La Energía eléctrica (1914-03-10 00:00:00), página 16

Son tan económicos tales aparatos, que para rechazarlos completamente, habría que demostrar, más que su ineficacia, sus perjuicios, y en el libro de M. Capart más se demuestra su escaso radio de acción, por cierto muy elocuentemente, con minuciosos ensayos, que sus reales y evidentes perjuicios.

Es indudable que los aparatos de protección a distancia explosiva, prácticamente funcionan en sobretensiones alejadas de las líneas que pueden ser ya peligrosas; pero no parece lógico rechazar aquellos aparatos en líneas que se propone tengan sobretensiones capaces de hacer funcionar los anillos de guarda de los aisladores.

Al sensibilizar los pararrayos de cuerno, al querer que funcionen con sobretensiones poco superiores á la tensión de régimen, indudablemente aparecen verdaderos perjuicios porque su funcionamiento llega á ser una derivación importante en la tensión de una fase del circuito; esto es peligroso.

Y como substituirlos, principalmente por el hilo de tierra, es indudablemente mucho más costoso, será difícil, y mientras sigan las notables discusiones actuales sobre protección de las líneas de alta tensión, suprimir en absoluto el pararrayos clásico.

El libro de Capart está inspirado para la explicación teórica de las sobretensiones en el magnífico tratado de Steinmetz Theory and calculation of transient electric phenomena and oscillations, de cuyo tratado, realmente notabilísimo, nos ocuparemos también en esta sección bibliográfica.

Todo circuito eléctrico tiene su oscilación propia, su facultad pendular para transformar energía magnética en electro estática y viceversa, facultad definida por el factor que Steinmetz llama resistencia de onda para perturbaciones de alta frecuencia y para ondas que se propagan á velocidades próximas á la de la luz.

Y despreciando la resistencia como factor de amortiguamiento también el circuito, tiene una frecuencia propia.

Tales son las bases que establece Capart para su estudio teórico complementadas con el análisis de la forma de la onda de propagación y orientando sus soluciones prácticas muy principalmente para conseguir la transformación de la forma de la onda, de manera que al penetrar en los arrollamientos sea inofensiva, ó consiguiendo devolverla reflejándola sobre la línea, pura buscar en la resistencia de la línea su rápido amortiguamiento, así como también en el efecto Kelvin, corriente de Foucault, inducciones, histeresis y radiación.

Claro es que forman parte integrante del buen funcionamiento de una línea, más que los elementos protectores de las sobretensiones y sobreintensidades, el estudio de los procedimientos conducentes á evitarlas, y por eso Capart dedica atención preferente á los perfeccionamientos llevados á cabo en las modernas disposiciones del material eléctrico, en su coeficiente de seguridad y en la construcción de los alternadores, para evitar las armónicas de orden superior, que son las que más fácilmente entran en resonancia con la frecuencia propia de la línea eléctrica.

Describe después los procedimientos directos de protección, y al hablar de los pararrayos de cuernos deduce que su eficacia es completamente ilusoria, porque la resistencia intercalada con el pararrayos, no puede variar en el curso de la descarga y porque para que la chispa salte á \(5 \frac{1}{2}\) tiene ya que haber una tensión equivalente á 11.000 voltios.

Acepta los limitadores de tensión de columna de agua para derivar á tierra las cargas estáticas y mejor aún las autoinducciones con núcleo de hierro.

Al hablar de los condensadores electrolíticos de aluminio, llega á conclusiones que discrepan en absoluto de las que les asigna Van Dam; lo acepta como solución satisfactoria para las redes de corriente continua y lo rechaza por formar condensador durante el período inferior á la tensión crítica en las redes de corriente alterna, y menos aún con la disposición recomendada por Van Dam, que es, interponiéndole un pararrayos de cuernos, pues mientras un autor dice son muy de temer efectos de resonancia,