La Energía eléctrica (1911-07-25 00:00:00), página 11

Enrejado principal.—El río acarrea en ciertas épocas del año, sobre todo en el período de avenidas, materiales, como ramas, hojas, hierbas, etc., que, penetrando en el canal de trabajo, obstruían los enrejados de las cámaras de agua. Para eliminar dichos materiales se construyó un gran enrejado de 225 metros de largo que, partiendo del vértice del ángulo formado por la presa y la central, y describiendo una gran curva, va á apoyarse sobre el margen derecho del río, más allá de la entrada del canal de trabajo. De este modo, los cuerpos flotantes van á parar hacia el centro del río, cuya corriente natural los arrastra, pasando por encima de las compuertas abiertas.

Soporta dicho enrejado un muro de 2 metros de alto, formando umbral, y pilares de hormigón de cemento, cuyos cimientos descansan sobre el subsuelo resistente del río. La inclinación del enrejado es de \( \frac{1}{6} \) de su altura y se apoya sobre caballetes metálicos fijos sobre los pilares de hormigón.

Los caballetes, en número de 19 y distantes de 12 metros, están unidos entre sí por travesaños metálicos, siendo el principal una gran viga horizontal que sirve de apoyo superior al enrejado. El apoyo inferior está constituido por un dintel enrasado de hormigón.

Para obtener trozos de enrejado no muy pesados, se dividió en paneles de 2 metros de largo, que se apoyan directamente contra vigas de hierro sujetas á la viga principal en su parte superior y se hallan empotrados en el dintel de hormigón, por su parte inferior. Dichos paneles están construidos con barras de hierro llano, reunidas por medio de varillas del mismo metal, y la distancia entre barras es de 3 centímetros.

Una pasarela de vía doble sigue al enrejado en toda su longitud. Una vía permite la circulación de una grúa-puente destinada á elevar y colocar los paneles del enrejado, y por la otra más estrecha circulan vagones para el transporte de los paneles ó de los cuerpos flotantes retirados del agua. La construcción de este enrejado costó 526,000 francos.

En el período de altas-aguas es fácil mantener relativamente limpio el enrejado, porque con maniobras convenientes de las compuertas de descarga se pueden provocar corrientes oblicuas capaces de arrastrar los cuerpos flotantes. No siendo esto posible cuando todas las compuertas están cerradas, y para evacuar las hojas secas acarreadas por el río durante el otoño en cantidades considerables, así como los hielos flotantes que pueden presentarse en invierno, se estableció en el ángulo formado por la presa y el enrejado una compuerta superficial de 3,40 metros de largo por 2,40 de alto que permite espumar la capa de agua y extender todos los cuerpos flotantes á la superficie en el canal de escape.

Distribución de la energía eléctrica.—La corriente alternativa, bifásica, producida en Chèvres, se distribuye en su mayor parte en el cantón de Ginebra: 1.º Por medio de cables subterráneos que á 2.750 voltios conducen la corriente de la Central á Ginebra. 2.º Por medio de una red de líneas aéreas que distribuyen la corriente en el resto del cantón, á 5.000 voltios. Esta red está unida á los cables subterráneos para suministrar el fluido á la ciudad en caso urgente.

Una línea subterránea de 6 kilómetros distribuye el fluido en la ciudad y sus alrededores. De kilómetro en kilómetro se hallan intercalados los transformadores necesarios para la distribución de la energía eléctrica de la zona correspondiente. Esta línea subterránea comprende 10 cables armados bajo plomo, de dos conductores concéntricos del sistema «Berthoud, Borel & Co». El conjunto de estas líneas representa una sección de 900 m² de cobre por fase. (Fig. 3.a)

La distribución de luz y fuerza á los abonados se hace por medio de dos redes secundarias, de las cuales la más importante distribuye la energía en forma de corriente monofásica, á la tensión de 2 × 120 voltios, con cables concéntricos de tres conductores, y la otra, más restringida, transmite corriente bifásica á la tensión de 550 voltios por fase, por medio de cables formados por tres conductores torcidos. Esta última red está afectada á la alimentación de los motores y á la de los arcos voltaicos de las calles. Conviene notar que, á pesar de la elevada tensión de la