La Energía eléctrica (1913-04-25 00:00:00), página 5

conectables por desconectadores con contactos de aceite. Antes y después de las bobinas de reacción escalonadas, un dispositivo permite la conexión en paralelo. De esta forma se pueden revisar las bobinas escalonadas de reacción de un conductor con sus pararrayos de antenas y su resistencia, sin necesidad de interrumpir el correspondiente conductor.

Lo mismo que en la Central, por el lado de alta tensión, no se han utilizado en las subestaciones más que desconectadores, unos con contacto de aceite y otros sin ellos.

Por el lado de baja tensión de los transformadores se han puesto interruptores de aceite provistos, como interruptores de seguridad, de accionamiento eléctrico. Se maniobran desde el pupitre de conexiones por un interruptor bascular.

Los interruptores son, como los de El Molinar, de tres recipientes y resistencias de protección. En cada una de las dos fases de los transformadores hay relais de máxima que verifican la desconexión automáticamente en caso de sobrecarga. Un amperímetro con transformador de corriente permite la lectura de la carga.

Los transformadores trabajan sobre barras colectoras, de las cuales se derivan diez cables de alimentación, cada uno de estos cables posee un interruptor de aceite automático, el que se ha provisto de los tres recipientes de aceite, teniendo en cuenta la grande potencia de la central. El cierre se verifica sólo á mano, pero el abrir puede ser á mano ó por medio del relais de máxima intercalado en dos de las fases de la línea de alimentación en caso de sobrecarga.

La disposición local de la instalación de conexiones, es la siguiente: las dos líneas á su llegada, encuentran primero la casa para los aparatos de seguridad contra grandes sobretensiones, la que en su piso superior tiene las barras colectoras con desconectadores, en el de enmedio los pararrayos de antena y en los bajos las resistencias de agua.

Los conductores pasan después al piso superior del edificio principal, en el que se encuentran las bobinas escalonadas de reacción con sus correspondientes resistencias de aceite.

En el segundo piso se hallan las barras colectoras, de las que parten las derivaciones á los transformadores. En la mitad del segundo piso, lindando con la sala de máquinas, está el pupitre de conexiones colocado en medio, y en el que van montados con los aparatos para la instalación de vapor de reserva, los interruptores de maniobra para accionar los interruptores de aceite de los transformadores. A un lado y otro del pupitre se encuentran las tres celdas para los descargadores de chorro de agua.

En los bajos se hallan instalados, en diversos locales, las celdas para las diez líneas de salida, los dos interruptores de los transformadores, la instalación de refrigeración de los transformadores por circulación de aceite, las bobinas protectoras de reacción, y los pararrayos de antena para la seguridad del punto neutro.

Las seis correspondientes resistencias de aceite se encuentran en el sótano, en el que además están las celdas para los transformadores y el depósito de agua fría para la refrigeración del aceite.

Las subestaciones de Alcoy y Cartagena se desvían del plano de las de Madrid y Valencia, en que en las primeras la transformación se hace parte á 6.000, parte á 10.000 voltios. Con este fin los dos transformadores existentes —potencia 2.000 kilovatios—, se conectan por el lado de alta uno en estrella y el otro en triángulo. El aceite se enfria en estos transformadores con serpentines de agua.

Instalaciones telefónicas.

Para comunicarse la Central con las subestaciones, se han tendido líneas telefónicas entre El Molinar y Madrid, El Molinar y Valencia y el Molinar y Alcoy-Cartagena, utilizando hilos de hierro de 5 milímetros de diámetro en la de Madrid, y de 3 milímetros en las de Valencia y Cartagena. Descansan los hilos en postes de madera kianizada separados unos 300 metros de la línea de alta tensión, y están cruzados en cada 10 kilómetros, poco más ó menos.