La Energía eléctrica (1912-05-10 00:00:00), página 11

cuito. Este transporte se resume en un cambio de tensión y de corriente á los puntos de pasaje de las secciones sucesivas, y he aquí la ley de estos cambios.

En los puntos de paso de una sección á la sección sucesiva de un circuito, el cambio de tensión y en la fórmula de las raíces cuadradas de las empedancias naturales de las secciones, y el cambio de las corrientes en sentido inverso.

El autor concluye indicando cuan fundamentalmente importante es esta propiedad para la indagación del origen y la determinación del grado de destructibilidad de las perturbaciones.

M. Faccioli presenta después su comunicación sobre el Estado actual de los estudios sobre las sobretensiones debidas á maniobras de interruptores.

Durante el verano de 1910 se instituyeron experiencias en la Central Colorado Power C.º para estudiar las oscilaciones que provoca la maniobra de los interruptores de aceite y á alta tensión.

En la época de estas experiencias, la energía era producida por alternadores trifásicos de 5.000 Kw. que funcionaron en la Central Shoshone; estos alternadores estaban montados á estrella con el neutro á tierra. La tensión normal era de 4.000 voltios de fase á fase, con la velocidad de 400 vueltas por minuto. La línea funcionaba a 95.000 voltios, 60 p. s.

En la central, 3 transformadores simples de 3.333 Kw.—A colocados en triángulo elevan la tensión de 4.000 á 90.000 voltios.

Entre la alta tensión de los transformadores y la línea, no existe en la central, interruptores de aceite.

La línea está constituida por tres cables de cordones de 6 hilos de cobre, esta dispuesta sobre un plano horizontal en el que la distancia de dos cables adyacentes es de 3.150 m.

La longitud total, de Shoshone á Deuver, es de 247 Km. cuyos tres trozos consecutivos miden: Shoshone-Leadville 102 Km; Leadville-Dillon, 50 Km. y Dillon-Deuver, 95 Km.

La distancia entre Deuver y Boulder, donde se encuentra la central es de 44 Km.

La línea atraviesa el Continental. Divídese en tres puntos:
1º. Entre Shoshone y Leadville, á 3.660 m. de altura.
2º. Entre Leadville y Dillon á 3.810 m. de altura.
3º. Entre Dillon y Deuver (en el paso de la Argentina) á 4.810 m.

Los hilos se sostienen por medio de isoladores de suspensión en cuatro discos de porcelana. Los interruptores de la estación de Deuver son del tipo de aceite para altas tensiones.

En la época en que las experiencias fueron verificadas estaba la corriente totalmente suministrada por la Central de Shoshone; ahora viene también de Boulder.

En la Central de Deuver, la línea que venía de Shoshone unía á dos transformadores de 2.500 Kw.—A, 95.000, 13.200 voltios, colocados en triángulos abiertos, por medio de interruptores de aceite.

Gracias á los interruptores, se podía en caso preciso, unir la línea de Deuver á Boulder con los cables de alta tensión, pero en la mayor parte de las experiencias, esta línea, en la que se aislaban un conductor, ha funcionado en línea de corriente alternativa simple, y ha sido unida al enrollo de alta tensión de uno de los transformadores de 2.500 Kw.—A cuyo enrollo de alta tensión, se unía, á su vez, á los cables de la subestación de Deuver, nutrida por Shoshone.

En la subestación de Boulder, la línea de alta tensión se une por medio de cuchillos al enrollo de alta tensión de tres transformadores alternativos simples de 3.333 Kw.v. (traslación de 12 1/2 á 1) colocados en triángulo sobre la baja tensión y en estrella sobre la alta. Así, el neutro no estaba á tierra.

En la mayor parte de las experiencias, se abría y cerraba los interruptores de una sección de línea que funcionaba en vacío y unido á otra sección de la línea ó separándoles, según las circunstancias de la experiencia.