La Energía eléctrica (1912-07-10 00:00:00), página 4

mostrado que esta tensión continua era equivalente próximamente á 3,50 cuatro veces la tensión alternativa eficaz.

Estas experiencias han demostrado además, que el valor de la tensión de ruptura, es independiente de la duración de su aplicación, lo que prueba que la corriente continua no perjudica al dieléctrico.

Por otra parte, el coeficiente de equivalencia es tanto más pequeño cuanto más pastoso es el dieléctrico. Se puede, pues, deducir que el ensayo en continua con el coeficiente 4 pondrá seguramente de manifiesto los defectos que prevengan de entradas de agua.

III. Causas de peligros especiales en los cables subterráneosunidos á líneas aéreas.—Además de las sobretensiones internas, que no vamos á estudiar aquí, las causas especiales de peligro, son:

A) Las descargas atmosféricas de frecuencias más ó menos elevadas.

B) El cambio brusco de impedancia en el punto de unión de las partes aérea y subterránea.

Las oscilaciones que se propagan en la línea forman en este punto un vientre de potencial, tanto más peligroso cuanto más debiliten en estos sitios la defensa contra la descarga, la acumulación de las superficies de fuga.

IV. Precauciones que hay que tomar para combatir estas dos causas de sobretensiones.—Descargas atmosféricas.—Hemos visto que, según los americanos, la tensión de las descargas atmosféricas no excede de 100,000 voltios; es decir, que más allá de esta cifra parece (esta es una afirmación que necesita comprobación) que no hay ninguna precaución que tomar.

Hasta 100,000 voltios hay que disponer los aparatos de protección usuales, y respecto á cuyo empleo está casi todo el mundo de acuerdo.

Para evacuar las descargas de tensión anormal, se adopta, con preferencia, un pararrayos de antenas, montado directamente sobre el pilón.

Para hacer frente á las descargas más débiles, se utiliza, bien un condensador (que tiene la ventaja de funcionar tanto mejor cuanto más elevada es la frecuencia de la oscilación), bien un descargador eléctrico ó un descargador de agua.

Los descargadores de cilindros, cuyo funcionamiento es delicado, parecen aceptables cuando se dispone de un poste cerrado.

Para los tramos muy cortos, el empleo de estos aparatos de protección puede gravar con exceso los postes de establecimiento y de entretenimiento. Tal vez fuera ventajoso siempre colocar el tramo con un cable que pudiera funcionar á 100,000 voltios, que estaría, según la opinión referida más arriba, al abrigo de las descargas atmosféricas. Entonces se podrá suprimir toda otra protección.

Citaremos como procedimientos especiales que han entrado más ó menos en la práctica:

1º La caja del Ingeniero Semenza, aplicación de la caja de Faraday.

Se une cada uno de los hilos de la línea aérea al plomo del cable correspondiente por el intermedio de una bobina de autoinducción y de un condensador. Éste ofrece á las oscilaciones un camino tanto más fácil cuanto más alta es la frecuencia, y las lleva á tierra por el plomo del cable.

Este procedimiento lo utiliza la C.ª Edison, de Milán.

2. El sistema del disyuntor automático Merz Price, empleado en Inglaterra y especialmente en la Cleveland and Durham C.ª.

Tiene por objeto eliminar una porción de feeder en el que se produzca una avería. En las dos extremidades del cable que se trata de proteger y por las que circula la corriente de línea, hay colocados dos transformadores. Cuando se produce una avería en el cable, el desequilibrio que resulta entre los dos transformadores hace funcionar un relais que desengancha un disyuntor.