La Energía eléctrica (1911-12-10 00:00:00), página 14

4.º Las medidas hechas con siete muestras de hilo de aluminio, dieron por término medio los resultados siguientes:

Resistencia en microhmios-cm. á 20° C... 2,806
Peso específico ............................................. 2,7

5.º El coeficiente de temperatura del cobre y la variación de la resistencia específica para 1º C. es proporcional á la conductibilidad; para una misma temperatura y una misma exénsion tienen un valor de 0,000598 ohmios-metros ó 0,00081 microhmios-cm.

Según el Sr. Dollinger, las medidas hechas en el «Bureau of Standards», han mostrado que se puede conservar el coeficiente de temperatura á 20° C. multiplicando la conductibilidad (c) del cobre, expresada en tantos por 100, y referida á la resistencia específica de 0,153022 ohmios-grados-metros á 20° C., por el factor 0,00394.

Para temperaturas t, comprendidas entre 10 y 100° C. se tiene la relación

\[
a_1 = \frac{1}{c \times 0,00394} + (t_1 - 20).
\]

Cables subterráneos para corriente continua.—La electrolisis es un enemigo constante de los cables subterráneos. La corrosión producida en sus armaduras hace que los conductores pónganse en contacto con las tierras húmedas, determinando cortocircuitos, con la quema- dura del aislante entre cables. Lo hemos probado prácticamente que, cables subterráneos de distribución trifilar, tan sólo con el uso de dos años han quedado inutilizados. Un trozo de cable, continuación de una línea de distribución trifilar de corriente continua y enlazado por la salida á otra parte de la misma red de distribución aérea, no preservado de la humedad, ha sido víctima de esta electrolisis. Efectivamente: las derivaciones á tierra, producidas por la humedad en el bote ó cajetín de salida, determinaron la electrolisis del terreno, dando lugar á la corrosión, primero, de las bandas de hierro, iniciada por pequeños orificios extendidos por esta envoltura, por las cuales la corrosión se continuaba á la envoltura de plomo de los tres cables trifilares encerrados en ella. Los orificios de pequeño diámetro abiertos en el plomo determinaron la penetración de la humedad en los aislan- tes de los cables interiores, dando origen esta humedad infiltrada entre los conductores de energía eléctrica, á cortocircuitos interiores que terminaron por dejar inútil, en cortocircuito franco, gran parte de este cable, para el servicio del alumbrado á que se destinaba.

Observamos que la corrosión y consiguiente inutilización del cable subterráneo no era total, sino que se limitaba á la mitad aproximadamente á partir del punto de débil aislamiento origen de la electrolisis, el cual estaba situado en el enlace, por el cajetín de salida, con la línea aérea de distribución.

Como vemos la primera causa de destrucción de estos cables subterráneos destinados á la transmisión de corrientes continuas está en la electro- lisis, producida, aunque sea por pequeñas deriva- ciones á tierra, que tienen lugar, sobre todo en los puntos más débiles, que son los de enlace á líneas aéreas.

Esta electrolisis se debe procurar á toda costa evitar, aislando perfectamente los empalme- nes entre líneas subterráneas y aréas de corriente continua, habiéndose demostrado prácticamente que, en tanto que un cable subterráneo transmitiendo corrientes alternas conservase perfectamente al cabo de largos años de empleo, uno de corriente continua queda inútil á los primeros años de establecimiento.—M. A.

Nuevas centrales.—Conforme anunciábamos en nuestro número de 10 de Noviembre próximo pasado, el día 26 de dicho mes tuvo lugar la inaugu- ración de la fábrica de electricidad en Artá (Baleares).

La nueva instalación es de corriente continua trifilar á 60 voltios. La dinamo es movida por un motor á gas pobre de 30 caballos.

Tan notable mejora se debe al distinguido In- geniero electricista D. Enrique Ordinas, quien venciendo no pocas dificultades, ha triunfado en su empresa, aportando á ella su capital é inteli- gencia.

—Comunican de Badajoz que están terminán- dose las obras en el Guadiana para surtir de luz eléctrica á Navalvillar de Pela, Puebla de Al- cocer, Esparragos de Lares, Orellana la Vieja, Orellana la Sierra y Madrigalejo.

—Se ha inaugurado en estos días la central eléctrica instalada en el Molino Marimón, y dedica- da al alumbrado público de Pobatida, Vilellas, Gratallóps, Tarroja y Llode.

Líneas de transportes.—D. Rafael Vigaray Navarro ha presentado en el Gobierno civil de Granada un proyecto para la instalación de una línea eléctrica de alta tensión, destinada al alum- brado de Guadix y su estación férrea y de los pueblos de Diezma, La Peza, Darro y Purullena.

Material para telégrafos.—El pleno del Con- sejo de Estado, reunido en la mañana del 23 del pasado mes de Noviembre, acordó autorizar un gasto de 800.000 pesetas con destino á la adquisición de postes y aisladores telegráficos, que hará por subasta la Dirección general, á condi- ción de que este gasto quede consignado en los del primer presupuesto que se haga.