La Energía eléctrica (1913-01-25 00:00:00), página 9

discos de ebonita, que tienen todos un diámetro exterior de 60 centímetros y llevan cada uno un arrollamiento de 500 capas; cada capa no contiene más que una espira y está aislada de las que le son contiguas por lenguetas de mica encoladas con goma laca. En cuanto al conductor, está constituido por una hoja metálica de 4 milímetros de anchura y 0,1 milímetro de espesor, forma que hace la construcción de los rodillos más fácil y, sobre todo, da una superficie de refrigeración considerable que permite la utilización de una densidad de corriente elevada. La figura 4 representa una bobina del tipo núm. 1.

M. André Léauté ha dejado entender en su comunicación que modificaría ligeramente las dimensiones de las bobinas, pero manteniendo los principios que le sirvieron de guía para la construcción de su primer tipo. En el nuevo método, la bobina llevará un aparato de regulación que permitirá variar la autoinducción y determinar los puntos de resonancia sin tener que maniobrar ningún interruptor; tendrá además, los aparatos necesarios de medida; de suerte que para hacer el ensayo bastará unir á las cuatro formas dispuestas á este efecto: por una parte, los dos hilos que van á la red, y por otra, los dos hilos que van al cable.

Las principales ventajas de este nuevo método, aparte la ventaja fundamental que consiste en ensayar el cable bajo tensión alternativa, son las siguientes:

1.a Facilidad del ensayo de los conductores con relación al plomo. En efecto, con un transformador no se puede efectuar este ensayo más que poniendo á tierra una de las extremidades del secundario; por consecuencia de los fenómenos de capacidad, la extremidad correspondiente del primario tiene una gran tensión para que se comunique con tierra, lo que constituye un gran inconveniente, puesto que esta extremidad está unida á una de las fases de la red. Con la bobina de autoinducción se salva perfectamente esta dificultad, evitándole en su totalidad repartiendo convenientemente los discos en cada uno de los hilos de ida y retorno de la corriente.

2.a En caso de chasquido (claquage) del cable, protección de la red contra cualquier sobretensión ó sobrevoltaje merced á la bobina misma cuya enorme autoinducción impide la propagación de las oscilaciones de gran frecuencia.

3.a En caso de chasquido (claquage) del cable, reducción automática de la corriente y descenso de la tensión, que vuelve al valor próximo de la tensión normal de la red. Este efecto resulta porque el chasquido (claquage) al suprimir una parte de la capacidad destruye la resonancia primitivamente obtenida y la corriente, aun siendo suficiente para producir quemadura en el sitio de la avería, no puede tomar un valor lo suficientemente grande para deteriorar las partes intactas del cable.

Experiencias hechas.—Los primeros ensayos se efectuaron en el Laboratorio de la Société Industrielle des Téléphones con cables del tipo 4 × 25 á 12,300 voltios, arrollados sobre bobinas; los trozos tenían longitudes de 250, 500, 750, 1.000 y 1.500 metros. Las experiencias se hicieron con tensiones de alimentación de 6.000, 8.000, 10.000 y 12.000 voltios. En todos los casos se pudieron realizar tensiones dobles de la normal, y los cuatro conductores se ensayaron con relación al plomo.

La segunda serie de ensayos se hicieron con un cable de la Compagnie parisienne de distribution d'Electricité; este cable tenía una longitud de 2.800 metros y unía el centro de acoplamiento de Doudeauville con la estación de transformación de los Mataderos, era del tipo 4 × 25 para 12,500 voltios. Se ensayó un conductor comparándolo con otros tres y se obtuvo una ten-

Fig. 4.a
Vista de una bobina tipo núm. 1.