La Energía eléctrica (1914-03-10 00:00:00), página 15

El fenómeno observado hace ya bastantes años que motivó, si mal no recuerdo, un «no puede ser» de uno de los más grandes electricistas ingleses, la elevación ó surelevation de tensión á la extremidad de una línea aérea en vacío que sucesivamente se había ido aumentando de longitud, es fenómeno que hoy día está perfectamente estudiado. Van Dam, analiza casos prácticos, mejor dicho, ejemplos prácticos, y llega á conclusiones perfectamente matemáticas; para una línea de 500 km. trifásica, conductores de 11 \( \frac{1}{2} \) mm diámetro (condiciones todas á que se acercan las modernas instalaciones), la tensión en la extremidad de la línea en vacío sería 16 % más grande que en el generador. Para 1.415 km. la tensión podría llegar á ser del triple casi de la inicial.

Y todo ello suponiendo que el generador no contenga armónicas de orden superior; la armónica 13 produciría al fin de esta última línea un aumento de tensión de 35 veces la amplitud de la inicial de orden 13. Estudia después las variaciones de tensiones en circuitos en carga y cuando se introducen variaciones en los circuitos de alimentación, deduciendo el gran servicio que los interruptores automáticos graduables en aceite han venido á prestar á las instalaciones de altas tensiones.

Es claro que produciéndose las mayores variaciones de los circuitos en carga por el funcionamiento de los cortacircuitos y en el preciso momento de las máximas intensidades, que son las más peligrosas, merece un estudio especial esta circunstancia.

No menos importante es el estudio de los circuitos cortos, tanto al establecerse como al romperse, y esto no sólo en las líneas en general, sino en los mismos transformadores y dinamos generadores, pues en éstos se ha comprobado que las surintensidad ó sobreintensidades pueden llegar á ser 20 veces mayores que la intensidad de plena carga; afortunadamente las grandes bobinas de reactancia han resuelto la dificultad. Hay central de turbodinámicos de 7.500 kw. en la que se han colocado bobinas que tienen cerca de cuatro metros de altura, anegadas en aceite.

También hace Van Dam un estudio detallado de los disyuntores automáticos, necesario para procurar la continuidad del servicio después de un corto circuito.

Recoge datos interesantes, pero desgraciadamente incompletos, sobre la dobatida cuestión de la comunicación eléctrica con el suelo de la cubierta de transformadores y máquinas y los más decisivos de la puesta á tierra del neutro de uno ó varios alternadores.

En el estudio sobre protección general por pararrayos de cuernos, se cita como ejemplo digno de imitarse, la protección de las cinco líneas de 70.000 voltios que salen de la central de Molinar (Valencia), de la Hidroeléctrica Española.

Describe las resistencias que deben acompañar á los pararrayos de cuernos, y deduce que no son de temer las sobretensiones resultantes del funcionamiento del arco, cuestión muy debatida, que atribuía á los pararrayos de cuernos, ser la causa de sobretensiones ocasionadas por la oscilación de cargas eléctricas á través del arco mismo.

Describe los pararrayos de intervalos múltiples (Westinghouse) sus perfeccionamientos y montaje en unión á los cuernos y su aplicación especial á las instalaciones subterráneas. Se batan en retirada los pararrayos de intervalos múltiples ante los de cuernos y los electrolíticos por razón de las muy altas tensiones que ya son industriales.

No se muestra el autor muy entusiasmado con las válvulas Gilés y condensadores Moscicki que han entrado en algunos casos en competencia ventajosa con los pararrayos de cuerno, y hasta los han substituido.

M. G. Capart, que acaba de publicar su notable obra, es subdirector de la Sociedad de condensadores de Fribourg, que son precisamente los más modernos aparatos aplicados á las líneas eléctricas de alto potencial, en substitución de los aparatos clásicos.

M. G. Capart, puede presentar en su obra, casos prácticos notables del buen empleo de los condensadores Moscicki, y rechaza, quizás demasiado, en absoluto, algunos de los procedimientos clásicos, muy principalmente los aparatos con distancia explosiva, ó sea los pararrayos de cuernos.