La Energía eléctrica (1912-11-25 00:00:00), página 18

Para cubrir las 20 primeras plazas de alumnos celebró un concurso en el referido mes, al que se presentaron más de 200 solicitantes, lo que demuestra el interés que despierta en España esta nueva carrera.

La Escuela Marconi española, creada bajo los auspicios de la Compañía Nacional de Telegrafía sin hilos, ejercerá considerable influencia en desarrollo de la telegrafía sin hilos en todos los países en que se hable el idioma español.

Instalación de maquinaria.—D. Luis Gasset proyecta establecer una fábrica de hielo e instalar dos motores eléctricos de 45 caballos cada uno, en la casa núm. 23 de la ronda de Atocha.

El concurso del alumbrado de Madrid.—El 28 de Octubre pasado, y ante la Comisión correspondiente de luz y agua, se celebró en el Ayuntamiento de Madrid la apertura de los pliegos presentados al concurso para el alumbrado de esta corte.

Los pliegos presentados fueron suscritos por D. Doroteo Garcés, en representación de la Sociedad Española de Construcciones eléctricas.

Presenta cuatro proposiciones con carácter alternativo, para las zonas Nordeste y Sudeste, correspondiente á otras tantas organizaciones del alumbrado.

Otra proposición está suscrita por el señor marqués de Aldama, en nombre de la Cooperativa Electra Madrid.

Propone la instalación de 1.210 arcos voltaicos, con sus aparatos, y 2.400 lámparas de 100 bujías, unido todo ello á las redes de distribución que tiene establecidas la Cooperativa Electra y la Sociedad de Chamberí.

Todo el material tendrá su reversión al Ayuntamiento á los quince años.

Precio: 987.780 pesetas anuales, ó sea 818 pesetas por cada arco instalado, estando comprendidas en este precio las lámparas incandescentes que sustituyen á los arcos desde la una de la madrugada al amanecer.

La última proposición la firma D. Manuel Allendesalazar, en representación de la Unión Eléctrica Madrileña.

Ofrece la instalación de 183 arcos voltaicos de 2.500 bujías; 784 de 1.808, y 2.300 lámparas de 100 bujías, incluyendo la red de distribución, arcos, globos, etc.

Fija la reversión también en quince años.

Precio: los arcos voltaicos de 2.500 bujías, á 876 pesetas anuales cada uno; los de 1.800, á 660 pesetas, y las lámparas de 100 bujías, á 48 pesetas anuales.

Un transformador de 14.000 kilovoltamperios en España.—A todos nuestros lectores interesará conocer los detalles de una nueva instalación que va á realizarse, y que por sus dimensiones sorprendentes y únicas en España merece atención especial.

La Energía Eléctrica de Cataluña ha contratado con la Siemens Schuckert-Industria Eléctrica, un transformador trifásico de 14.000 kilovoltamperios, que ha de instalarse en su fábrica de San Adrián, á pocos kilómetros de Barcelona, para reducir la tensión primaria de 75.000 voltios á la secundaria de 11.000.

En anteriores números nos hemos ocupado de la importante instalación que está llevando á cabo la Energía Eléctrica de Cataluña, con el fin de transportar fuerza á Barcelona desde una distancia de 200 kilómetros, y con una tensión en la Central aumentada últimamente á 88.000 voltios.

Damos á continuación los datos referentes al transformador que nos han sido facilitados por la Siemens Schuckert-Industria Eléctrica.

El transformador es del tipo á núcleo cerrado con aislamiento de aceite y refrigeración por agua, y va montado sobre un carro.

Se colocará al lado del transformador una bomba centrífuga para asegurar la circulación continua del aceite por los tubos de refrigeración que van colocados en un depósito lleno de agua, montado al lado del transformador. Hay, además, un recipiente auxiliar de aceite ó conservador de aceite para impedir que el líquido caliente tenga contacto con la atmósfera y se deteriore. Con el fin de evitar un calentamiento excesivo va provisto de un termómetro que mide la temperatura del aceite, y al llegar la misma á 80°, C actúa automáticamente un timbre eléctrico de señal colocado donde se encuentra el personal de servicio.

La tensión primaria es de 75.000 voltios, y la secundaria normal de 11.000 voltios. Cuando lo exigen las circunstancias del servicio el transformador ha de trabajar en paralelo con otros existentes de 7.000 kilovoltamperios, igualmente suministrados por la Siemens Schuckert-Industria Eléctrica, y que tienen una tensión secundaria, variando entre 10.000 y 12.000 voltios. Con este fin se ha previsto un transformador auxiliar de 1.260 kilovoltamperios con cuatro bornes auxiliares por fase, mediante el cual se pueden obtener las tensiones secundarias de 10.000, 10.500, 11.000, 11.500 y 12.000 voltios.

El rendimiento garantizado con plena carga es de 98,55 por 100.

El peso y las dimensiones del transformador corren en relación con su alta potencia. El peso total neto asciende á 44 toneladas, yendo incluí-