La Energía eléctrica (1914-02-25 00:00:00), página 22

descendió á 50 kilovatios-amperios por kilómetro; la potencia aparente en la Central era, pues, de 100.000 kilovatios-amperios. Hay que observar que la tensión crítica del efecto corona, que es de 142.000 voltios, está muy próxima de la tensión de servicio.

Por consecuencia del fenómeno de capacidad, la tensión se elevó en la extremidad de la línea hasta 162.000 voltios, ó sea el 17 por 100 más elevada que en la Central; los transformadores de Flint estaban colocados en el circuito, pero no cargados; la subestación intermedia de Milwaukee no estaba unida.

Si la tensión en la Central se elevaba á 145.000 voltios, la de la extremidad de la línea llegaba á 170.000.

El efecto de condensación era todavía mayor cuando no había ninguna carga inductiva en conexión, es decir, cuando se ponían fuera de circuito los transformadores de Flint; la tensión subía entonces por lo menos á 190.000 voltios; pero no se pudo hacer ninguna medida exacta.

La extraordinaria elevación de tensión hacia la extremidad de la línea tiene por efecto aumentar considerablemente las pérdidas de energía por efecto corona, para la cual la tensión crítica no es más que de cos \( \varphi = 0,65 \) 142.000 voltios. Esta pérdida de potencia era entonces de 3.000 kilovatios, ó sea de 15 kilovatios por kilómetro.

Con una carga inductiva creciente en la extremidad de la línea la intensidad de la corriente permanece prácticamente la misma que cuando sólo está conectada la línea, aun cuando realmente va disminuyendo. Esto es debido á la disminución de las pérdidas en la canalización que provienen de que la tensión en la extremidad ha descendido, y además que el factor de potencia del conjunto ha mejorado. Si, por ejemplo, en Flint se conectaba una carga inductiva de 4.000 kilovatios, con un factor de potencia, el factor de potencia de la Central mejoraba, resultando igual 0,85.

La diferencia de fase era negativa en la Central por consecuencia del efecto de capacidad.

A medida que se aumenten otras instalaciones el factor de potencia se mejorará; el efecto de capacidad de la línea estará equilibrado por las cargas inductivas, y se espera llegar finalmente á un factor de potencia igual á la unidad.

Todavía no se han hecho medidas exactas de la pérdida de potencia por efecto corona, con carga ordinaria; se la estima en 1,9 kilovatios por kilómetro.

La instalación no tiene todavía más que una carga de 9.000 kilovatios.

La tensión crítica de 142.000 voltios está mucho más próxima de la tensión de servicio; la frecuencia de 60 es así demasiado elevada, y la acción de los fenómenos de capacidad aumentan con la frecuencia.

A fin de evitar variaciones de tensión sería preciso compensar la capacidad de la línea por medio de bobinas de reacción. La carga inductiva debe quedar en permanencia; sin esto se tienen variaciones bruscas de tensión y del factor de potencia, de tal suerte que la regulación de la tensión es casi imposible. (De «L'Industrie Electrique».)

Nueva industria eléctrica en Madrid.—Dentro de breves días comenzará en esta corte la construcción de una hermosa fábrica de filamentos para lámparas incandescentes y maniguitos Auer, para el alumbrado por gas. Según nuestras noticias el negocio lo implanta la Sociedad alemana explotadora de las patentes Auer, habiendo hecho los planos y proyecto de la fábrica un arquitecto de Berlín, que para contratar la obra se encuentra actualmente en Madrid. La fábrica se establecerá en amplios terrenos del paseo de Santa María de la Cabeza, pretendiéndose que las obras estén terminadas en el breve plazo de cuatro meses.

El Duplex-Santano.—Por la Dirección de Telégrafos se ha dispuesto se establezca el Duplex-Santano en el cable trasatlántico de Cádiz á Tenerife, evitando con tal medida el tendido de un nuevo cable, que hubiera costado al Estado muy cerca de cuatro millones de pesetas, cable que se imponía para hacer frente al crecimiento del servicio, y además de tal ventaja, cuya importancia es innecesaria encaecer, se ha hecho justicia una vez más á los extraordinarios méritos de nuestro distinguido amigo y redactor D. Miguel Pérez Santano, al que enviamos nuestra cariñosa felicitación.

LIBROS Y REVISTAS

A los automovilistas.

Nada más interesante á fabricantes, propietarios de automóviles y chauffeurs que el dominar los secretos del automovilismo, tanto en lo referente á la constitución mecánica de los coches, como al dominio de la dirección de los mismos, y para conseguirlo basta adquirir un ejemplar de la quinta edición, notablemente aumentada y corregida, puesta al nivel