La Energía eléctrica (1912-05-10 00:00:00), página 12

He aquí el detalle de las experiencias.

A. Reunión y separación de las secciones Deuver—Boulder y Shoshone—Deuver, por medio de interruptores á alta tensión.

B. Reunión y separación por medio de interruptores á alta tensión de la línea de corriente alternada simple Deuver-Boulder con el enrollo á alta tensión de un transformador de 2500 Kw. A nutrido por los cables de baja tensión de Deuver.

C. Reunión y separación, por medio de interruptores á alta tensión de un transformador funcionando en vacío en la extremidad de línea.

D. Reunión y separación por medio de interruptores á alta tensión de una línea trifásica, situada á la extremidad de otra línea trifásica que trabajaba en vacío.

E. Reunión por medio de interruptores de baja tensión de la sección de corriente alternativa simple Deuver-Boulder y de un transformador elevador de 2500 Kv.—A á los cables de baja tensión de la sub-estación de Deuver.

La teoría de estas oscilaciones ha sido expuesta por el Dr. C. P. Steinmentz en su libro Transients electric Phenomena and Oscillations.

Las experiencias que el autor describe, revelan desde luego que las sobretensiones no exceden jamás el valor de 40 por 100 del máximo normal de la fuerza electromotriz, y en segundo lugar que las oscilaciones son siempre de una frecuencia muy elevada. Se han contado á menudo frecuencias de 1020 y de 420 por segundo, la séptima armónica de la fundamental se manifiesta más frecuentemente.

Conviene, siempre, notar que las oscilaciones estudiadas son las que se producirían en los enrollos de baja tensión de los transformadores elevadores ó reductores de tensión y no las pulsaciones de los enrollos de alta tensión, los cuales pueden alcanzar puntos tales que no lleguen á actuar sobre el hierro por influencia de la baja tensión.

Para darse cuenta de la importancia de estas pulsaciones, se han introducido bobinas de reactancia en serie con los conductores de la línea y un luminador colocado paralelamente con cada una de estas bobinas, y se ha registrado en cada maniobra, la mayor distancia explosiva que da el producto de la intensidad de la corriente por el grado de acuidad de la punta de la onda. Resulta de estas experiencias que la frecuencia de las pulsaciones llega á alturas considerables; en una experiencia se la ha evaluado en 820.000 periodos por segundo (distancia explosiva máximo 9.5 mm que corresponden á 22.000 voltios á través de la bobina).

La posibilidad de frecuencias tan elevadas y tan fuertes sobretensiones consecutivas en la maniobra de los interruptores á alta tensión, constituye una condición peligrosa para los aparatos. No parece sino que el sistema en uso, que consiste en proteger las redes de transmisión por para rayos unidos en serie con un liminador, puede garantirse suficientemente los aparatos contra los efectos perjudiciales de las pulsaciones que acaban de describirse. Es necesario pues pensar en cualquier medio de protección más eficaz, y entretanto de evitar lo más posible la maniobra de los interruptores á alta tensión, capaces de provocar pulsaciones tan extensivas.

Estas comunicaciones, son vivamente aplaudidas y una discusión empieza en la cual toman parte M. Pizzuti, Campos, Dina, Faccioli y Kennelly.

A continuación el profesor Dina expuso su comunicación, sobre algunos métodos de prevención de las sobretensiones interiores, que es también muy aplaudida y diserta sobre ella el Presidente M. Kennelly.

El señor Campos lee su comunicación sobre La Propagación de las sobretensiones oscilatorias.

El autor recuerda entonces las consideraciones expuestas en un trabajo recientemente presentado á la Asociación Electrotécnica Italiana, sobre la propagación y amortización de las sobretensiones, así como sobre algunas disposiciones nuevas de protección.