La Energía eléctrica (1913-12-10 00:00:00), página 11

de una potente cizalla; el cable estaba provisto de armadura metálica unida á tierra eléctricamente; pero por consecuencia de algunas manipulaciones el aislamiento del cable, el relleno de cañamo y la armadura estaban deteriorados en el punto en que la víctima tocó (corriente alternaiva á 500 voltios).

9.* Al coger el mango aislante de una palanca puesta á tierra, del interruptor de un cuadro de distribución, el operador tocó también la placa de mármol del cuadro, pero por consecuencia de un defecto de aislamiento que sufría un transformador de medida colocado detrás del cuadro, el paneau de mármol estaba bajo tensión y el operador fue electrocutedado (corriente alternaiva á 1.000 voltios).

10. Se produjo un defecto de aislamiento en un interruptor de sección colocado sobre uno de los postes de madera de una línea de alta tensión; la caja del interruptor estaba puesta á tierra por un alambre de cobre introducido algunos metros bajo el suelo; un operador trepa por el poste sin interrumpir la corriente; mientras está subido al mástil un ayudante riega el pie del poste en el momento que el operador al descender toca el suelo húmedo, sufriendo una descarga mortal; el contacto entre el alambre y la tierra era insuficiente (corriente alternaiva 30.000 voltios).

11. Quedan heridos gravemente tres obreros, uno mortal, al tocar la cuerda de mando de una plataforma; ésta, que era completamente metálica, pero sobre carriles que no estaban en comunicación directa con los de la red, se encontraba bajo tensión, en el momento que las víctimas agarraron la cuerda; la descarga se hizo con gran intensidad, porque los operadores estaban todos de pie sobre los carriles de la red.

12. En una cocina sobre suelo de cemento armado se observó que los aparatos eléctricos de la cocina tenían sus monturas metálicas bajo tensión; se habían establecido derivaciones superficiales por agua salada vertida en los aparatos; el suelo, por el que iban todas las cañerías de agua, gas, calefacción, etc., formaba una tierra excelente; las descargas llegaron á ser peligrosas, debido principalmente á que los operador estienen generalmente las manos mojadas y que el suelo de las cocinas suele estar húmedo.

13. En una instalación de tracción subterránea, un obrero, con zapatillas y un tubo de hierro al hombro, toca la línea de contacto con el tubo y fué herido de muerte (corriente continua á 220 voltios).

14. Sobre una plataforma metálica, suspendida en el pozo de una mina, un obrero quedó muerto al tocar un aparato de arranque.

Y fuera de lo que nos cuenta L'Industrie Electrique, recuerdo haber oído que en Bilbao, en las cuadras de una unidad de Artillería, se desprendió uno de los alambres de la luz sobre el revestimiento metálico de unos pesebres de madera y sobrevino la muerte de todo el ganado que había en la cuadra, sosteniéndose una polémica entre la fábrica suministradora del fluido y el Estado, por considerar la primera que la tensión á que había estado sometido el ganado durante hora y media que se tardó en reparar la avería (los soldados de servicio no podían tocar el ganado porque sufrían una des carga) no podía justificar aquel estropicio.

Dijimos que se sostuvo una polémica y debimos decir que se sostuvieron dos; pues lo primero que hicieron los técnicos de la fábrica de luz fué declarar la incompetencia del ingeniero militar, ¡cómo no!, que defendía al Estado.

Es lo cierto que la fábrica, por sentencia del Supremo, ha tenido que indemnizar al Estado.

J. G. B.