La Energía eléctrica (1912-07-10 00:00:00), página 11

Compañías que tienen red de distribución en Barcelona, para lo cual, y con el objeto de no dar preferencia á ninguna de ellas se redactaron dichas bases en el sentido de hacer posible la adopción de uno ó otro de los diferentes voltajes con que aquellas funcionan, tanto para el montaje de la instalación como para el suministro de corriente.

Por otra parte, se desconocía de momento la forma en que, llegado el caso, sería alimentada la instalación que nos ocupa por la Central de la Junta, y aun pudiera ocurrir que los medios cada día más potentes de las Compañías de electricidad establecidas ó que en lo sucesivo sirvan a dicha Capital, y la competencia que entre ellas pudiera suscitarse, hicieran variar el punto de vista que entonces se consideraba como mas conveniente y económico; quedando expuestos, en consecuencia, á que los cables de alimentación que se proponían, no reunieran las condiciones apropiadas en la época de la solución definitiva, ni tuvieran la sección más conveniente para alcanzar una explotación satisfactoria. Con el fin de evitar tales inconvenientes y la adquisición por parte de la Junta, de un material de escaso aprovechamiento dentro de algunos años, se propuso en el citado pliego, que los cables de alimentación, únicos en que el perjuicio tendría importancia, quedaran de propiedad del adjudicatario, el cual podría retirarlos con las prescripciones convenientes, el dia en que terminase el contrato de suministro de corriente.

Debiendo transportar la línea de conducción una corriente que excederá algo de 300 amperios, teniendo en cuenta que aquélla ha de ser suficiente, no sólo para proporcionar la energía necesaria á la referida instalación, sino también la que reclame el ulterior alumbrado de los edificios, talleres y almacenes adyacentes, hoy en construcción avanzada, y asimismo el de la 4.a sección del dique que hay el propósito de construir, se comprende la necesidad y conveniencia, en evitación de sensibles accidentes, de que la referida conducción, en su paso por el muelle Nuevo, se haga subterránea, y así se consignó en las bases; dejando empero, en absoluta libertad á los concursantes, para elegir, dentro de este criterio, el sistema que consideren más conveniente, bien de cable armado en zanja, ó de cable desnudo en atarjea, con la única condición de que el aislamiento, en uno ó otro caso, sea suficiente á no determinar derivaciones á tierra.

Para la redacción de las diversas cláusulas del pliego, además de las condiciones inherentes á la satisfacción de los distintos servicios que han de llenar los elementos de la distribución, se tuvieron también en cuenta las prescripciones establecidas en el Reglamento reformado para las instalaciones eléctricas de 7 de Octubre de 1904; y en las bases que se refieren á suministro de corriente, las de los contratos hoy vigentes con las Compañías abastecedoras, si bien juzgando oportuno, adicionar una nueva cláusula en la que se preceptúa una segunda prueba del estado de la instalación al expirar el contrato de suministro de corriente, á fin de poder juzgar si durante el mismo ha sido debidamente atendida la conservación del material.

Para medir el consumo de energía eléctrica, á que dé lugar el alumbrado discrecional de los focos, que no han de ser encendidos diariamente, sino cuando así lo reclame el servicio de carenado, y que son todos, á excepción de los seis que se proponen para el alumbrado constante de los muelles, y sujetos, por consecuencia al horario oficial, pareció conveniente exigir, en el pliego de bases la colocación de los necesarios contadores á proximidad del cuadro de distribución, al objeto de que estén afectados por la pérdida de voltaje en la línea de alimentación. Estos contadores, á cuyas indicaciones habrán de ajustarse los abonos trimestrales del consumo, servirán además para acusar cualquier falta cometida en el suministro de corriente de los seis focos antedichos.

De lo que precede, se deduce que la solución que se juzgó mas adecuada para garantizar la economía y buen servicio de la susodicha instalación, era la de celebrar un contrato para la adquisición del material y suministro de corriente durante un plazo de tres años, prorrogable de año en año por mutuo acuerdo y con arreglo al mencionado pliego de bases, esti-