La Energía eléctrica (1911-05-10 00:00:00), página 4

formas de aplicarlos. Dichos accesorios han sido empleados por la A. E. G., de Berlín, en su oficina de instalaciones de Strassburg, por la Siemens-Schuckerwerke y por las más importantes casas alemanas.

Por último, de otro accesorio, por cierto también bastante útil, nos ocuparemos en este artículo. Nos referimos al espejo para buscar averías en las líneas, entendiéndolo por averías, no sólo cuanto á los aisladores se refiere, sino también todas cuantas malas soldaduras, empalmes y derivaciones pudiera haber en una línea. Se trata, sencillamente, de un espejo especial sistema «Blitz», el cual va montado sobre una percha de bambú, que puede tener una longitud apropiada á la altura de los postes de la línea que se quiere examinar, figura 7.a Aproximando el espejo al sitio de la línea ó aislador que se quiera examinar, se verá en él perfectamente cuanto de otro modo es imposible ver, á no ser que suba al poste la persona encargada de tal operación.

El espejo está articulado en su apoyo de tal forma, que se puede obtener la inclinación que se quiera en el mismo. Parece, á simple vista, que la percha, sobre todo si tiene una altura de 14 metros, deberá tener un peso bastante grande que impidiera gobernarla debidamente para aproximar el espejo al objeto que se desea examinar; sin embargo, no sucede así, pues una percha de tal longitud (que para mayor comodidad se puede desmontar en tres ó cuatro partes para su transporte), pesa solamente unos 6,5 kilos. En la figura 8.a se puede ver el modo de examinar una línea con ayuda del espejo «Blitz».

Las ventajas que estos accesorios ofrecen para las líneas aéreas, como se ve, son grandes y compensan sobradamente los gastos que ocasionan (gastos que, por otra parte, no son muy grandes), y son muy dignos de tener en cuenta, por los propietarios y cuantos á la construcción de las mismas se dedican.

Elío Rubio Sala,
Técnico de la S. en C. Luis Bureguers.

Barcelona, Febrero 1907.

La Central hidro-eléctrica de Ingeredsfors (Suecia)
para la transmisión de fuerza á 40.000 voltios, con sus centrales de reserva, de distribución, etc.

(CONTINUACIÓN)

LÍNEA DE TRANSMISIÓN.—Los conductores de las dos líneas de transmisión desde la central de Ingeredsfors á la subcentral de Molndal, consisten en alambre de cobre desnudo de 50 milímetros cuadrados de sección. Aunque sigan la misma dirección, ambas canalizaciones fueron en un principio montadas cada una en diferente línea de postes de madera á 40 metros de distancia, que en parte han sido substituidos por postes de hierro. En las líneas primitivas cada quinto poste es de retención, no sirviendo los cuatro intermedios más que para soportar los conductores. Ambas líneas están puestas á tierra con un alambre de 50 milímetros cuadrados de sección, pasando por los postes á media altura, aumentando así al mismo tiempo la consistencia de los postes en una misma línea. Cada quinto poste, que por lo general no es de retención, está puesto á tierra efectivamente.

Dentro de cierto número de años las dos líneas de postes de madera han de substituirse completamente por una línea única de torres de hierro de ángulo. En la figura 7.a ya se ve la manera como los conductores están montados en los aisladores de porcelana de las torres de hierro á altu-