La Energía eléctrica (1911-06-25 00:00:00), página 12

El túnel de presa tiene una longitud de 300 m.; su pendiente es débil, como ya hemos dicho, y su sección es de 3 m². A 30 m. de su extremidad se destaca, en ángulo recto, un segundo túnel de 100 m. de largo, destinado á la evacuación del exceso de líquido.

La disposición adoptada para regular automáticamente el acceso del agua en la canalización es la siguiente: Un poco más arriba del punto de intersección de los dos túneles se encuentra un tapón de hierro y cemento atravesado por un agujero de limpieza, por dos tubos de 0,40 metros, provistos de compuertas de flotadores, y por un tercer tubo también de 0,40 m. de diámetro, provisto de una compuerta de purga. Un poco más abajo de ese mismo punto de intersección existe una pequeña pared, á modo de presa, para detener el agua. Tan pronto como funcionan las turbinas se produce una aspiración de agua en la canalización que motiva el descenso del nivel; los flotadores de las compuertas siguen el movimiento y éstas se abren y dejan pasar el agua. Por el contrario, cuando la central no pide más agua, los flotadores suben y el derriamamiento del agua cesa.

Para hacer bajar el nivel del agua del lago, é impedit que alcance su valor máximo admitido, se cargan los contrapesos de los flotadores, y, si esto no basta, se abre la compuerta de purgación.

Canalizaciones.—La tubería forzada empieza por un tubo de plancha de 0,80 de diámetro y de 100 m. de longitud, seguido de un túnel en presión de 300 m. de longitud. A la salida de éste, la canalización está nuevamente constituida por una tubería de plancha de 0,80 m. de diámetro, cuya pendiente es de 5 %, y después de un recorrido de 1.200 m. se termina por una pieza de tres aberturas de 0,50 m. de diámetro. Una de estas aberturas forma el nacimiento de una tubería que desciende á la Central; las otras dos se utilizarán á medida que las necesidades lo exijan.

En este punto la presión apenas alcanza á 21 m., de donde va aumentando rápidamente. En previsión de una ruptura aguas-abajo, se instaló en el sitio de las tres aberturas una válvula de parada, destinada á funcionar automáticamente, y una columna ascendente de 0,40 m. de diámetro y 25 m. de altura, abierta al aire libre, en su extremidad para atenuar los efectos de las contrapresiones.

La longitud de la canalización de gran pendiente es de 1.940 m., y la diferencia de nivel correspondiente es de 900. En una longitud de 635 m., su diámetro exterior es de 0,50 m., y su espesor va aumentando de 7 \( \frac{m}{m} \) á 11,5 \( \frac{m}{m} \). Termina por un tubo de dos ramas y cada una lleva una compuerta que constituye el punto de partida de una canalización de 1.300 m. de longitud y de 0,341 m. de diámetro exterior, con un espesor de metal que va aumentando desde 8 \( \frac{m}{m} \) hasta 18 \( \frac{m}{m} \).

Las tuberías de alta presión son de acero Martín-Siemens sin roblonado; las más gruesas están soldadas á mano, y las demás al laminador.

Los empalmes ó juntas de unión están sujetados por tornillos sostenidos por anillos móviles, pero prisioneros en cada tubería; el estancamiento se obtiene por la introducción en la junta de unión de un anillo de cobre emplomado, envolviendo una cuerda de amianto que tiene la forma de la mitad de un toro, cuyo espesor inicial de 3 \( \frac{m}{m} \) queda reducido después del ajustaje á una fracción de milímetro.

Las tuberías están escondidas en una excavación de 1,50 m. de profundidad para evitar la congelación cuando el curso del agua sea interrumpido. Esto obliga á que sigan todas las sinuosidades del suelo, cosa que ha necesitado muchos cambios de dirección. Cada tubería se ensayó en la fábrica á una sobrepresión de 50 % y el metal apenas trabaja normalmente á la carga de 7,5 kg. por \( \frac{m}{m^2} \), á pesar de alcanzar la presión en la parte inferior de la canalización la cifra enorme de 95 kg. por cm².

Los diferentes elementos de la canalización, que pesan de 800 á 1.000 kg., y cuya longitud