La Energía eléctrica (1911-09-25 00:00:00), página 8

corriente trifásica del motor, entre los anillos colectores y el inducido (fig. 5.a). Mientras sea constante la tensión en los anillos colectores, se produce una variación en la tensión de la corriente dirigida por el inducido, que es proporcional á la excitación de la dinamo adicional. Pero como la tensión de la corriente continua es proporcional á la de la alterna, se tiene ya que existe una dependencia entre aquélla y la excitación de la máquina trifásica adicional, con lo que se consigue la regulación deseada.

Sobre este principio se han construido cientos de conmutatrices, alcanzando la potencia total de las mismas más de 100.000 kilovatios.

No debe confundirse con el problema expuesto anteriormente de regular la tensión, el de mantener constante la de la corriente continua cuando la trifásica disminuye. En este terreno presenta el grupo motor-generador también la propiedad de que la tensión de la corriente continua es independiente de la trifásica, guardando sólo relación con las variaciones de frecuencia de ésta, lo cual, tratándose de grandes centrales, no tiene que tomarse en cuenta, porque, de variar algo la frecuencia, ha de ser en límites pequeños.

Pero las variaciones de tensión son inevitables, sobre todo si se trata de un transporte á grandes distancias, en cuya línea llega hasta aceptarse una pérdida de 10 por 100; y si en este caso han de alimentarse redes de alumbrado, es de todo punto necesario emplear el grupo motor-generador, porque en la Conmutatriz variará la tensión de la red proporcionalmente á la de la línea de transporte.

Este es uno de los puntos que hay que tener muy presentes para proyectar instalaciones de transformación de corriente.

El problema varía por completo si hay instaladas grandes baterías de acumuladores, pues las variaciones en la tensión primaria sólo se traducen en variaciones de la corriente de la batería, no influyendo en nada en la tensión.

Como se ha visto, el grupo motor-generador presenta propiedades que hacen su empleo preferible en algunos casos al de la Conmutatriz, á pesar de su precio más elevado y de un inferior rendimiento.

Parte tercera.

Se ha mencionado ligeramente el empleo de los convertidores en las instalaciones de máquinas de extracción y de trenes de laminar reversibles, y al tratar ahora con un poco de extensión de esta clase de instalaciones debe primeramente indicarse que la corriente continua por sí sola no resuelve ningún problema si no reúne la propiedad de poder su tensión ser regulada desde O hasta el valor máximo, pues el número de revoluciones del motor de la máquina de extracción ó de laminar dependerá de la tensión de aquélla.

Para conseguir esta regulación es preciso disponer de una dinamo especial cuya tensión pueda variarse á voluntad con el regulador de excitación desde O hasta el máximo. El motor estará permanentemente conectado á los terminales de la dinamo.

Esta dinamo se accionará por un motor cuyo número de revoluciones sea próximamente invariable, y por lo tanto se tiene ahora, con el regulador de la corriente en la mano, los medios necesarios para regular la velocidad del motor de la máquina desde O hasta la máxima, con sólo mover el volante ó palanca del regulador, pudiéndose también invertir el sentido de rotación del motor excitando la dinamo en sentido inverso. Esta conexión ha recibido el nombre de Leonard, que fué su inventor.

Disponiéndose de corriente trifásica, se tomará como motor para accionar la dinamo uno de esta clase, formándose un grupo motor-generador, pues en esta clase de instalaciones el empleo de la Conmutatriz es completamente imposible, debido á tenerse que regular la tensión entre límites muy extremos.