La Energía eléctrica (1911-07-10 00:00:00), página 9

el diámetro de ésta y por consiguiente su consumo líquido, es decir, su potencia; por el contrario, durante el invierno el salto es bastante grande para impulsar una turbina de diámetro regular á la velocidad angular exigida. Para orillar estas dificultades se estableció el tipo especial de turbinas mencionado.

Durante el invierno se deja solamente penetrar el agua en la turbina inferior (llamada turbina de invierno), la cual está dividida en tres estantes, de radios diferentes, para poder utilizar la potencia del agua con un rendimiento máximo. Con un salto de 8,10 m y un rendimiento de 75 % esta máquina puede dar, cuando las compuertas están completamente abiertas, una potencia de 1.200 HP.

En verano, con un salto de 4,30 m. solamente, el consumo de la turbina disminuye, y estas dos causas juntas, añadidas á una disminución lógica del rendimiento, reducen la potencia de la turbina á 400 HP. Entonces es cuando se permite el acceso del agua á la turbina superior (llamada turbina de verano), colocada en la extremidad correspondiente del árbol y cuyo diámetro inferior permite utilizar el salto, con el mejor rendimiento posible, á la velocidad normal. El complemento de fuerzas producido por la marcha de esta turbina es de 400 HP. Su forma es la misma que la de la turbina inferior, de la que sólo se diferencia por la inclinación de su cono y por su diámetro.

El distribuidor ó corona fija de la turbina presenta la misma disposición de estantes al interior; pero, exteriormente, estos estantes están limitados por una superficie cilíndrica, de manera que el aspecto exterior de la turbina es el de tres cilindros dispuestos por grados. Cada distribuidor tiene una longitud radial tal, que el desarrollo exterior es doble del que se necesita para la admisión del agua, la cual se efectúa por la parte superior. Las paletas tienen una anchura igual á la del orificio de admisión; disposición ésta que ha sido impuesta por el sistema de regulación adoptado.

La turbina superior funciona, en parte, con salto aspirado. El agua que de ella se escapa es conducida por un canal en forma de S, de hormigón armado, al canal de trabajo.

La turbina inferior funciona casi exclusivamente bajo la presión del salto. El árbol de la turbina, de acero y de 300 \( \frac{\text{m}}{} \) de diámetro, está solidamente abrazado por 4 soportes y acoplado directamente al árbol del alternador. Este árbol, que lleva las dos turbinas y la parte móvil del alternador, está colgado superiormente por medio de un pivote de aceite, construido del modo siguiente: el armazón del alternador presenta en su centro un platillo horizontal, de superficie perfectamente plana, y atravesado por el árbol. Este lleva también un platillo de iguales dimensiones, que viene á descansar sobre el primero. Entre estos dos platillos se inyecta el aceite á la presión de 15 atmósferas; el platillo móvil se levanta entonces una fracción de milímetro, y se encuentra como flotando sobre una débil capa de aceite, sobre la cual el frotamiento es muy pequeño. Este sistema no es recomendable por los gastos de conservación y explotación considerables que necesita y por ser su funcionamiento, además de delicado, muy inseguro.

Fig. 2.a Central eléctrica de Chévres.