La Energía eléctrica (1913-04-25 00:00:00), página 6

En la Central, lo mismo que en las subcentrales y estaciones protectoras, existen estaciones telefónicas completas, estando además provistos los guardas de los diversos trayectos, de estaciones telefónicas portátiles, que por medio de grapas se unen fácilmente á la línea. En la Central de El Molinar hay también un tablero de clavijas con conmutadores de línea, dispuesto de suerte que, además de unir el receptor con las distintas líneas, permite comunicación directa con la casa del director de la fábrica y la unión de las líneas entre sí. Para defensa contra las sobretensiones, se han colocado fusibles y pararrayos de carbón.

La mayor parte de los aparatos de la instalación telefónica, han sido suministrados por la casa Siemens y Halske A., G., Berlín.

Puesta en marcha.

Después de haber probado durante largo tiempo el canal y las demás obras hidráulicas, se procedió á la puesta en marcha de la central. Al llenar las tuberías, se comprobó al instante con satisfacción, que el remache hecho á mano, formaba un cierre hermético y que no requería ningún retoque.

Inmediatamente se sujetaron los cojinetes á la prueba del recalentamiento haciéndoles trabajar durante veinticuatro horas, y secando los generadores, unidas las tres fases en corto-circuito, se les puso enseguida poco á poco en tensión sin la menor dificultad.

Para cargar artificialmente las máquinas, se estableció en el mismo local una resistencia de agua, sirviendo de electrodos tres láminas de un metro cuadrado cada una. Además de servir para las pruebas de carga, fué extraordinariamente útil esta resistencia para conseguir una parada rápida de los grupos una vez cerrados los distribuidores de las turbinas.

Después de ajustar el relais y el mecanismo conectador de los interruptores de aceite, se pudieron poner los transformadores bajo tensión. Aquí fué necesario expulsar el aire que se había acumulado en el recipiente del transformador, en las tuberías y en las bombas, sirviéndose al efecto, de las llaves, de que van provistos estos aparatos.

Inmediatamente, procediendo con cuidado, se puso el transformador á la mitad de la tensión y luego por medio de la corriente, se coció el aceite de las resistencias de protección de sobretensiones conectando en corto-circuito las antenas, hasta que la temperatura del aceite se elevó á unos 120° y cesó la formación de espumas reveladoras de la presencia de agua. Entonces se probó también el termómetro de contactos con sus correspondientes dispositivos de alarma (timbre y cuadro indicador). Con esta carga el aceite del transformador, que aún no se había puesto en circulación se calentó y la tensión secundaria se elevó poco hasta 7,000 voltios. Por la parte de la tensión primaria estaba conectado directamente un voltímetro estático capaz de indicar unos 120,000 voltios.

Se fueron poniendo después bajo tensión cada una de las partes de la instalación de conexiones y no encontrando en nada dificultad alguna, se procedió á la siguiente prueba del aislamiento.

La tensión entre un conductor y la tierra alcanza en la marcha normal á \( 70,000 / \sqrt{3} = \) unos 40,000 voltios.

Sin embargo, debe ser posible continuar trabajando la instalación aun cuando una de las fases está unida inmediatamente á tierra, con lo cual la tensión en las otras dos sube hasta 70,000 voltios. Todos los aislamientos, por tanto, deben soportar este voltaje y además los conductores deben estar á la suficiente distancia de los hierros de la construcción, como este hecho reclama. Para verificar la prueba se unieron á tierra una tras otra, dos de las fases. Los efluvios que salieron de los desconectadores abiertos, mostró bien á las claras la elevación del voltaje en las dos fases. Ninguna dificultad ofreció esta prueba de aislamiento. No obstante se continuó la prueba con una sobrecarga de 50 por 100 y una de las fases unidas á tierra. Con este fin se conectaron