La Energía eléctrica (1911-04-25 00:00:00), página 15

res en los correspondientes detrás del tabique (figura 6), que representa el así llamado cuarto de distribución de alto potencial. Veamos aquí, además de los 15 interruptores unipolares de aceite de 40.000 voltios de que acabo de hablar, cada uno en su compartimiento propio, en lo alto los conductos horizontales de las barras colectoras, un grupo de pararrayos para cada línea saliente, consistiendo en un pararrayo de rodillos y en otro de cuernos conectados en paralelo.

Los aparatos de alto potencial están constituidos por cinco grupos interruptores de 40.000 voltios en baño de aceite. Los tres interruptores monofásicos que componen cada grupo, van accionados á mano simultáneamente desde la sala de los generadores. Los conductos horizontales de las barras colectoras tienen particiones verticales entre las diferentes conexiones.

Dos interruptores de línea tripolares dividen las barras colectoras en tres secciones independientes, correspondiendo á los tres circuitos secundarios de los transformadores; las dos líneas salientes parten de las secciones exteriores y pueden, por lo tanto, ser alimentadas cada una independientemente por uno ó dos grupos transformadores y hasta llevar diferente potencial si es preciso.

H. Chervet.

CRÓNICA E INFORMACIÓN

Aguas.—Ha solicitado del Gobernador civil de Santander D. Fructuoso de la Hormaza Esmeris, vecino de Portugalete (Vizcaya), el aprovechamiento de 3.000 litros de agua por segundo del río Asón, para ampliar un salto de agua de un molino que tiene en Udalla (Ampuero), con destino á fuerza motriz.

—De la Jefatura de Obras públicas de Burgos se ha solicitado por D. Raimundo Ruípeñez Martín, vecino de Carricosa de la Sierra, la concesión de 150 litros de agua del río Rabanera, con objeto de aplicar la fuerza que pueda obtener creando un salto de seis metros, para mover una fábrica de molienda de granos, producción de energía eléctrica y otros usos industriales.

—Se ha concedido por el Gobernador de Burgos á la Sociedad El Porvenir de Burgos autorización para ampliar hasta 6.000 litros por segundo el caudal de 3.000 que tiene concedidos en el río Ebro, en Quintanilla Escalada.

—Por el Gobernador civil de Navarra se ha autorizado á D. Melchor San Martín y Ripa, vecino de Oroz-bateu y D. Maximino Cachaféiro y González, vecinos de Pamplona, para derivar 1.000 litros de agua por segundo de tiempo del río Urrubi ó Espinal, en jurisdicciones de Burguete y del valle de Arce, y utilizarlos mediante un salto de 148 metros en la obtención de energía destinada á usos industriales.

Nuevas Centrales.—En breve darán comienzo los trabajos para la construcción de una Central eléctrica en Igea (Logroño), propiedad de D. Francisco Benito y Bayos.

Al efecto se aprovechará un salto útil de 7,50 metros en el río Linares, donde se emplazará la Central, que ha de suministrar luz á Igea, Grávalos y Rincón de Olivedo.

Línea de transportes.—D. Juan Sanz y Sanz, vecino de Palencia y dueño de una fábrica situada en Castrogeriz, á orillas del río Odra, ha solicitado del Gobierno civil de Burgos ampliar la concesión de transporte de energía eléctrica que le fué concedida por Real orden de 7 de Mayo de 1907, estableciendo otra nueva línea que partiendo de la citada fábrica vaya á los pueblos de Villasilos y Villoveeta.

La línea recorre los términos municipales de Castrogeriz y Villasilos, cruzando la carretera de Melgar á Pamplienga; la conducción será áerea, de tres conductores de tres milímetros de diámetro, siendo de 3.000 voltios la tensión de la corriente transportada.

Longevidad de una lámpara «Osram».—En el periódico técnico inglés The Electrician, del 25 de Marzo próximo pasado, se publica el facsímil de una carta dirigida á la «General Electric» de Londres, en donde consta que una lámpara «Osram», de 100 bujías, instalada en el alumbrado público de la población de Stafford, ha tenido una duración de 15.648 horas.

Esta lámpara fué instalada el 11 de Abril de 1908 al medio día, habiendo lucido hasta el 22 de Enero de 1910, á las diez de la noche.

Esto demuestra la larga duración que tienen las lámparas de filamento metálico de algunas marcas.