La Energía eléctrica (1913-11-10 00:00:00), página 3

alelo, hay que tener en cuenta resistencias de regulación que tengan por objeto dar la misma carga á cada aparato.

Para todos los enderezadores que alimentan aparatos de corriente continua, cuya corriente pudiera exceder de la normal, como los que sirven para la carga de acumuladores, es útil instalar corta-circuitos, un amperímetro y una resistencia de regulación.

Los aparatos se regulan para las tensiones y periodicidades deseadas, con un límite de \( \pm 5\% \) para las primeras y de \( \pm 2\% \) para las segundas; si las diferencias fuesen más importantes, precisaría una regulación especial. La puesta en marcha y la parada de los enderezadores puede hacerse sin aparato de arranque, si del lado de la corriente continua no hay carga inicial.

Por consecuencia del gran rendimiento de estos aparatos y por su construcción sencilla, tanto el gasto de corriente como los de entretenimiento son mínimos; así, por ejemplo, la carga de un acumulador de 4 voltios y 25 amperios-horas durante 10 horas, no cuesta más que 12,5 céntimos, al precio de 0,45 francos el kilovatio-hora.

La tensión de corriente continua de cada enderezador se calcula de modo que se obtenga la corriente indicada hacia el medio de la carga; hacia el fin, la corriente de carga disminuye casi en el tercio del valor indicado.

Las resistencias de carga, que se representan en la fig. 5, están calculadas, en cuanto respecta á sus dimensiones, de manera que se puede disminuir próximamente en un 50 % la corriente destinada á un número normal de acumuladores; para el tipo pequeño no hay necesidad de emplear resistencias, más que sea preciso evitar un aumento demasiado fuerte de la corriente, por ejemplo, si la batería está completamente descargada. Pueden, igualmente, instalarse resistencias de hilo de hierro en el vacío que mantiene automáticamente la corriente constante durante toda la duración de la carga. Para evitar que la corriente admisible no sea excedida, conviene montar amperímetros en los dos últimos modelos; igualmente se puede recomendar esto en los dos tipos pequeños cuando se trata de cargar baterías de diferentes voltajes ó cuando los acumuladores estén muy descargados.

Los enderezadores pueden montarse de diferentes modos: la disposición 1 comprende un enderezador, del tipo más pequeño, montado con un amperímetro de precisión tipo Deprez-d'Arsonval, sobre un cuadro ó placa que lleva un gancho de suspensión; la disposición 2, que representa la fig. 6, es idéntica á la precedente, comprendiendo además una resistencia de regulación. La fig. 7 da una idea de la 3.a disposición, que comprende un cuadro completo de carga montado sobre una placa de mármol; consta de un enderezador, un voltímetro, un amperímetro de precisión Deprez-d'Arsonval, una resistencia de carga, un interruptor de rotación del lado de la corriente alternativa y otro del de la continua, dos corta-circuitos fusibles, cuatro bornas y cuatro pernos de sujeción.

Además de las aplicaciones indicadas al principio, como se construyen aparatos para cargas inductivas, pueden accionar se pequeños motores para relojes eléctricos, aparatos para rayos X, aparatos telegráficos, pequeños electroimanes, etc., etc.