La Energía eléctrica (1911-03-10 00:00:00), página 20

vos en España de la acreditada fábrica sueca de electricidad «Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget», de Westeras, ha cerrado contrato con el Excmo. Sr. D. Estanislao de Urquijo para un grupo convertidor y otras máquinas, sumando un total de unos 3.000 caballos, destinados a la importante Empresa Salto de Bolarque, lo que justifica una vez más el justo renombre y excelente calidad de que gozan las importantes fábricas de la Sociedad Allmänna Svenska de Electricidad.

El tiro natural y la construcción de una chimenea.—Para el establecimiento de una chimenea hay que tener en cuenta dos elementos principales, que son: el diámetro interior y la altura. Generalmente se admite que el tiro varía como el cuadrado de la altura; pero, según M. Brinkerhoff, la depresión producida varía en razón directa de la altura. Esta depresión en la caldera tubular, es de 8 mm., pudiendo llegar á 10 mm., con una depresión de 50 por 100. En el hogar, la depresión varía con la naturaleza del carbón y la cantidad de combustible quemado por metro cuadrado y hora, pudiendo variar de 3 á 30 mm.

M. Brinkerhoff ha publicado en Power el cálculo de la chimenea de una caldera tubular, cuyo hogar debía quemar 122 kilogramos de carbón por metro cuadrado y hora, y termina admitiendo que debe producirse una depresión total de 21 milímetros.

Para producir esta depresión, deduce que es necesaria una chimenea de 45 metros de altura, y opina que, para un buen funcionamiento, no debe reducirse esta altura; pues el modo de obrar de algunos industriales, que la reducen aumentando el diámetro, suele dar irregularidades en la marcha, ocasionadas por la insuficiencia del tiro. Teóricamente, con una chimenea de 30 metros de altura, es necesaria una sección de 0,65 metros cuadrados por 1.000 caballos; pero en la práctica el autor admite una sección de 1,85 metros cuadrados para 2.000 caballos y aún más, reduce esta sección en un 10 por 100 y llega á un 20 por 100 para grandes instalaciones, admitiendo una sección de 1,20 metros cuadrados para pequeñas instalaciones.

El tiro debe regularse cuidadosamente para que no pase el límite útil, debiendo tenerse en cuenta que el viento puede aumentar sensiblemente el tiro, produciendo un efecto de succión en la chimenea. Para evitar esto se empleará un regulador de acción muy lenta, para no producir cambios bruscos en el régimen del tiro, debiéndose colocar lo más cerca posible de la chimenea.

Concurso.—Debiendo proveerse en la Escuela especial de Ingenieros Agrónomos, mediante concurso, el cargo de preparador electricista, los que deseen obtenerlo lo solicitarán del señor director de la misma, antes del día 23 del corriente mes.

Los aspirantes á dicho cargo deberán reunir las condiciones siguientes:

1.º Ser español.
2.º Mayor de veinticinco años, y no pasar de los cuarenta.
3.º Reunir las condiciones físicas necesarias para el desempeño del cargo.
4.º Estar en plena posesión de todos los derechos civiles.
5.º Poseer algún título.
6.º Haber desempeñado servicios en armonía con la plaza que se provee, en Empresas, Compañías ó Sociedades de electricidad.

Material para telégrafos.—La Dirección de Telégrafos anuncia la subasta para adquirir 30.000 soportes telegráficos, con destino á las líneas telegráficas del Estado.

Cálculo del diámetro económico de las cañerías forzadas.—Cuando se desea establecer una central hidráulica que ha de explotar un salto grande de agua, es importante estudiar con detenimiento y determinar con la mayor exactitud el diámetro que se ha de dar á las cañerías forzadas, porque su precio resulta considerable.

Si L es la longitud de la cañería; H, la altura de caída, y D el diámetro, el peso total está dado por la fórmula

\[
p = 1,3HD^2L
\]

Si N es el número de horas de funcionamiento calculado por año, será \( P = NP' \), siendo \( P' \) la potencia media. El ingreso anual será \( R = vNP' \), representando \( v \) el precio de venta del caballo-hora.

Los gastos comprenden: 1.º, una parte M independiente de la cañería; 2.º, una parte variable X que proviene del interés y de la amortización de la cañería.

Si \( f \) es el precio en francos de la tonelada de acero, y \( t \) la tasa de amortización y de interés por franco, esta parte variable tendrá por expresión

\[
X = aD^2;
\]

poniendo \( a = 1,3HItf \), el gasto anual será

\[
M + X = M + 1,3HD^2Lt.
\]

Los beneficios serán

\[
B = vNP' - (M + 1,3HD^2Lt).
\]

Es necesario, pues, tratar de hacer máximo el valor de B.

Si Q es el gasto medio en metros cúbicos; \( h \), la