La Energía eléctrica (1911-12-10 00:00:00), página 6

mayor sea éste, mayor puede ser la densidad de la corriente, y, al contrario, menor será ésta cuanto menor sea aquél. En otras palabras, la densidad de la corriente y el enfriamiento producido en el conductor están en razón directa.

Así, un conductor desnudo y al aire libre puede soportar una densidad normal de 10 amperios por mm², no excediendo de cierto diámetro.

A mayor diámetro corresponde, relativamente, menor superficie de enfriamiento. Aumentando esta superficie sin cambiar la sección, se aumenta el enfriamiento, por lo cual se usan varios hilos conductores separados, en lugar de uno solo, cuando se quiere favorecer el enfriamiento (shunts ó resistencias).

Las cubiertas de aislamiento perjudican el enfriamiento de los conductores y la densidad de la corriente tiene que ser tanto menor cuanto mayor es el aislamiento y la protección del conductor.

Después de efectuada una instalación debe responder á un cierto aislamiento.

Prueba con el ohmímetro.—En Francia se exige una resistencia mínima de aislamiento entre dos conductores ó un conductor y tierra, de

    8.000.000 ohmios para
    1 lámpara de 10 bujías.

    800.000
    un grupo de... 10

    320.000
    ... 25

    160.000
    ... 50

    80.000
    ... 100

conservando la misma proporción para otros valores.

Prueba con el amperímetro.—La Prefectura de policía de París tiene dispuesto, relativo al aislamiento de las instalaciones en teatros, cafés-conciertos y otros espectáculos públicos, lo siguiente:

En todo tiempo la pérdida de los circuitos por defecto de aislamiento deberá ser inferior á la milésima de la corriente total que los recorre.

Esto constituye una comprobación rápida y muy práctica de la instalación, y se efectúa por medio de un amperímetro sensible que acuse \( \frac{1}{100} \) de amperio directamente, y circuito con un conductor á tierra. Se intercala el amperímetro en serie con el polo activo de cada circuito parcial de la instalación, si ésta tiene varios, teniendo suprimidos los receptores, ya sean lámparas ó motores. Si el circuito tiene aislamiento suficiente, el amperímetro no acusará nada, ó, en todo caso, menos de una milésima de la corriente indicada para el circuito así probado.

Circuito sin conductor á tierra.—Se intercala el amperímetro sucesivamente entre tierra y cada uno de los conductores principales correspondientes á la instalación total ó á un circuito parcial. En cada experiencia la suma de dos lecturas del amperímetro debe ser inferior á la milésima parte de la corriente normal asignada al circuito para que el aislamiento pueda darse por bueno.

En estas experiencias es muy prudente proteger el amperímetro con un fusible apropiado.

El aislamiento en ohmios y la regla anterior se pueden relacionar por la fórmula siguiente:

Siendo I la intensidad de la corriente, la pérdida consentida máxima es de \( \frac{1}{1.000} \), luego la resistencia de aislamiento será

\[
R = \frac{1000E}{I},
\]

siendo E el voltaje empleado.

Así, en una instalación á 100 voltios y para 50 amperios, la pérdida de corriente tiene que ser menor que 0,05 amperios, y, por tanto, la resistencia de aislamiento mayor que \( \frac{100}{0,05} \), ó sea, según la fórmula hallada, empleada directamente,

\[
R > \frac{1.000 \times 100}{50} = 2.000 \text{ ohmios}.
\]