La Energía eléctrica (1912-09-25 00:00:00), página 7

de las intensidades desarrolladas por cada una de las dos centrales. Los vectores de las fuerzas electromotrices inducidas serán \( OA_1 \) y \( OA_2 \), \( AB \) será la intensidad de la corriente leída en el amperímetro colocado en el punto de unión de las dos líneas, mientras que \( A_1 B \) y \( A_2 B \) son las leídas en los amperímetros de cada una de las centrales. Si se modifican los campos inductores de los grupos de una central y no los de otra, la suma de los amperios individuales de una central tendrá un valor mayor que su valor primitivo MB ó AB, porque las corrientes se han defasado. La diferencia geométrica entre una de las intensidades actuales \( A_1 B \) ó \( A_2 B \) y la intensidad primitiva MB, mide la corriente que se cierra en el circuito común á los dos inducidos ó grupos de inducción, la cual es la corriente de circulación. Deberán, pues, conducirse las máquinas de las dos centrales de manera que este defasado entre las corrientes de cada central sea lo más pequeño posible para asegurar su utilización máxima sin sobrecarga de amperios sincronizantes, porque según se observa en el diagrama anterior, sus inducidos serán el asiento de corrientes circulatorias ó amperios sincronizantes que les calentarán sin provecho ó sin efecto útil. Para lograr este efecto es preciso que la maniobra de los reostatos de excitación coloque los puntos \( A_1 \) y \( A_2 \) sobre la recta \( AB \), y la suma \( a_1 B \) y \( a_2 B \) será entonces igual á \( AB \), funcionando los alternadores de las dos centrales en condiciones rigurosamente idénticas, y en este caso aun las variaciones bruscas de régimen sobre la red no tendrán apenas influencia sobre la estabilidad del sincronismo. Condición tan importante como la excitación proporcional á la potencia de los grupos de cada central, es la de que los reguladores de las máquinas motrices sean suficientemente perezosos para no responder á las fluctuaciones bruscas instantáneas que suelen á veces producirse en los circuitos de utilización.

Un regulador muy sensible que obedeciese á las más rápidas variaciones observadas en los circuitos, no daría resultado eficaz, pues efecto de sus oscilaciones establecería desincronizaciones parciales entre los grupos, que forzosamente darían origen á una corriente poderosa de circulación sincronizante entre un grupo y otro ó entre una y otra central. Por el contrario, un regulador de turbina suficientemente amortizado para no atender á las variaciones de carga no persistentes es el que mejor efecto produce en el acoplamiento de alternadores en paralelo, sobre todo si éste se realiza entre centrales á distancia. Con el tiempo de uso se notan en estos reguladores desigualdades en su acción que originan fluctuaciones ó oscilaciones en los grupos acoplados.

Hemos observado los amperios sincronizantes ó falsos amperios señalados por el amperímetro en dos centrales, constando la una A de dos grupos electrógenos de 300 H. P., con turbinas Amer y alternadores trifásicos A. E. G., y la otra B con uno ó dos grupos electrógenos, funcionando, según las necesidades, de turbina Chaad y alternadores trifásicos Broun Boveri, situados á la distancia aproximada de 8 kilómetros y funcionando acopladas en paralelo. La fórmula de la intensidad

\[
i = \frac{\text{Pkw}}{500 \times 1,73 \times 0,85}
\]

siendo la presión de 500 voltios y el coseno de 0,85, nos ha dado para un desarrollo en plena carga de 400 kilowatios la intensidad de 470 y 420 amperios; siendo así que, según el cálculo anterior, debieran ser de 545 amperios, observándose el paso de amperios para completar lo marcado por el watímetro de la central B á la A; asimismo en las diferentes cargas de las dis-