La Energía eléctrica (1912-01-10 00:00:00), página 19

Pero cada uno de estos esfuerzos, cada uno de estos progresos, es seguido paso á paso por todos aquellos que combaten con las mismas armas en el mismo terreno, y que no descansan más que cuando han conseguido alguna ventaja, por ligera que sea, sobre el adversario. Este es el tercer factor de evolución: la «conurrencia».

Si se nos pregunta hasta dónde podrá llegar el movimiento de evolución señalado al principio, grandes potencias por unidad de polo, haremos observar que el aumento de potencia y de velocidad de las generatrices eléctricas ha sido determinado por el de estos mismos factores relacionados con el motor: turbinas hidráulicas y turbinas de vapor. El desarrollo de la potencia de las unidades generatrices actuales no ha tenido otro encadenamiento que el de las consideraciones económicas y técnicas, que limitan la potencia de los motores.

Esta dependencia entre el desarrollo de las máquinas eléctricas y su destino hace también que los tipos que consideramos hoy como definitivos, envejecerán ó desaparecerán tal vez, si nuevas formas de energía ó de corriente adquieren más extensión que las formas actualmente conocidas; por ejemplo, el empleo de la energía á alta frecuencia, de nuevas disposiciones de acumulación, etc

b) Características de algunas generatrices modernas.—A continuación citamos algunos ejemplos de generatrices construidas por diferentes talleres, ó en vías de construcción, cuya potencia y velocidad exceden en mucho á las previsiones que se hubieran podido tener en cuenta hace algunos años:

I. Alternadores trifásicos accionados por turbinas de vapor.
II. Dinamos de corriente continua accionados por turbinas de vapor.
III. Alternadores trifásicos para velocidades medias.
IV. Dinamos de corriente continua para velocidades medias.
V. Alternadores y dinamos en 1900.

c) Ligera reseña de la construcción de generatrices modernas.—Relativamente hay pocos cambios que señalar durante los últimos años, en cuanto á los principios de construcción, á los materiales empleados, á los modos de regulación, al rendimiento, y la frecuencia y la tensión de las generatrices, que sensiblemente han permanecido las mismas. El empleo de las altas tensiones producidas directamente por los alternadores no ofrece sino pocos ejemplos (Central de Manojlovak de Ganz y Compañía, 5.200 kw-A, 30.000 voltios), merced á las ventajas de los transformadores estáticos.

Ciertos tipos, de los que algunos prometían mucho, han sido abandonados; por ejemplo, el tipo homopolar, llamado de hierro giratorio, así como los alternadores de inducido rotatorio. Otros tipos, como las dinamos de corriente continua de alta tensión, no se han extendido. Los numerosos sistemas de alternadores compundados han estado en boga poco tiempo; pero ninguno se ha impuesto, y el antiguo modo de regulación por relais y regulador automático, actuando sobre la corriente de excitación, ha prevalecido. Los perfeccionamientos aportados recientemente á los aparatos de regulación les permiten responder á las exigencias más severas y ponen en segundo lugar la cuestión de la caída de tensión. Esta pierde en importancia cada vez más, ante la consideración de la economía del material, aumento del rendimiento y reducción de la corriente del corto-circuito.

De una manera general el material se simplifica, se unifica. Los alternadores se hacen exclusivamente de inducido fijo é inductor giratorio, excitado por corriente continua, no empleándose los alternadores asíncronos más que excepcionalmente.

La demanda de los grandes alternadores-volantes ha descendido rápidamente con la de las máquinas de pistón, y su estudio está casi desprovisto de interés. En cuanto á los alternadores de polos exteriores para motores de explosión, su desarrollo está encade-