La Energía eléctrica (1914-02-25 00:00:00), página 4

cos adaptados á igual fin, se deduce la conclusión; que en máquinas modernas hasta 4.000 voltios, y carretes de transformadores hasta 10.000, la más alta temperatura interna no excede á la temperatura observable por los procedimientos ordinarios en 10 por ciento.

Dado el límite de las temperaturas observables, con arreglo al cuadro que se imprimirá después, es factible emplear para su determinación, á más de los procedimientos ordinarios (uso de los termómetros), el aumento de resistencia eléctrica del arrastreimiento que se examine, procedimiento que es siempre practicable, y puede compulsar en muchos casos la observación directa de los termómetros á pares termoeléctricos.

Existe entre los diferentes países gran confusión al precisar lo que se debe entender por plena carga tipo, y la más alta carga que puede desarrollar una máquina. Además, se fijan distintas sobrecargas para diferentes duraciones, y en algunos casos, no todos, estas sobrecargas son admisibles, después de calentada la máquina á su régimen permanente, ó sea después de su plena carga.

La I. E. C. ha establecido que toda máquina ejecutada para servicio continuo, deberá disponerse, proyectarse y tararse para la mayor carga que pueda soportar, y debe ser capaz para producir tal carga continuamente, sin exceder las temperaturas límites de la tabla.

No se permiten sobrecargas por cima de la carga antes fijada.

En caso que la máquina deba sufrir picos de carga en exceso sobre la ordinaria, y este pico durar más de un tiempo brevísimo, debe incluirse tal pico en la carga tipo. Pero si el pico de carga debe durar sólo breves instantes, periódicamente, la tara puede referirse sólo á la carga ordinaria que dé una capacidad térmica continua equivalente, siempre que, aun intercalando los períodos del pico dentro de la carga permanente, no se exceda nunca á los límites normales de temperatura.

Una máquina para servicio intermitente, puede en el proceso de ensayos equipararse á otra de régimen continuo de temperaturas equivalentes para ser tarada y tararse también para un corto tiempo desde el arranque en frío con carga por tiempo determinado, siempre que al final de este tiempo no rebase las temperaturas de la tabla.

J. G. B.

Comisión permanente española de electricidad.

En sesión que celebró la Comisión permanente de electricidad en 26 de Enero pasado, y haciendo uso de la facultad que la confiere el artículo 1.º del Reglamento, acordó proponer al Excmo. Sr. Ministro de Fomento el nombramiento de los vocales siguientes:

Ilmo. Sr. D. Eduardo Mier y Miura, Académico de la de Ciencias, Coronel de Ingenieros, Subdirector del Instituto Geográfico.
Ilmo. Sr. D. José Tafur, Teniente Coronel de Ingenieros.
Sr. D. Jacinto Labrador, Jefe del Centro de Telégrafos.
Sr. D. Antonio Magaz, Conde de Magaz.
Sr. D. Antonio Nieto y Gil, Jefe del Negociado de Teléfonos.—Procedentes estos cuatro últimos señores de la extinguida Comisión de telegrafía sin hilos, incorporada á la Comisión permanente.

Quedó acordada la constitución de las nuevas subcomisiones de Telegrafía sin hilos, y de organización de la asistencia de España al Congreso Internacional de electricidad, de San Francisco de California.