La Energía eléctrica (1911-08-10 00:00:00), página 15

setas, y la participación rindió al Estado pesetas 983.784,90.

La recaudación total obtenida para España por servicio interior internacional y telefónico, fué de 11.286.999,51 pesetas.

El total de telegramas cursados se elevó á 6.316.935, de los cuales 1.697.214 de servicio internacional.

Canalización de la Cooperativa Electra-Madrid.—El 21 de Julio pasado se efectuó la comprobación definitiva de la red de cables suministrados por la casa Pirelli y Compañía, de Villanueva y Geltrú (Barcelona) á la Cooperativa Electra de Madrid. Asistieron, por la Electra, el director ingeniero D. Enrique Bindemann, y por la casa Pirelli, el ingeniero director D. Ciro Bernardini, además del ingeniero D. Juan Rosich Rubiera, jefe electricista de los talleres de Villanueva.

A propuesta del representante de la Electra, todos los feeders (25 kilómetros de polo positivo y 25 kilómetros de polo negativo) fueron sometidos á una tensión alterna de 1.200 voltios por un tiempo variable entre cinco y diez minutos. No tuvo lugar el menor incidente. Hay que observar que tales cables son para una tensión de servicio de 150 voltios.

Seguidamente, después de la prueba de tensión, se efectuó una prueba general de aislamiento de los mismos feeders. Para los 25 kilómetros de polo positivo se obtuvieron 7 megohmios absolutos, y para los 25 kilómetros de polo negativo 7,3 megohmios absolutos, incluso terminales, cajas de empalme, distribución, etc.

Admitiendo una temperatura media de 21° C. (por cierto que no era inferior en las horas de la tarde del día 21 en el subsuelo de Madrid) se obtiene 2 como coeficiente de reducción á 15° C. Por tanto resulta:

\( 7 \times 2 \times 25 = 350 \) megohmios por kilómetro á 15 grados C.

En la contrata la Casa Pirelli se había comprometido á obtener para los cables tendidos 100 megohmios.—Evidentemente no se podía esperar un resultado más lisonjero; tanto es así, que de muy pocas redes españolas y extranjeras puede decirse otro tanto.

El éxito de ello, además que á la casa proveedora, es debido en gran parte al Sr. Director de la Electra, Ingeniero Bindemann, quien dirigió personalmente el tendido con verdadero cariño y con todos los cuidados que no puede menos de esperarse de la indiscutible capacidad y larga práctica de este electrotécnico.

Túneles para cables eléctricos.—En las instalaciones de transporte de energía eléctrica á alta tensión, el cruce de los ríos presenta dificultades que no pueden resolverse de un modo general, sino que en cada caso hay que proceder de un modo u otro según las circunstancias. En América se emplean ordinariamente para ello líneas aéreas, á veces en tramos de una gran luz, mientras que en las comarcas más pobladas de Europa esta disposición no se considera que ofrezca bastante seguridad, y hay que recurrir á otros medios. Por ejemplo, en algunas líneas eléctricas que atraviesan el Rhin se han excavado regatas en el fondo del río, en las cuales se han colocado cables de alta tensión.

En Inglaterra, en las comarcas servidas por las Compañías Newcastle-upon-Tyne Electric Supply C.º y Durham Electrical Power Distribution C.º, se ha resuelto este problema abriendo túneles por debajo de los ríos Tyne y Wear, para colocar en ellos los cables de alta tensión que han de atravesar el río. El túnel perforado bajo el Tyne tiene 298 metros de longitud entre Carville y Hobburn, á una profundidad de 21 metros bajo el lecho del río.

Este túnel tiene 1,70 metros de diámetro; está construido con segmentos anulares de hierro fundido y comunica por sus extremos con la superficie por medio de pozos de 3 metros de diámetro. Por su interior pasan 8 cables para corriente trifásica á 20.000 voltios, y otros tantos para corriente á 6.000 voltios.

El túnel practicado bajo el río Wear, cerca de Hylton, tiene 91 metros de longitud, y su sección transversal presenta la forma de herradura. Este túnel atraviesa capas de arena, y por este motivo se ha construido parte de cemento y parte de segmentos de fundición.

Empresa constructora del Puerto de Ceuta.—Interesante es conocer cuanto se relaciona con nuestra expansión industrial y comercial en África, y á este propósito citaremos las importantes obras que en el puerto de Ceuta se están llevando á cabo, y, entre éstas, merece llamar la atención de nuestros lectores la contratación hecha por la empresa con la casa de D. León Ornshtein, en virtud de la cual, este señor suministrará tres grupos electrogenos con motores de petróleo sistema Diesel, construidos por los talleres Raechtold y Compañía, de Steckborn (Suiza), y algunos alternadores de la no menos reputada fábrica G. Meidinger y Compañía, de Bâle (Suiza). Dos de los grupos son de 200 HP cada uno, con alternadores de 4.000 voltios, y el tercero de 165 HP, con alternadores á 260 voltios.

International Electrotechnical Commission. La Comisión Internacional Electrotécnica, que, según nuestras noticias, se reunirá en Turín en el próximo mes de Septiembre, estará representada por casi todos los países, siendo de lamentar que el Comité de España no tenga, hasta la fecha,