La Energía eléctrica (1912-07-25 00:00:00), página 14

de 1.181,25 pesetas por la mano de obra necesaria para instalar la línea de alimentación, reducida á la pequeña longitud de 375 metros, por la circunstancia de tener ya establecida dicha Compañía una caja de distribución hacia la extremidad Sur del Paseo Nacional.

3.º Los precios ofrecidos para el suministro de fluido, teniendo en cuenta el distinto voltaje á que trabajan ambas Compañías, hacían más ventajosas, para una iluminación igual, las ofertas de la Compañía Barcelonesa.

4.º Comparadas entre sí las dos ofertas de esta última Compañía, y aunque aparentemente resultaban una y otra similares en cuanto al importe de suministro de fluido, juzgamos más ventajosa la correspondiente á los arcos triplex, no sólo por el menor gasto en la renovación de carbones, sino también por la mayor fijeza de la luz, su más adecuada coloración y naturaleza más apropiada para los lugares cerrados; y

5.º La proposición referente á los arcos triplex, ofrecía al propio tiempo mayores secciones de cobre en los cables de distribución interior, circunstancia muy conveniente para el día en que la Junta pudiera instalar por su propia cuenta la canalización eléctrica hasta el citado muelle, y atender, á la vez, al incremento y ampliación de nuevos servicios.

Por todas estas razones, el dictamen de la Dirección fué favorable á la oferta de instalación de los arcos triplex, presentada por la Compañía Barcelonesa de Electricidad; pero teniendo en cuenta que con la indicada distribución de arcos en series de tres, se consumiría, casi por completo, todo el voltaje disponible en la red, se adicionó al informe la condición de establecer, en el cuadro del muelle, un voltímetro registrador que acusara el descenso del voltaje bajo el límite que prácticamente se fijara como necesario para que los arcos dieran buena luz, debiendo comprometerse la Compañía á pagar, en tal caso, las multas estipuladas, en vez de quedar la imposición de estas penalidades al criterio exclusivo de los vigilantes del servicio. Además, entre los diferentes medios propuestos por los concursantes para el abono del fluido, se juzgó como más ventajoso y racional el sistema de contador, reservando á cargo de la Junta el cambio de carbones y conservación del material. En resumen, el dictamen de la Dirección, se basaba en la adjudicación del concurso á favor de la Compañía Barcelonesa de Electricidad, con arreglo á su proposición de arcos triplex, mediante la adición de un voltímetro registrador en el cuadro principal de la distribución al objeto antes indicado, y debiendo efectuarse el pago del fluido por el sistema de contador á razón de 0,35 pesetas el kilowatio-hora, quedando á cargo de la Junta de Obras los gastos de conservación del material y cambio de carbones.

La Superioridad aprobó este dictamen con fecha 23 de Abril de 1908, autorizando á la Junta para redactar la minuta de la escritura de contrato, que, sancionada á su vez por el Centro Superior Directivo, se firmó por la referida Compañía Barcelonesa, en 30 de Noviembre del propio año, comenzándose, acto continuo, los trabajos de la instalación. Ultimados éstos dentro del plazo estipulado, se procedió, en 19 de Julio de 1909, á la práctica de las pruebas prescritas en el pliego de bases, con estricta sujeción, al adjunto programa, que redactado en tiempo oportuno por la Dirección facultativa, fué aprobado en todas sus partes por la Jefatura de Obras Públicas de la provincia.

Programa para reconocimiento y pruebas del alumbrado instalado en el muelle de las Baleares por la Compañía Barcelonesa de Electricidad según adjudicación otorgada por Real orden de 23 de Abril de 1907.—1.º Inspección ocular del cuadro, de los interruptores exteriores, de las lámparas y de todos los detalles de la instalación.—2.º Se procederá á las siguientes comprobaciones: (a) Que las tres lámparas interiores de cada tinglado puedan arder con entera independencia de las del otro, (b) Que las 6 lámparas exteriores destinados al servicio de alumbrado del muelle durante toda la noche, estén agrupadas en series independientes de los restantes arcos de la instalación. (c) Que se puedan agrupar tres arcos voltáicos en tres palomillas consecutivas de una cualquiera de las dos fachadas laterales de los tinglados, con sólo colocar en su