La Energía eléctrica (1911-03-25 00:00:00), página 10

septentrional de Europa, por donde se efectúa la exportación del mineral á Inglaterra y la utilización de las importantes fuerzas hidráulicas monopolizadas, que gracias al horno eléctrico permitirán la producción del acero en el lugar mismo de la extracción del mineral, todas esas riquezas hubieran quedado sin aprovechar, porque no es de suponer que una empresa industrial, sea cual fuere su fuerza financiera, se arriesgara en invertir, sin rédito, por un tiempo indefinido, un capital suficiente para hacer accesibles estos veneros de riqueza.

La central de Ingeredsfors, que forma el objeto de este artículo, está, como la gran central de Frollhättan, situada en el Sudoeste de Suecia. Uno de los ríos más candalosos de esta región, el Tetrán, forma en Ingered, unos 30 kilómetros antes de su desembocadura en el estrecho del Cattegat, una serie de rápidos y una cascada casi perpendicular de unos 10 metros de altura. Los rápidos que sobre una extensión de unos 2,5 kilómetros inmediatamente preceden la cascada, presentan ellos mismos una diferencia de nivel de unos 8 metros, de modo que se dispone de un salto de unos 18 metros de altura en ese punto. La cuenca que alimenta el río Tetrán en Ingeredsfors, abarca unos 2.600 kilómetros cuadrados, de los cuales unos 115 kilómetros cuadrados, es decir, un 4,5 por 100 en forma de lagos. Lo mismo que todos los ríos del Oeste de Suecia, el Tetrán viene sujeto á grandes variaciones de régimen, lo que resulta claramente del hecho de haber sido basados sobre gastos de 60 y 40 metros por segundo los dos primeros proyectos para la utilización del susodicho salto, presentados por diferentes autores, mientras el tercer proyecto, que es el ejecutado, prevé un gasto en estiaje de unos 19 metros cúbicos por segundo. La central se instaló en ese salto, situado unos 90 kilómetros al Sur de Gotemburgo, el actual término de la línea de transmisión de la energía generadora en la misma. Empezó á funcionar la instalación á mediados de 1907 y abarca:

1) La central generadora en Ingeredsfors, con dimensiones para un gasto normal de 46 metros cúbicos por segundo y una altura de 18 metros, contiene cinco grupos electrogéneos de 2.750 caballos efectivos, que suministran corrientes alternas trifásicas á 4.000 voltios, 50 periodos á tres grupos de transformadores que la elevan á 40.000 voltios.

2) Una línea de transmisión doble para 40.000 voltios, á le subcentral de Mölndal-Gotemburgo, distante unos 90 kilómetros.

3) Dos estaciones de conmutación, una en Veddige y otra en Hjelm, que dividen esta línea principal en tres trozos de aproximadamente igual extensión. Estas tienen por objeto permitir separar del circuito vivo cualquier trozo de línea que resulte defectuoso, prosiguiéndose el servicio sobre el correspondiente trozo paralelo.

4) El empalme desde la estación de conmutación de Veddige, sobre la línea principal, á Varberg, de unos 20 kilómetros de extensión. La distancia entre la central generadora en Ingeredsfors y Veddige, es de unos 37 kilómetros.

Existe el proyecto de un segundo empalme de unos 10 kilómetros de extensión entre la estación de conmutación de Hjelm y la ciudad de Kungsbacka, situada en el litoral como Varberg; pero hasta la fecha no se han empezado los trabajos.

5) La estación de transformación de Mölndal-Gotemburgo, en el término septentrional de la línea, á unos 90 kilómetros de la estación generadora, en donde unos 8.000 caballos de alto potencial son transformados en tensiones adecuadas, para distribución á diferentes establecimientos industriales en los suburbios de Gotemburgo, como Mölndal, Krokslätt, Grada, etc.

6.) Las estaciones secundarias de transformación de Krokslätt y Garda, en donde se corrientes trifásicas transmitidas de Mölndal á la tensión de 10.000 voltios, son reducidas á 100 y 400 voltios respectivamente, para distribución directa á los interesados de los alrededores, por cables aéreos.

7) La estación de transformación de 2,400 kilovatios situada en las afueras de Varberg, en donde es reducido á 4.000 voltios el potencial de línea y la corriente á esta tensión transmitida á la