La Energía eléctrica (1912-02-10 00:00:00), página 4

(7.500 metros cúbicos diarios), Lorient (10.000 metros cúbicos), Compiegne (6.000 metros cúbicos); en Rumania, Sulina (1.500 metros cúbicos), Turnu-Severni (4.000 metros cúbicos), Constanza (6.000 metros cúbicos) y Pietra-Neamt (4.400); en Italia, Spezzia (3.000 metros cúbicos), Bareana y Pontelongo; en Rusia San Petersburgo (52.000 metros cúbicos); en Brasil Rebeirao, Preto, etc.

En el presente número voy á dedicar unas líneas á describir someramente la estación de ensayo, montada por la mencionada Compagnie Générale dell'ozone, por encargo del Excmo. Ayuntamiento de esta corte, en la plaza de Santa Bárbara, é inaugurada el 2 de Marzo último á presencia de S. M. el Rey.

La instalación dicha, está construida para esterilizar un volumen medio aproximado de 700 metros cúbicos diarios (que pueden si hay necesidad elevarse hasta 1.000 metros cúbicos), de las aguas procedentes de los antiguos viajes Castellana y Alto Abroñigal, con las que se alimentan las fuentes públicas de los barrios inmediatos á la plaza de Santa Bárbara, donde se ha emplazado la estación ozonizadora.

La composición media de estas aguas, según análisis realizados por el Laboratorio municipal de esta corte, bajo la dirección del afamado Dr. Chicote, es la siguiente:

    Composición química.
    Alto Abroñigal.
    Castellana.

    Temperatura
    16,6°
    10,2°

    Dureza total (Boutron y Boudet)
    28°
    30°

    Gas en disolución á 0° y á 760 mm. de presión por litro
    25,1 cm.*
    22,8 cm.*

    Materias orgánicas por litro:

    En solución ácida
    0,58 mg.
    0,60 mg.

    Idem idem alcalina
    0,50 mg.
    0,54 mg.

Composición bacteriológica.

    Bacterias por cm.*
    minima
    200
    1.200

    máxima

    15.300
    9.900

    Especies determinadas.
    Staphylococcus pyogenes, albus et aureus micrococcus roseus, subroseus, sarcines, bacilles pyoyanique, floresceus-putidus, subtilis; bacille coli, vibrio aquateli, minersini d.Ler.

Las tuberías por las cuales corren las referidas aguas, alcanzan una profundidad de doce metros sobre la rasante de la calle en el lugar de la estación, habiendo sido en consecuencia preciso ejecutar un pozo revestido, en el fondo del cual, conveniente impermeabilizado, se las reúne para someterlas al tratamiento por el aire ozonizado. En estas condiciones, hubiera sido lo más económico instalar la maquinaria en un local subterráneo; pero como se trataba de una instalación de prueba y de propaganda, se prefirió elevar las aguas por medio de una bomba accionada por un motor de 7 HP, y disponer, como se ha hecho, la instalación en elegante kiosko al nivel de la calle, para que el visitante pueda cómodamente darse cuenta exacta de las distintas operaciones que integran la ozonización del agua, que una vez esterilizada se la ve caer en cascada por vertedero, sobre un pequeño receptáculo de cemento armado cubierto con cristales (fig. 1*), de donde se la conduce á la canalización que sirve la red distribuidora.

La corriente continua á 110 voltios que suministra la fábrica de Chamberí, se transforma en un grupo convertidor en alterna á 500 períodos y 13.000 voltios, alimentando bajo esta forma los ozonizadores ó aparatos generadores del ozono, constituidos como ya es