La Energía eléctrica (1911-10-10 00:00:00), página 19

rato, á saber: 10 cm., para 100.000 volts; 20, para 150.000, y 30, para 300.000.

La caja lleva enfrente del disco una especie de cápsula móvil, corrada en su pared y fija á una varilla horizontal de aluminio suspendida por dos alambres de acero. Cuando el disco y la cápsula se unen á dos puntos entre los cuales existe la diferencia de potenciales que se trata de medir, aquél atrae á ésta, y mediante un mecanismo de bolas y manivelas se transmite el movimiento á una aguja que marca sobre un cuadrante. La aperiodicidad del volmétro se obtiene por un amortiguador de aire, colocado en el extremo de la varilla que soporta la cápsula, y un amortiguador electromagnético que actúa sobre la aguja.

Con este aparato se consigue una precisión grande, pues el error de la medida no excede del 1 por 100.

Protección de las tuberías contra la electrolisis.—En una revista científica americana da cuenta el Sr. Fitzhugh de los experimentos por él realizados para proteger las tuberías enterradas contra la electrolisis, hasta encontrar uno, eficaz, que consista en cubrir los tubos con capas de pez, con alquitran y papel.

El tubo de hierro forjado se cubre primeramente en una mezcla de pez y alquitran, calentada hasta adquirir completa fluididad, y sobre ella se enrolla, formando hélice, con bordes solapados una cinta de papel de 10 centímetros de ancho. Esta envolvente de papel se pinta entonces con alquitran y se cubre con otra tira igual, tratada del mismo modo: el proceso se repite cuatro veces. Los tubos así aislados fueron enterrados en condiciones marcadamente favorables para la electrolisis juntamente con otros no tratados por el mismo método, y habiendo sido retirados al cabo de dos años se vio que los tubos no protegidos estaban agujereados y casi del todo inútiles, mientras que los aislados estaban, con poca diferencia, como cuando fueron colocados. Se cree que los tubos tratados por este método tendrán una vida, por lo menos, doble. Sólo se cubren de aislador los tubos de distribución de hierro forjado; la red de tubería fundida, de gran diámetro, sufre menos corrosión y efectos electrolíticos que la de distribución.

El aislador de papel y alquitran adquiere gran dureza al enfríarse, y los tubos así tratados pueden ser manejados sin más precauciones que los ordinarios.

Conservación de los postes de madera por medio de los fluoruros.—En Elektrotechnik und Maschinenbau (Viena, 1910, n.º 24), se describe un nuevo proceso de conservación de los postes de madera, que consiste en impregnar la madera en una solución de floururo de zinc ácido (Zn F3 + 2 HF).

Esta solución resulta, según experiencias de laboratorio hechas á este propósito por el Sr. Malenkovic, por una parte, y por otra por el doctor Netzsch y experiencias prácticas, iniciadas en 1905, cinco veces más activa que el sulfato de cobre y el cloruro de zinc. Tres años después de la instalación de postes tratados con el floururo de zinc, los postes no presentaban ni la más pequeña traza de descomposición; al cabo de los cuatro años se conservaban muy bien el 75 por 100. Por el contrario, los postes impregnados con sulfato de cobre estaban en estado de putrefacción; el 50 por 100 al terminar los tres años, el 65 por 100 á los cuatro y fuera de uso por completo. Si bien es cierto que con el floururo de zinc no se obtiene la acción antiséptica que con el sublimado, tiene, en cambio, la ventaja de ser sensiblemente menos costoso el procedimiento que examinamos. Por esto se empleará con ventaja en aquellos casos en que no sea necesario recurrir á un antiséptico tan enérgico como el sublimado, como, por ejemplo, para la protección de la parte superior de los postes cuya base esté empotada en un zócalo de hierro ó de cemento. La solución más adoptada contiene el 20 por 100 de floururo de zinc ácido; su grado de concentración es de 250 Beaumé. Se puede sin dificultad conservarle y transportarle en recipientes de madera. Cuando se la va á emplear se añade agua para obtener el grado de concentración conveniente, que en la mayor parte de los casos es de 5°,5 Beaumé.

GUÍA DEL CAPITALISTA

Valores.—Últimas cotizaciones de valores de electricidad. Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

ACCIONES

  Madrileña de electricidad	96,00

  Electricidad de Chamberí	81,00

  Idem del Mediodía	18,00

  Fábrica del Norte	100,00

  Electricita del Pacifico	98,00

  Hidráulica Santillana	147,00

  Electricidad del Sur	101,00

  Madrileña de Tracción	95,00

  Sociedad Mengemor y Compañía	70,00

  Electra Industrial	84,00

  Popular Ovetense	102,00

  Gas y Electricidad de Gijón	42,00

  Tranvías de Gijón	120,00

  Aragonesa de Electricidad	100,00

  Eléctricas reunidas	102,00

  Electra Peral	100,00

  Industrial Química	51,00

  Motrices del Gallego	100,00

  Telefónica Electro-Química Aragonesa	78,00

  Eléctro-Química Aragonesa	96,00

  H. Eléctrica de Huesca	119,00

  Tranvías de Zaragoza	201,00

  Eléctrica de Cáceres	96,00