La Energía eléctrica (1913-05-25 00:00:00), página 18

Era, pues, preciso transformar la energía disponible bajo la forma trifásica á 15.000 y 9.600 voltios en continua á 600 voltios para las redes de tracción y bajo este punto de vista se proyectaron diversas soluciones. Dado el empleo obligado de transformadores rotatorios, tenían casi todas ellas, por base, el uso de comutatrices de un solo inducido, ya que las experiencias adquiridas en numerosas instalaciones no pueden ser más favorables para esta clase de máquinas. También existió la idea de emplear un convertidor en cascada, pero la Dirección Técnica de la Electra Popular no la tomó en consideración, y con muy buen acuerdo, atendiendo á los inconvenientes que la casa constructora Siemens Schuckert-Industria Electrica señalaba para tales máquinas.

Ciertamente que hubiera sido seductora la innovación que supone el empleo de convertidores en cascada, de los que existen muy pocos en España, pero si dichas máquinas dan resultados que no pueden ser más satisfactorios, cuando de potencias grandes se trata, no sucede lo propio cuando se construyen para potencias pequeñas, como en este caso sucedía, toda vez que la energía necesaria para los tranvías será de unos 200 kw, próximamente. Para esta potencia, el arranque y puesta en paralelo se hace muy difícilmente y da lugar á grandes oscilaciones en la línea; con poca carga la marcha es muy insegura, y la regulación de la tensión en el lado continuo se hace prácticamente muy difícil, porque al variar la excitación aumentan las oscilaciones de velocidad y el factor de potencia es muy desfavorable.

Todos estos inconvenientes que desaparecen por completo cuando se construyen los convertidores en cascada para potencias grandes, inclinaron el ánimo de la Electra Popular al lado de las comutatrices de un solo inducido, cuyas ventajas principales, como son buen rendimiento, buen factor de potencia, regulación perfecta de la tensión, etc., y su precio mucho más reducido que el de un convertidor en cascada, eran muy dignas de tenerse en cuenta en este caso.

Así, pues, se decidió la Electra Popular por instalar 2 transformadores de 150 kw. cada uno para reducir la tensión de 15.000 y 9.600 voltios respectivamente á 200 voltios que es la tensión de unas barras existentes, de donde se toma la corriente para dos comutatrices de 120 kw. cada una y provistas de su transformador adicional, para que llegue á los bornes trifásicos con la tensión de 800 voltios que es la necesaria para obtener 600 voltios en el lado continuo.

Para reserva de las comutatrices ha contratado también con la Siemens una dinamo de 250 kw. que será accionada por un motor sincrónico y para regularizar la tensión de la subestación un grupo Pirani de unos 20 kw. y una batería de 407 amperios-hora de capacidad de la Sociedad Española del Acumulador «Tudor», además de un lujoso cuadro de distribución para el servicio de la subestación.

También ha sido preciso ampliar la central hidráulica de Puente Infierno, con que cuenta la Electra Popular, y, al efecto, suministrará la Siemens una turbina de la casa J. M. Voith de 508 caballos, destinada á acoplarse á un generador trifásico y un transformador de 375 kw. para elevar la tensión de 165 á 10.000 voltios, aparte del cuadro de distribución con todos los aparatos necesarios.

Tal ha sido la solución adoptada después de un detenido estudio, por la Electra Popular de Vigo y Redondela, para suministrar la corriente á los tranvías.

Pequeño voltímetro para la verificación de los acumuladores.—En toda batería de acumuladores que se quiera entretener en buen estado, es necesario medir con frecuencia la fuerza electro motriz de cada uno de los elementos que la constituyen, con el fin de reconocer los defectuosos. Para esta verificación se utiliza, generalmente, un voltímetro de 8 voltios, de reducidas dimensiones, afectando la forma de un grueso reloj de bolsillo. Este instrumento es, naturalmente, fácilmente transportable, pero á causa de sus reducidas dimensiones, presenta el inconveniente de tener una graduación muy compacta, y, por consiguiente, la lectura de las desviaciones resulta bastante difícil.

Estos pequeños instrumentos hay que mantenerlos con una mano, y no resulta cómodo establecer con la mano que queda libre los contactos necesarios con los límites del elemento que se trata de verificar.

Para remediar todos estos diferentes inconvenientes, la Sociedad Anónima C. Olivetti & C.º de Milán, acaba de lanzar un voltímetro especialmente destinado á la verificación de los acumuladores.

Este voltímetro, del tipo á bobina móvil, es un instrumento de precisión, con una graduación muy clara y legible. El voltímetro está encerrado en un estuche de cuero muy sólido, provisto de correas que permiten el llevarlo en bandolera.

Para servirse del instrumento, basta con levantar la tapa del estuche para dejar la graduación al descubierto, y después, con ayuda de dos correas laterales, se fija el instrumento en una posición horizontal. De esta manera el observador tiene las dos manos libres para manejar los cordones conductores fijados en los extremos del voltímetro, cordones que se terminan por dos puntas