La Energía eléctrica (1913-10-10 00:00:00), página 9

puede á la longitud de onda que se emplea, se deben reconocer con toda escrupulosidad los circuitos para corregir el defecto.

Modo de operar para la recepción.—Si conocemos las longitudes de onda de la estación que transmite no tenemos más que colocar la bobina del primario é índice del condensador variable que corresponde á la onda que recibimos.

Las curvas de graduación de la estación receptora nos indican cuál es la bobina y graduación del condensador que debemos emplear.

La bobina secundaria que forma parte del circuito cerrado ya hemos dicho que está dividida en trozos de los que, por medio de una clavija, se pueden meter en circuito un número cualquiera; debajo de los enchufes hay unos números que nos indican la longitud de onda que corresponde.

Respecto al grado de acoplamiento de los dos circuitos, se hace variar girando el secundario alrededor de su eje hasta que se perciban de una manera clara dos signos emitidos por la estación transmisora, aislando lo mejor posible las señales perturbadoras.

Si no conocemos la longitud de onda de la correspondencia tenemos que proceder por tanteos, para lo cual utilizamos una de las dos bobinas primarias, que hemos dicho existen, colocando la clavija en uno cualquiera de los tres enchufes que tiene, la del secundario en el primero de ellos, y hacemos variar el condensador desde la posición 0 á la 180; si no percibimos nada, colocamos la clavija del secundario en el enchufe siguiente, repitiendo la misma operación con el condensador, y así sucesivamente hasta que recorramos todos los enchufes para cada variación que se haga en la clavija de la bobina primaria. Si no conseguimos recibir los signos que nos transmiten empleamos la segunda bobina del primario, repitiendo con ella análoga operación que se hizo con la anterior, hasta conseguir oír las llamadas de la correspondencia, y se regula el acoplamiento conforme á lo indicado.

Una vez hecha la descripción de la estación indicaré unas mejoras que sería conveniente hacer para mayor seguridad y servicio de la misma.

La energía eléctrica es suministrada por una batería de acumuladores, ó en caso de algún accidente en éstos, cosa improbable, se podrá tomar de la dinamo; parece así á primera vista que hay dos orígenes de energía, no siendo, en realidad, más que uno, puesto que de ocurrir alguna avería sería en la dinamo en el momento que cargase los acumuladores, y aun suponiendo el caso más favorable, que la avería fuese al final de la carga, si aquélla era de importancia y se tardase varios días en la reparación, durante los cuales se hubieran descargado los acumuladores, nos encontraríamos, quién sabe si en el momento más urgente, sin energía eléctrica para la transmisión.

De todo esto se deduce lo conveniente que sería dotar á la estación de otro origen de energía, que podría ser suministrada por las fábricas de electricidad de la población, que dan corriente continua para usos industriales á 110 voltios, de modo que se podría tomar directamente para el motor eléctrico, y con un elevador que la eleve á 160 se cargarían los acumuladores, no utilizando nada más que la dinamo, que, en casos de avería de la red general, y hasta seguramente en el orden económico, se ganaría con relación al procedimiento actual.

La segunda modificación se refiere á los amarres; como se ve en la figura 15, los dos vientos se reúnen á una vigueta de hierro m que se apoya por presión, por medio de los aisladores α, sobre el macizo de hormigón; se comprende fácilmente que debido á vibraciones de la torre por efecto del viento, de gran intensidad en aquel lugar, se aflojen los que la sostienen y caigan los aisladores, lo que llevaría consigo el desequilibrio de la misma con gran riesgo de su estabilidad. Varias son las modificaciones que se pueden hacer para evitar ese inconveniente, y una de ellas la indicamos en la figura.

Unir la vigueta m á otra m' situada en la parte opuesta del macizo, apoyada esta última en aisladores y hierros en ángulo h empotrados en el hormigón, con lo cual no dependería la sujeción de los aisladores α de la presión de los vientos de la torre.

José Sanjuán.