La Energía eléctrica (1911-06-25 00:00:00), página 14

como este pequeño movimiento se realiza, la leva vuelve otra vez á balancearse libremente y sube ó baja según la voluntad del taquímetro, sin exigirle esfuerzo alguno. Se deduce, pues, de lo que precede que el taquímetro trabaja libremente y que la velocidad de abertura ó cierre del sistema de compuertas es una función perfectamente determinada y regulable de la turbina.

El taquímetro lleva también un resorte regulable y dos palancas de contrapeso, de posición variable, que permiten hacer variar, dentro de los límites admitidos, el número de revoluciones que se desea adquirir. (Fig. 1.)

Alternadores.—Alternadores de 500 HP.—Producen corriente monofásica de 60 amp. bajo 5.500 á 6.000 voltios, con una frecuencia de 50 períodos por segundo. En los alternadores Brown-Boveri, la corriente de excitación proviene de una excitatriz montada sobre el mismo árbol, en el lado opuesto á la turbina; el diámetro de la armadura es de 930 \( \frac{m}{\pi} \). En los alternadores Thury, la corriente proviene de una dinamo especial, accionada por una turbina pequeña de 25 HP. Estos alternadores pertenecen al tipo de inducido giratorio; el peso del cobre de la parte rotatoria es menor, el equilibrio se puede obtener más fácilmente; la fuerza centrífuga que se ejerce sobre los conductores los mantiene energicamente dentro de las ranuras é impide absolutamente las vibraciones de los conductores del inducido, bajo la acción de los efectos electro-magnéticos debidos á la corriente alternativa. Los seis imanes que forman la corona polar están conectados en serie y alimentados por la excitatriz á la tensión de 110 voltios. Le recoge la corriente por medio de frotadores de carbón sobre dos anillos fijos colocados cada uno á ambos lados del inducido; estos anillos están unidos al arrollamiento por conexiones que atraviesan los casquetes de aluminio ajustados sobre la masa de chapas y que forman protección. Cuando estas máquinas se disparan, llegan á girar á 2.000 revoluciones por minuto y la velocidad periférica de la rueda varía de 60 á 123 m. por segundo, trabajando entonces el metal á 3 kilogramos.

Alternadores de 2.000 cals.—Producen corriente trifásica á 6.000 voltios, llevando cada uno un volante. Dos excitatrices (una de reserva) alimentan estas dos unidades. La corriente trifásica á 6.000 voltios se transforma en 22.000 para su transporte á Montreux.

Batería de acumuladores de reserva.—Los acumuladores destinados á funcionar en caso de socorro son del sistema «Pollak»; existen 60 elementos de una capacidad de:

    99 amperios-horas
    para una corriente de descarga de 33 amp.
    (3 horas)

    86
    9
    43
    (2)

    69
    9
    69
    (1)

La corriente máxima, cuanto á la carga, es de 45 amperios, valor que no puede exceder, bajo pena de un rápido deterioro; la carga se verifica regularmente hasta 2,5 voltios por elemento, ó sea 150 voltios, momento en que se produce igualmente un desprendimiento de gas y al mismo tiempo en todos los elementos, en las placas + y —. La corriente de descarga máxima es de 60 amp.; corriente que hay que interrumpir cuando solamente indica el voltímetro 108 voltios.