La Energía eléctrica (1911-05-25 00:00:00), página 5

Una comutatriz de corriente continua en corriente alterna á 75 voltios, 16 periodos por segundo, proporciona la energía necesaria para efectuar las llamadas.

Cuadro de distribución de fuerza y de fusibles.—Dichos cuadros, representados en el grabado número 2, están constituidos por placas de pizarra montadas sobre armazón ó bastidor metálico, y contienen el conjunto de aparatos necesarios para la puesta en marcha de los motores y dinamos, constando el cuadro de fusibles de los elementos indispensables para la protección del completo de las líneas que tienen acceso al comutador, y para subsanar la dificultad de reconocimiento de fusión de los mismos, se dispone de una lámpara piloto destinada á indicar cuál sea la serie en que se ha producido, entrando á dicho efecto en funcionamiento un timbre de alarma. Para más facilidad en la localización de la avería, la existencia de ésta es reconocida por la aparición de una pequeña perla de vidrio blanco sobre el fusible quemado é indicadora del elemento que ha sufrido los efectos de la descarga.

Mesa de vigilancia e inspección.—Está afecta al servicio del jefe de la central, y valiéndose de la misma puede recibir y pedir comunicaciones con los abonados, al propio tiempo que le es dable observar, recurriendo á las llaves de escucha, la actividad desplegada por las operadoras en el establecimiento de las comunicaciones que le son interesadas por los abonados.

Mesa de ensayos.—Existe asimismo una mesa de ensayos, colocada junto al distribuidor general y cuyo fin no es otro que el de localizar las averías que pueden producirse en las líneas, bien lo sean en el exterior ó en el interior de la central. Determinada la causa, puede circular las órdenes oportunas e inspeccionar asimismo si la reparación ha sido efectuada con el debido acierto.

Cables.—Las conexiones entre los distribuidores repartidores y los armazones, se efectúan todas ellas por medio de cables de un determinado número de conductores de cobre estañado con capas aislantes de lana y seda. Cada par de conductores está retorcido en espiral á fin de amortiguar los efectos de inducción sobre los conductores vecinos. El color de la cubierta exterior, ó sea la de seda, permite distinguir los distintos conductores de un mismo cable sin necesidad de proceder á ensayo alguno.

Descripción del funcionamiento.—El esquema de conexiones es el representado en la figura 3.a constando toda estación de abonados de transmisor, receptor, bobina de inducción, timbre de llamada, condensador y de horquilla ó palanca comutadora.

Respondiendo este sistema al previamente descrito, es suficiente que el abonado retire el receptor de la palanca comutadora para que el relevador de línea A entre en funcionamiento y se produzca el alumbrado de la lámpara incandescente B, colocada en la parte inferior del jack local ó de contestación D de la línea. Esta lámparilla se apaga automáticamente tan luego como la operadora coloca la correspondiente clavija en el jack local, por el hecho de funcionar en este momento el relevador interruptor E.

Cerciorada la telefonista de que la línea del abonado pedido está libre (á cuyo efecto le será