La Energía eléctrica (1911-04-25 00:00:00), página 11

La corriente de excitación es transmitida al inductor por medio de dos anillos colectores fijados por fuera del soporte en una prolongación hueca del eje, dentro del cual van dispuestas las conexiones entre los anillos y los carretes de campo. Esta disposición facilita en alto grado el cuidado de los anillos colectores y de las escobillas, puesto que el hombre de servicio no necesita para ello acercarse demasiado al inductor, cuya velocidad periférica alcanza unos 40 metros al segundo. Evita, además, en gran parte que el polvo de las escobillas penetre en los devanados. La construcción mecánica de los generadores es tal, que pueden, sin perjudicarse, aguantar muy altas velocidades en caso de dispararse la turbina por causa de accidente. El peso de un alternador completo es de 4.000 kilogramos, el solo rotor pesa 18.000 kilogramos.

He aquí, en yuxtaposición los rendimientos garantizados y los resultados obtenidos en las pruebas oficiales de recepción; estos últimos presentan especial interés en vista de las importantes mejoras alcanzadas:

    Garantizado
    Cos \( \varphi = 0.8 \)
    Cos \( \varphi = 1 \)
    Resultados obtenidos.

    Cos \( \varphi = 0.8 \)
    Cos \( \varphi = 1 \)
    Cos \( \varphi = 0.8 \)
    Cos \( \varphi = 1 \)

    Rendimiento con velocidad normal
    94 %
    95 %
    95 %
    96 1/2 %

    Regulación de la tensión *
    25 %
    8 %
    21 %
    6 1/2 %

    Velocidad de disparo
    + 80 %

    + 82 %

    Aumento de la temperatura sobre la del ambiente
    max. 50° C.

    Hierro del estator
    16° C.

    Arrollado del inductor
    38 1/2° C.

    Carretes del inductor
    35° C.

    Capacidad de sobrecarga durante media hora
    25 %

    No pudieron ejecutarse las pruebas de sobrecarga por falta de agua.

    P. D.²
    76.000 kgm²

Dos de estos grupos electrógenos están constantemente en servicio, el tercero sirve de reserva.

Por medio de un ingenioso dispositivo eléctrico que interrumpe el circuito, se llega á parar instantáneamente el generador. Al momento de cerrarse la compuerta de la presa hidráulica respectiva, los arrollamientos del generador están puestos en circuito-corto por medio de un interruptor tripolar montado en la misma máquina; se debilita al mismo tiempo el campo, lo bastante para que la corriente de intensidad normal pase por los arrollamientos trifásicos en circuito corto. La fuerza de tensión así originada, para casi instantáneamente el grupo electrógeno. Para evitar que una manipulación errónea del interruptor, durante el servicio, tenga consecuencias, el interruptor está provisto de un resorte que lo tiene abierto constantemente. Al efectuarse la parada es, por lo tanto, preciso retener la palanca del interruptor en la posición de contacto todo el tiempo que dure la operación.

Las dos dinamos de excitación de 83 kilovatios, impelidas cada una y directamente por unas turbinas horizontales del tipo de «espiral», ocupan con sus motores hidráulicos el centro de la sala de máquinas. Estos grupos giran á 475 revoluciones por minuto, y producen corriente continua de 220-250 voltios, que sólo en parte se utiliza para la excitación de los alternadores trifásicos; el resto se emplea para alumbrado y calefacción de la central, y dependencias y para el disparo de los relevadores de los interruptores principales de 40.000 voltios. Uno de estos grupos electrógenos de corriente continua está siempre de reserva, puesto que una dinamo es suficiente para abastecer á la vez todas las necesidades. Ambos grupos tienen sus paneles en el

(*) Es decir, el aumento de voltaje al cortar el circuito con plena carga.