La Energía eléctrica (1911-06-25 00:00:00), página 15

Cuadro de distribución.—El antiguo cuadro sirve para los cuatro primeros grupos, y para cada uno de ellos comprende los órganos de acoplamiento y de regulación de la excitación, lámparas de puerta en fase, amperímetros, voltímetros, reostato de excitación y un interruptor automático. Al medio se encuentra un panel que contiene ocho amperímetros, dos por línea de partida, á 6.000 voltios, con dos volantes para los reostatos. Las líneas de partida son las de Miex, Bouveret, Moutreux y Aigle. El nuevo cuadro sirve para todos los grupos y está en forma de pupitres, frente á la sala de máquinas; detrás se encuentran los transformadores de 6.000 á 22.000 v.

Los paneles correspondientes á las unidades de 2.000 HP llevan, en particular, un voltímetro diferencial. Para verificar el acoplamiento se pone la máquina en marcha, en vacío; conectando el voltímetro á la línea, se lee su tensión, luego se le conecta á la máquina y se regula la excitación para obtener el mismo voltaje. Mientras tanto el maquinista, que desde la máquina observa las lámparas de fase, regula la velocidad de la turbina. Al principio el voltímetro diferencial marca el máximo de su graduación; tiene oscilaciones rápidas y crecientes, durante todas las operaciones que acabamos de describir, hasta que la aguja pasa por el cero y entonces es cuando se efectúa el acoplamiento.

Después de los transformadores de 22.000 voltios están colocados los interruptores de aceite; un sistema de unión impide la abertura de la puerta si la línea está en carga, pudiéndose abrir en el caso contrario y entonces el circuito se corta automáticamente.

Como se ve, esta disposición tiende á evitar desgracias, impidiendo el acceso al cuarto de transformadores cuando éstos están en carga.

Los cuadros particulares para las excitatrices se encuentran delante de cada uno de los dos grupos.

Coste de primera instalación.—Al principio de la instalación sólo existían los cuatro generadores de 500 HP. La instalación costó, comprendiendo la adquisición de los derechos de agua, aproximadamente 800.000 francos, ó sea para los 2.000 HP correspondientes, 400 francos por caballo.

Los 2.000 HP últimamente instalados sólo necesitaban la colocación de una nueva cañería y de dos nuevos grupos electrógenos; su coste fué tan sólo de 300.000 francos, que equivale al precio de 275 francos por caballo, considerando la instalación de los 4.000 caballos.

La presa y la parte superior de la canalización, habiéndose establecido para una fuerza de 10.000 á 12.000 cabs., el precio medio del caballo irá disminuyendo constantemente á medida que la instalación vaya completándose.

José Ríos Cogollos.
Ingeniero.

CRÓNICA E INFORMACIÓN

Aguas.—A D. Casimiro Cardero, de Barbadiilo del Pez, le ha sido concedido por el gobernador de Burgos el aprovechamiento de 600 litros de agua del río Pedroso.
—D. Eugenio Grasset y Echevarría ha presentado en el Gobierno civil de Jaén un proyecto solicitando la concesión de 750 litros de agua por segundo del caudal del Alguacebas Grande, término de las Cuatro Villas, con destino á la producción de energía para usos industriales.
—Por el Gobierno civil de Santander ha sido favorablemente informado el expediente y proyecto instruido á instancia de D. Zacarías Pradera y Arzadán solicitando reformar el aprovechamiento de aguas del río Asón, utilizadas en los molinos Bien Aparecida y Povedal, en término de Ampuero.
Subastas.—La Gaceta del 22 de Junio publica los pliegos de condiciones para las subastas de la construcción y explotación de las redes telefónicas de Cervera (Lérida) y Torrelavega (Santander).