La Energía eléctrica (1914-03-10 00:00:00), página 4

En los aisladores para tensiones superiores á 2.000 voltios, la tensión á que éste ha de ser taladrado debe ser superior á la que estalla la chispa. En caso de aisladores para tensiones inferiores á 2.000 voltios son suficientes los ensayos á 5.000.

c) Vástagos.—Los vástagos de los aisladores deben tener la misma resistencia que los postes metálicos. Se recomienda el empleo de cañamo para la unión del aislador al vástago.

IV.—Prescripciones en el caso en que se quiera evitar el empleo de redes de protección.—Si se quiere evitar el empleo de redes de protección, hay que tomar, disposiciones particulares, y entre otras, las siguientes:

1.º Los conductores no deben trabajar más que á 12 kg.: mm² cuando son de cable de cobre; 8 kg.: mm. cuando son de cobre macizo; 5 kg.: mm² cuando son de aluminio y en general solamente á los \( \frac{4}{3} \) del valor indicado en el capítulo I, párrafo e. En el caso de cruzamiento en caminos frecuentados, los postes deben estar calculados de manera que cada uno de ellos pueda resistir á todo el esfuerzo ejercido por el conjunto de los conductores, ó bien los dos postes reunidos por un cable de tracción, de resistencia suficiente, deben poder resistir á la diferencia de los esfuerzos.

Se admite entonces que en el caso de ruptura de la canalización, debe quedar soportada por los dos postes.

2.º La fijación de los conductores á los aisladores debe efectuarse de tal suerte que en los casos de ruptura de un aislador que pueda producir la formación de un arco entre el conducto y las partes de hierro, las dos extremidades del conductor fundido no puedan caer á tierra, sino que sean retenidas por disposiciones especiales, como unión reforzada, doble unión, anillo de seguridad.

3.º El empleo de aisladores mayores que los que respondan á las condiciones del capítulo III, párrafo b, con un aumento del 50 % de la seguridad.

Cuando las canalizaciones están en la proximidad de caminos frecuentados de modo que pueda haber peligro de que los hilos los puedan romper, hay que emplear una de las disposiciones indicadas antes. En el caso de cruzamiento de caminos muy frecuentados ó de una línea de corriente intensa, postes comunes con una de estas últimas, travestía de localidades, instalaciones industriales y trozos de terrenos habitados, hay que combinar dos de las citadas disposiciones.

Con ángulos la seguridad puede aumentarse empleando horquillas que retengan los hilos que puedan caer, ó bien fijando los conductores á dos aisladores.

V.—Ensayos de las líneas aéreas instaladas, en el caso en que la tensión esté comprendida entre 2.000 y 5.000 voltios.—Antes de ponerlas en servicio, estas líneas, comprendiendo las entradas en las centrales y subestaciones, deben ensayarse á una tensión igual á 1,5 veces la normal, aplicada entre ellas y la tierra. La duración del ensayo debe ser de treinta minutos por lo menos. Si estalla una chispa, el ensayo debe repetirse después de la reparación.

A fin de evitar sobretensiones, durante el ensayo se aumentará poco á poco la tensión.

Cuando la línea esté dispuesta en la proximidad de otras de pequeña tensión hay que prevenir á los propietarios de estas últimas antes de comenzar el ensayo.

A estas reglas están anexos los cuadros siguientes, que dan las flechas y los esfuerzos de tracción á las diversas temperaturas.

En el curso de la instalación se llevan las longitudes de las flechas á partir de los dos puntos de unión de un conductor y teniendo éste de manera que no se encuentre en ningún caso por encima de la línea de mira que pasa por estos dos puntos, ó bien se ejerce el esfuerzo de tracción deseado por medio de un dinamómetro.