La Energía eléctrica (1911-02-25 00:00:00), página 14

bien en favor de las turbinas de vapor, pues además de utilizar mejor la condensación, por carecer de los espacios perjudiciales de las máquinas de émbolo, el vapor recibido en los condensadores está por completo libre de grasas, pues no hay necesidad de emplearlas en el interior de las turbinas, y sirve perfectamente para la alimentación de las calderas, sin previa necesidad de depuración de ninguna clase.

Segundo grupo.—Centrales de más de 400 kilovatios de potencia.—Como el rendimiento de una máquina, como es de todos sabido, es tanto mayor y su consumo menor á medida que crece la potencia, en las máquinas que ahora consideramos se alcanzan mejores rendimientos y consumos; y éstos son aún más favorables en los turbos, por las condiciones tan ventajosas en que hemos dicho ejecutan su trabajo. (Véase el cuadro de consumos que se inserta al final.)

Hemos visto anteriormente que todas las ventajas técnicas están en favor de los turbos alternadores; acabamos de ver las cifras tan reducidas de consumo de vapor que en ellas se alcanzan, y sólo nos queda, para saber si su empleo es conveniente, tener en cuenta su precio, el de sus fundaciones y el edificio necesario para hacer la instalación.

Estas últimas condiciones son tan favorables para los turbos por las dimensiones tan reducidas que ocupan á igualdad de potencia, comparándolas en las máquinas de vapor, que deciden en su favor casi siempre, aun prescindiendo de aquellos casos de que, por tratarse ya de grandes potencias, no sería ya una buena solución una máquina de vapor.

Un ejemplo muy interesante de lo que estamos diciendo, y con aplicación también á Centrales de reserva, lo encontramos en lo hecho por la importante Sociedad Hidroeléctrica Española, que ha establecido como Centrales de reserva á vapor, de su instalación del Molinar, una en Valencia, con un turbo-alternador A. E. G. de 1.700 K. V. A. y otra en Madrid con un turbo alternador A. E. G. de 3.150 K. V. A.

Cuadro de consumo de turbo-alternadores A. E. G. instalados en la central de Rummelsburg, de las «Fábricas Berlinesas de Electricidad».

    ENSAYO NÚM.
    1
    2
    3
    4
    5
    6

    Presión en vapor en atmósferas sobre la atmosférica
    12,4
    12,5
    12,3
    12,3
    12,2
    12,2

    Temperatura del vapor en grados centígrados
    334
    345
    333
    330
    341
    350

    Precio del vapor de escape en tanto por ciento de la atmosférica
    98,2
    98
    98,1
    98,1
    97,6
    97,3

    Potencia útil (descontando la excitación) en kilovatios
    2.200
    2.236
    3.240
    3.247
    4.232
    4.239

    Consumo de vapor por kilovatio-hora útil (exclusive condensación e inclusive excitación)
    5,4
    5,34
    3,49
    5,45
    5,50
    5,43

ENRIQUE M. Y URÍA,
Ingeniero.

CRÓNICA E INFORMACION

Las eléctricas de Madrid.—Se ha firmado el contrato de venta de la fábrica de electricidad del Norte con toda la maquinaria, edificios, redes y material anexo, que adquiere la Cooperativa Elektra de Madrid en el precio de 1.200.000 pesetas. Podrán, por lo tanto, recobrar íntegro su dinero los obligacionistas, y de un 80 á un 85 por 100 los accionistas, de los que era el más importante el presidente del Consejo y fundador de dicha Sociedad, señor marqués de Camarines.

Parece andan también por buen camino las gestiones que la Cooperativa está llevando á cabo cerca de la señora viuda de Espuña y presidente de la Sociedad de Electricidad del Sur para la adquisición de estas fábricas; todo lo cual celebramos mucho, por entender conviene tanto á sus actuales propietarios deshacerse de tales fábricas, amenazadas de desaparecer si se entablara la lucha desigual con las grandes Empresas, como á estas Empresas adquirirlas, pues por su situación, concesio