La Energía eléctrica (1911-07-25 00:00:00), página 6

Como ejemplo estudiamos el caso de una turbina de condensación parcial de 1.000 kw, para extraer de ella 10.000 kgs. de vapor por hora á una presión de 2 kgs./cm².

El cálculo da el siguiente resumen, teniendo en cuenta que el diagrama acusa un consumo total de 14.200 kgs. de vapor por hora:

    Pérdidas en la caldera
    25,00 por 100

    Pérdidas en las tuberías
    1,28 »

    Riemp por enfriamiento en la máquina
    0,69 »

    Transformado en energía eléctrica (a₁ + b₁)
    6,17 »

    Util para calefacción
    48,96 »

    Calor del agua de refrigeración del condensador
    17,75 »

    Pérdida por enfriamiento del vapor condensado
    0,15 »

    Potencia calorífica de carbón
    100,00 por 100

Para 7.000 calorías por 1 kgs. de carbón, el consumo es de 1.985,93 kgs. por hora. Por lo tanto, mientras que para la producción de fuerza y vapor de calefacción en este caso se necesitan 14.200 kgs., serían precisos 7.200 + 10.000 kgs. en el caso de una máquina de vapor con condensación normal y extracción directa del vapor de calefacción.

La economía es de 3.000 kgs. de vapor por hora, ó sea para una producción de 7,5 kgs. de vapor por kilogramo de carbón 8.000 horas anuales y un precio de 35 pesetas por una tonelada de carbón, anualmente 11.200 pesetas.

La adaptabilidad de estas máquinas se debe á haberse suprimido en ellas la dependencia entre la potencia desarrollada y la cantidad de vapor extraído.

Sabemos que disminuyendo la carga disminuye la presión de vapor en las distintas cámaras de la turbina, de modo que para pequeñas cargas de la turbina, donde hubiera presión mayor que la atmosférica á plena carga, podría existir cierto grado de vacío, con lo cual la correspondiente cámara cesaría de enviar vapor á los aparatos de calefacción, llegando á aspirar el que éstos contienen y produciendo el vacío en ellos.

Además, en la generalidad de los casos se requiere una constancia precisa de la temperatura en los aparatos de cocción. Por estas razones hay que prever la turbina con un artificio especial para que á cualquier potencia, entre la marcha en vacío y plena carga, la presión del vapor se mantenga invariable entre estrechos límites.

En la turbina A. E. G. ese artificio consiste en una válvula accionada por la misma presión del vapor de calefacción, cuyo objeto es regular el paso del vapor destinado á la calefacción á la parte de baja presión de la turbina, de tal modo que sólo penetra en ella para la producción de energía la cantidad necesaria á cumplir la condición de contrapresión constante en la llave de toma del vapor para la calefacción. La máquina, por lo tanto, trabaja con una repartición variable de cargas en las diferentes coronas de distribución.

En muchos casos, el consumo máximo de vapor para calefacción es muy pequeño respecto al consumo total de vapor. También puede ocurrir que no sea necesaria una constancia muy precisa de la contrapresión, pudiendo aceptarse las variaciones que sufre con la carga.

Para el máximo de extracción de vapor de calefacción, el consumo de vapor es aproximadamente triple que cuando la turbina trabaja simplemente con condensación y sin extracción, siendo una positiva superioridad de la turbina A. E. G. acomodarse á tan distintas cantidades de vapor, conservando aproximadamente el mismo rendimiento, sin más que aumentar ó disminuir la admisión; sobre este particular se diferencia ventajosamente del resto de los otros sistemas, cuya admisión es siempre invariable. En estos sistemas es necesario dimensionar la longitud de las paletas para la cantidad máxima de vapor, la cual, según se comprende fácilmente, resulta desfavorable para el caso en que el vapor de calefacción es muy poco ó ninguno.

La extraordinaria adaptabilidad á tan variable régimen que distingue la turbina de condensa-