La Energía eléctrica (1913-01-25 00:00:00), página 13

ción de energía eléctrica que, partiendo del molino viejo de Villahermosa, se dirige á Villa-nueva de Alcolea, cuya instalación le fué autorizada en Julio de 1910.

—A la Sociedad Cooperativa Eléctrica Montillana para suministrar fluido para alumbrado y usos industriales en la ciudad de Montilla.

—A la Sociedad Electricista de León, para establecer una Central productora de energía eléctrica en Vegacervera, y línea á la sub-estación de León, con destino al alumbrado público y privado y al accionamiento de motores, en la ciudad y en el citado pueblo de Vegacervera.

—A D. Sotero Ansejo, de Logroño, para establecer dos líneas conductoras de energía eléctrica á alta tensión, desde la Central de un aprovechamiento hidráulico en el río Nagerilla á los pueblos de Mansilla, Villavelayo y Canales de la Sierra.

—A la Sociedad Mangrané y Compañía, de Tarragona, para tender una línea de distribución de energía eléctrica, con destino al suministro de fluido para alumbrado y fuerza en la ciudad de Tortosa y sus suburbios y en la municipalidad de Roquetas.

La Sociedad Energía Eléctrica de Cataluña instala una fábrica térmica en San Adrián de Besós y una primera fábrica hidráulica en Capdellá de Lérida con aguas del Flamisell.

La fábrica de San Adrián contará en 1913 con 30.000 kilovatios, producto de 40.000 caballos de vapor en dos unidades, una de 7.500 kilovatios y otra de 15.000 kilovatios, pudiendo montar otros cuatro grupos de 15.000 kilovatios cada uno. Cuando esta fábrica se halle terminada podrá suministrar 75.000 kilovatios equivalentes á 100.000 caballos de vapor.

La fábrica de Flamisell contendrá ocho unidades de 6.000 caballos, ó sea 52.800 caballos; la distancia á Barcelona es de 180 kilómetros.

La red primaria de distribución se establece á 88.000 voltios y las secundarias una á 11.000 y otra á 22.000 voltios; el suministro desde San Adrián á Barcelona que dista unos ocho kilómetros se hará por una doble canalización subterránea.

La primera línea aérea que ha empezado á instalarse es la de Manresa, á la distancia de unos 50 kilómetros, y está casi terminada.

Reglamento alemán para los cables de minas 1911.—Exigen cables movibles con cubiertas de caucho y armaduras que puedan resistir el esfuerzo de la suspensión. La envuelta de plomo está prohibida.

Si la tensión excede de 250 voltios, está prohibido el empleo de hilos pilotos ó auxiliares. Esto conduce á ordenar el empleo de motores en corto-circuito puestos en marcha desde el exterior con aparatos de puesta en marcha especiales. Si es absolutamente indispensable que el funcionamiento se haga desde el interior, se instala un segundo cable flexible que precisará el montaje de un segundo torno. En este caso la impermeabilidad de los puntos de unión debe vigilarse (interruptor, caja de amperímetro.)

Hilos.—Si la sección total es inferior á 50 mm², el diámetro de los hilos no debe exceder de 0,8 mm. Si es superior á 50 mm² se puede emplear hasta 1,2 mm.

A partir de 10 mm² se reúnen los hilos en varios cordones, sin darles una torción demasiado grande.

El aislamiento estará rigurosamente determinado, sin consideración de neutro en comunicación con tierra. Si el cable soporta su propio peso, los órganos de suspensión estarán calculados con amplitud y con un coeficiente de seguridad igual á 5.

Entre los conductores de la armadura, como entre los cables de suspensión intermediarios, se pondrá además una capa de materia fibrosa apropiada. La armadura será muy flexible y construida de modo que evite que el cable se abra.

Los cables de suspensión y las armaduras estarán protegidos contra la oxidación y las acciones químicas.

Los conductores reparados y el cable terminado se ensayarán bajo el agua antes de la instalación.

Observaciones gratas de utilización.—Los tornos de los cables deben tener tambor de gran diámetro para disminuir la fatiga de arrollamiento y para no tener más de tres capas superpuestas al fin del arrollamiento y eviten la elevación de temperatura.

Unión del cable al cilindro. Toma de corriente.—El cable se fija al cilindro á tambor del torno por medio de un aro formando oreja, hecho con los cordones de armadura; este anillo no debe nunca soportar el cable. Tres anillos de contacto, concéntricos con el eje del tambor, unen los tres conductores (en trifásica) del cable que conduce la corriente de la estación. Un cuarto anillo, unido á tierra y á la armadura, permite comunicar esta última con tierra.

Elección de la tensión.—Se prefieren tensiones elevadas (2.000 á 3.000 voltios). Se emplean así conductores de mayor sección, disminuyéndose el calentamiento y la caída de tensión en el arranque.

Elección del metal.—El cable es generalmente de cobre. Cada día hay mayor tendencia al empleo del aluminio.

Maniobras.—Durante las maniobras de los cables flexibles debe evitarse someterlos á esfuerzos de tracción. (Revue Industrielle.)