La Energía eléctrica (1912-12-10 00:00:00), página 7

conocida en este ramo de la industria, la que en el plazo convenido de seis meses dejó terminados los trabajos á entera satisfacción de la expresada Sociedad «Fomento de San Sebastián» y del director de las obras Sr. Urcola.

Instalación general.

Todos los conductores eléctricos compuestos de hilo con dos capas de goma, pues los de cordón flexible, tan en boga en San Sebastián por razón de economía mal entendida, fueron desde luego excluidos, van dentro de tubo Bergman armado de acero, sin costura. El número de las cajas de registro es abundante, de modo que, sin embargo de ser oculta la instalación de los conductores, cualquiera de ellos puede ser examinado ó substituido muy fácilmente en caso de necesidad. Insistimos sobre este particular, porque muchas veces se han ejecutado instalaciones en tubo Bergman con imposibilidad absoluta de poder ser revisadas, y, por tanto, cualquiera otra instalación con conductores eléctricos no ocultos hubiera sido preferible. En la del Teatro Victoria Eugenia tal inconveniente no puede en manera alguna presentarse, siendo buena prueba de ello que la instalación de los tubos Bergman fué concluida en los primeros cuatro meses y los conductores eléctricos se introdujeron solamente en el último término, esto es, cuando ya todas las decoraciones de los diferentes locales se habían ejecutado.

La corriente eléctrica es suministrada por la Compañía Eléctrica de San Sebastián por medio de un cable subterráneo, y el sistema de distribución el trifilar á 2 × 110 voltios, corriente continua. El fluido llega al cuadro de distribución pasando por el interruptor y cortacircuitos principal y el contador de energía, cuyos tres aparatos se hallan en el centro de una gran placa de mármol blanco pulido, colocada en la parte izquierda del escenario, á la altura de un metro del nivel de aquél.

Simétricamente repartidos á derecha e izquierda de la placa se hallan puestos 30 interruptores con sus cortacircuitos y fusibles de plata alemana, que gobiernan todo el alumbrado del teatro y de sus dependencias, excepción hecha del escenario. Las conexiones en la parte posterior del cuadro están todas ejecutadas en barras de cobre desnudo de sección muy amplia, de modo que el peligro de un incendio está reducido á cero. Un amperímetro general para la corriente en el conductor positivo, otro para la en el negativo y un voltímetro con su conmutador cumplimentan el conjunto del cuadro general de distribución.

Procedentes del cuadro entran las líneas en los tubos aisladores Berguan, cuya descripción y modo de colocar ya hemos designado anteriormente, y debajo de cada interruptor está fijada una etiqueta que indica el circuito correspondiente.

La repartición de todo el alumbrado en 30 circuitos es el resultado de un estudio técnico y económico. El estudio técnico se hizo para resolver el problema de la repartición racional del alumbrado, teniendo también en cuenta de que la instalación pueda ser alimentada con corriente continua á 2 × 110 voltios ó con corriente alterna trifásica 3 × 110 voltios, indistintamente.

El estudio económico tuvo por objeto el poder suprimir todos los circuitos de alumbrado que durante la función no se necesitan.

El total de las lámparas á alumbrado de intensidad fija es de 700 en cinta redonda y son de filamento metálico «Osram», habiéndose empleado los tipos de 50, 100, 200 y 400 bujías. Solamente los brazos colocados en los vestíbulos, gran foyer y escalera principal llevan lámparas de 16 bujías, forma vela, también de filamento metálico. El alumbrado exterior se compone de