La Energía eléctrica (1912-06-25 00:00:00), página 10

reguladores se encontraban en los principios de su desarrollo. Por lo dicho se ve que no era posible obtener en aquella época una tensión constante de la red.

Las variaciones de tensión eran en estas condiciones muy notables, y la medición del consumo de energía por contadores eléctricos que no respondían a estas variaciones de tensión no resultaban convenientes por ser muy poco precisa la medida.

De ahí la causa por la cual el contador electroltico no ha podido contar con gran aceptación por parte de las Centrales. Lo mismo se puede afirmar respecto al contador de péndulo, construido algo más tarde por Arón, que igualmente era del sistema «Amperios-horas», y por lo tanto registraba, en redes con tensiones variables, con la misma poca exactitud que el contador electroltico.

El gran mérito de Elihu Thomson ha sido el de construir algo más tarde el contador de watios-horas. Este aparato respondía perfectamente á las exigencias de las Centrales, que deseaban un aparato que registrara exactamente la energía. Este contador posee dos circuitos, uno de corriente principal y otro de derivación, y sus indicaciones son proporcionales al producto de la intensidad y de la tensión, ó sea, el contador registra el consumo en watios exactamente también con tensiones variables.

El contador de watios-horas ha tenido una gran aplicación, y su aparición quitó casi completamente del mercado al contador «Amperios-horas».

Entretanto el perfeccionamiento de las Centrales se efectuaba con rapidez extraordinaria hasta llegar á tan alto grado como el que hoy alcanzan las fábricas modernas de electricidad. Igualmente la técnica en maquinaria alcanzaba grandes adelantos. La introducción de dinamos directamente acopladas á máquinas de vapor y turbo-generadoras, como también la aplicación de reguladores automáticos de tensión, permitían un buen servicio con las variaciones de tensión dentro de límites muy reducidos.

Las mayores variaciones de tensión que hoy día existen no exceden (sobre todo en las Centrales para luz) de un 2 por 100, término medio.

En estas condiciones, se veía la conveniencia de hacer reaparecer nuevamente los contadores sistema «Amperios-horas». Era esto de suma conveniencia, porque, debido al gran aumento de los abonados, el presupuesto de las Centrales eléctricas se encontraba bastante cargado con los gastos para contadores. Los contadores watios-horas resultaban, en muchos casos, demasiado caros, y su aplicación en instalaciones pequeñas no era siempre ventajosa. Por otra parte, los antiguos contadores «Amperios-horas», ó sea el citado electroltico y el de péndulo, resultaban muy complicados, y el último no era tampoco más económico que el contador de watios horas.

De aquí la necesidad de construir contadores sencillos y económicos del sistema «Amperios-horas».

Los primeros contadores sistema amperios horas, de la clase de imau-motor con freno por corrientes parásitas aparecieron en el mercado á principios de este siglo. No hacemos una descripción de estos aparatos y sólo queremos hablar de sus características generales y de las condiciones en las cuales es ventajosa la aplicación del contador sistema amperios-horas en las Centrales eléctricas.

El contador sistema amperios horas es de dimensiones reducidas, de construcción sencilla y de poco peso.

El contador sistema amperios-horas no posee carrete de tensión, simplificándose así su construcción y su manejo.

El contador sistema amperios horas tiene un precio relativamente barato.

La ausencia de carretes de tensión lleva además consigo otras ventajas:

1.º El contador no puede marchar en vacío, ni tampoco con los más grandes aumentos de tensión.