitios secos, ya sobre una mesa ó suspendidos de la pared. La sección que hay que prever para los conductores de corriente continua enderezada debe ser 1,3 mayor que la que se necesitaría para la corriente continua constante, toda vez que la corriente suministrada por el aparato posee amplitudes cuyos puntos exceden de la intensidad media. Cuando varios enderezadores hayan de funcionar montados en par-