La Energía eléctrica (1911-05-10 00:00:00), página 5

ras respectivas de 12, 6 y 14,5 metros sobre el nivel del suelo. Los aisladores son de triple campana y pesan 7,5 kilogramos cada uno. Los suministró la conocida fábrica de porcelana de Hermsdorf, en Alemania. Las torres de transmisión están protegidas por unas barras de pararrayos que llevan en sus cumbres, y que van conectadas entre sí y con la tierra por medio de un alambre entidido de tope á tope en medio de los dos circuitos de alto potencial. En unos soportes laterales á 10 metros de altura hay montada una línea telefónica de alta tensión. La distancia entre las torres es de 200 metros normalmente; pero puede alcanzar hasta 300 metros en terrenos de configuración apropiada. Los alambres están distantes entre sí 1,9 metros. Con la distancia normal de 200 metros entre las torres y una altura de soporte de 14,5 metros, los conductores hacen flecha que dista unos 8 metros de tierra.

Comparéanse estas distancias entre postes con las adoptadas en el continente europeo, en donde, en instalaciones modernísimas de transmisión de fuerza, los postes se montan á distancias que en muchos casos no pasan de 20 metros, mientras no es raro observar distancias normales de hasta 400 metros en instalaciones modernas en Suecia.

Las torres, fueron, en este caso, construidas en los talleres electromecánicos Allmanna Svenska en Westeraas, Suecia, que han sido encargados también de la construcción de las nuevas líneas, que representan un gasto de 1.400.000 francos próximamente.

La extensión total de la línea entre la central de Ingeredsfors y la subcentral de Moindal es, como dejé dicho ya, de unos 90 kilómetros. La torre de conmutación de Veddige, está situada en el kilómetro 37 de Ingeredsfors, de donde bifurca la línea de Varberg. La entrada y salida de la doble línea principal se encuentra en paredes opuestas, y la salida de la línea de Varberg en la pared lateral Sur á la altura del techo. En el piso bajo, á los dos lados de la entrada, se encuentran un pararrayos trípolar de cuernos con resistencia líquida, uno para cada línea principal. Estas tienen cada una su tabique de distribución propio, que en sentido longitudinal dividen en tres compartimientos el piso superior. Simples interruptores de línea son los únicos aparatos empleados, aparte los pararrayos del piso bajo. Hay dos de estos interruptores de línea para cada conductor de los circuitos principales; es decir, uno á la llegada y otro precediendo la salida del tabique de la línea á que pertenece. La línea de Varberg es derivada de la parte comprendida entre los interruptores de ambos circuitos principales. Se hace uso de interruptores de la misma clase en ambas bifurcaciones de la línea de Varberg que, aunque doble, es soportada por una línea única de torres de hierro angular. La distancia entre Veddige y la central de transformación, en las afueras de Varberg, es de 21,6 kilómetros, y los conductores tienen 23,6 milímetros cuadrados de sección.

La torre de conmutación de Hjelm, situada en el kilómetro 64 desde Ingeredsfors, está equipada según el mismo esquema que la primera, con la excepción de que la derivación, aunque desde tiempo proyectada para Kungsbacka, ciudad del litoral distante unos 10 kilómetros, no ha sido llevada á cabo hasta la fecha.