La Energía eléctrica (1913-03-10 00:00:00), página 3

ción debe contarse siempre con ciertas variaciones en los rendimientos, y en los contratos, aunque se olvidan las penalidades, jamás se comete el olvido de poner un 5 por 100 de variación en las cifras de garantía.

Veamos qué influencia tendrá en vuestra explotación el que la caldera tenga un rendimiento del 60 por 100 en vez del 70 por 100; ya sabemos que eso equivale á aprovechar el 60 por 100 de 7.500 calorías en vez del 70 por 100, es decir, 4.500 calorías y no 5.250 empleándose un kilo de carbón por siete de vapor aumenta más de prisa el consumo de carbón que lo que desciende el rendimiento, esto lo saben bien las casas de calderas y deben saberlo mejor los compradores de calderas, por lo que insistimos en ello.

Al decir que el rendimiento baja del 70 al 60 por 100 le quitamos á la producción del vapor el 10 por 100 del rendimiento supuesto este el 100 por 100, ó sea que siendo la producción de vapor con rendimiento 70 por 100 8,2 kilogramos y 11,60 kilogramos vapor los producidos por nuestro combustible si todo el se aprovechase (que es á lo que llamamos rendimiento al 100 por 100) al bajar el rendimiento del 70 al 60 por 100, el vapor producido será:

\[
8,2 - 11,60 \times 0,10 = 7,04
\]

A si bajase al 50 por 100:

\[
8,2 - 11,60 \times 0,20 = 5,88
\]

y si descendiese otro 10 por 100:

\[
8,2 - 11,60 \times 0,3 = 4,72
\]

bajando, pues, el rendimiento en 35 por 100, la cantidad de carbón que debe emplearse para producir el mismo peso de vapor se duplica.

Mientras el rendimiento baja del 70 al 35, el consumo se duplica porque el rendimiento no baja el 35 por 100 sino el 50 por 100, de modo que al establecer una penalidad de metálico en tantos por ciento más bajos del rendimiento tipo garantizado, penalidades sin limitación, puede resultar una penalidad ridícula en relación á la falta.

Concretemos: la penalidad suele ser un 1 por 100 del valor de la caldera por cada 1 por 100 de baja en el rendimiento.

Una caldera garantizada á 70 por 100 de rendimiento con permisos del 5 por 100 y alguno más que suelen las casas defender y que hay que admitir si el contrato no se hizo muy bien, no tiene penalidad alguna mientras su rendimiento no baja de 63,5 por 100.

Si descendiese, pues, su rendimiento al 35 por 100 (cosa menos imposible de lo que á primera vista parece, como tendremos ocasión de demostrar) nos pagaría la casa 28.50 por 100 del valor de la caldera y siendo ésta en una instalación de 300—400 HP de valor de 15.000 pesetas, nos indemnizarían con la respetable cantidad de 4.250 pesetas y dejando en nuestro poder una verdadera ganga, pues en vez de consumir un kilogramo de carbón por caballo en el cuadro, consumirá el doble y en 4.000 horas anuales de funcionamiento y 300 HP hora 300 toneladas de carbón que en nuestro país representan 10.000 pesetas de renta ó un capital de 200.000 pesetas, que cambiamos por 4.250 pesetas. Así anda la pobre industria española mientras sus técnicos hacen esas campañas para deslindar los campos de sus atribuciones y rinen singulares batallas y no menos singulares huelgas para conseguir que nadie se meta en su terreno.

JOSÉ G. BENÍTEZ.

Madrid, 3 Febrero 1913.