La Energía eléctrica (1911-09-10 00:00:00), página 5

tido. Los aparatos que sirven para este fin, son los descargadores de chorro de agua y las resistencias de conexión á tierra ó las bobinas de reacción conectadoras á tierra.

La compensación y la neutralización de otras clases de sobretensiones, debe siempre efectuarse de modo, que la energía producida por la sobretensión, se transforme de una manera inofensiva para la instalación, en calor. Esta transformación se efectúa en resistencias amortiguadoras, que se ponen en circuito por medio de un trecho de chispa al presentarse la sobretensión. Según la amplitud de la tensión de servicio, se emplean trechos de chispa en forma de descargadores de antenas sencillos, ó en combinación con relevadores.

Una de las condiciones principales que hay que exigir de un buen descargador, es, que sea siempre eficaz, aún en el caso de repetirse las descargas, conforme á lo que exige el art. 22º de las prescripciones de la Asociación de los Electrotécnicos alemanes (A. E. A.). Los aparatos construidos por la Siemens Schuckert-Industria Eléctrica cumplen perfectamente estas prescripciones.

No queremos dejar de mencionar, que no existe ninguna protección de absoluta seguridad contra los efectos directos de los rayos, pero se pueden emplear aparatos y disposiciones que permiten reducir los deterioros producidos por esta clase de descargas atmosféricas de tal manera, que las reparaciones puedan hacerse fácilmente y sin grandes gastos.

Como resistencias amortiguadoras se emplean, caso de haber probabilidades de que el dispositivo de protección no ha de funcionar más que durante breves momentos, resistencias de esmalte, mientras que la práctica ha enseñado que cuando los aparatos protectores han de funcionar durante algún tiempo más largo, se deben emplear resistencias metálicas con aislamiento de aceite.

Al conectar y desconectar máquinas eléctricas, transformadores, líneas, etc., en redes aéreas, también al producirse descargas atmosféricas, se forman ondas eléctricas, cuyos efectos se reflejan en los puntos de conexión, y al repetirse estos reflejos, pueden ocasionar sobretensiones de mucha consideración. Estas sobretensiones pueden ser muy peligrosas para las bobinas de las máquinas y transformadores que más cerca estén de los puntos de conexión. Como sería imposible proveer las primeras bobinas de un aislamiento tan fuerte que pudieran resistir á la larga á todas las sobretensiones que se presentan, se intercalan bobinas de reacción protectoras, cual un ronpeloas, que detienen las ondas eléctricas hasta que las resistencias amortiguadoras, conectadas á los trozos de chispa, las absorben.

Es de muchísima importancia que haya una conexión y contacto perfecto entre los descargadores y tierra, para que aquellos funcionen bien. La mejor tierra resulta, como siempre, agua ó tierra húmeda. Caso de haber varios conductores á tierra, cuya sección individual no debe ser menos de 25 mm² tratándose de cobre, estos deben unirse muy bien eléctricamente entre sí, estar lo más posible á la vista y protegidos contra los desperfectos mecánicos ó químicos. Cuando no se puede evitar su paso por sitios en que habrá de tener influencias destructivas, se protegerán los conductores por tubos de barro, que se llenarán de asfalto. Todos los conductores deben unirse á la placa de tierra por soldadura y no deben, por lo general, contener cortacorriente alguno.

La Siemens Schuckert-Industria Eléctrica S. A. que desde hace muchos años sostiene un importante laboratorio de pruebas para el estudio de las sobretensiones y sus efectos, construye una serie de aparatos muy eficaces para la neutralización de los efectos producidos por estos fenómenos, pasemos pues á describirlos más detalladamente.

** Descargadores de antenas.—Los descargadores de antenas (fig. 1) sirven para proteger las instalaciones eléctricas contra sobretensiones que se producen por la inducción electroestática á