La Energía eléctrica (1913-03-25 00:00:00), página 17

salida pueden estar establecidas, teniendo en cuenta las sobretensiones en la red de distribución. Se puede, no obstante, admitir en las centrales alternadores de gran caída de tensión y pequeña corriente de corto circuito. Los procedimientos de regulación de la tensión permiten hoy el empleo de estas máquinas muy apropiadas á los accidentes eventuales de origen exterior.

Cualidades de sobrecarga.—La reglas normales de V. D. E. (Unión de electricistas alemanes) son las siguientes: la potencia normal es la que puede sostenerse indiferidamente, soportando una sobrecarga del 25 por 100 durante dos horas. Esta sobrecarga se obtiene mecánicamente enviando vapor vivo á las cámaras inferiores de las turbinas. Estas consideraciones deben igualmente tenerse en cuenta en función de la utilización, precio del combustible, etcétera.

Dimensiones de la sala de máquinas.—Dependen de la potencia que se ha de instalar y de cómo está repartida entre las diferentes unidades. También hay que considerar en esta cuestión la distinción entre el número de unidades, posibilidad de graduar el número de las que marchan, el consumo y la carga, etc.

Característica de la utilización del vapor.—Se puede también emplear el método gráfico para trazar la recta característica de utilización del vapor que se puede representar por la siguiente fórmula:

\[
Q = a + b L.
\]

en la que el término constante es de tanta mayor importancia cuanto más pequeño es el factor de carga.

Para las centrales que suministran dos clases de corriente, continua y trifásica, se montan con frecuencia dos generatrices diferentes con la misma unidad de vapor. Se preconiza igualmente la solución de engendrar una sola clase de corriente y de ésta transformar una parte. Las pérdidas en la transformación quedan compensadas con el beneficio de la producción de energía, con mayores unidades: las sobrecargas son más fáciles de hacer.

Producción de la corriente de excitación.—El método americano consiste en tener unidades especialmente dedicadas á este servicio, aun cuando parece preferible el empleo de excitadoras con cada máquina principal. Con frecuencia la excitación se obtiene por transformación por medio de una batería.

Servicios auxiliares.—Estos comprenden la potencia para la condensación, el agua de refrigeración, la alimentación de las calderas. Es- ta potencia figura entre los gastos fijos: se producirá lo más económicamente posible con las máquinas principales. De aquí el empleo de la electricidad en todos los servicios auxiliares. Si no hay más que un sólo generador de corriente, se dispone el uso inglés de un transformador especial que pueda alimentar los servicios auxiliares desde el momento en que uno de los generadores esté excitado, para evitar en lo posible las paradas eventuales. En América se prefieren tener máquinas de vapor especiales pa a producir la corriente de los servicios auxiliares; en las grandes centrales esta corriente está producida casi tan económicamente como con las grandes unidades.

La centralización del vapor aplicada á los servicios auxiliares se ha empleado con frecuencia en Europa; sin embargo, la reunión de diversos aparatos, bombas, condensadores, en un solo punto, complica enormemente la tubería. Esto no es posible con las turbinas; pero en este caso, se puede, por turbina, tener un conjunto de bombas para la condensación y la circulación, accionadas bien por una pequeña turbina ó por un motor eléctrico. Es preciso hacer las canalizaciones de las bombas con la suficiente extensión para que el trabajo debido á las pérdidas de carga sea pequeño. Del mismo modo hay que evitar cuidadosamente toda entrada de aire en la canalización del condensador, recomendándose á este efecto una junta hidráulica á la salida de la turbina. Cantidades importantes de aire pueden venir del agua de alimentación de las calderas y de condensación; contribuyen á las corrosiones tanto en las calderas como en los economizadores, y aumentan la potencia tomada para la bomba de aire. Si es posible, se dispondrá un depósito en carga, que reciba el agua para la condensación, con una cubierta que deje una pequeña superficie de absorción del aire. Se puede recomendar el empleo de bombas de alta presión para la alimentación de las calderas.

Instalación del cuadro.—Aquí la economía debe ceder el paso á la seguridad. No se deben nunca separar estas dos reglas capitales:
1.º Todos los aparatos deben tener un coeficiente de seguridad desde el punto de vista eléctrico tal, que soporten sin daño las sobretensiones. Este coeficiente de seguridad debe ser más elevado en las partes inaccesibles que en las accesibles.
2.º La solidez mecánica de los diversos aparatos no debe estar comprometida ni por un corto circuito, ni por los más grandes suministros de corriente en el servicio normal.
A título de indicación, se adoptará el coefi-