La Energía eléctrica (1911-10-25 00:00:00), página 5

la energía, que pueden dar ocasión á los alumnos para conocer y manejar los tipos más corrientes de cada clase.

El grupo electrógeno, compuesto de un motor con regulación de velocidad y 6 KW de potencia, á cuyos lados pueden acoplarse por transmisión elástica una dinamo y un alternador, va montado completamente al aire para que no transmita sus vibraciones al suelo, sobre una fuerte viga en doble T, á la que los alumnos de forja han dado la forma de una E, cuyos tres palos van empotrados en un muro de 60 centímetros hasta una profundidad de 45 centímetros.

Los cinco reóstatos que sirven para el arranque y excitación del grupo están instalados sobre el cuadro central. Los acumuladores se hallan instalados en una salida independiente, con objeto de que los gases desprendidos no corrompan los metales de los aparatos de medida. En la misma salita se hallan instaladas cuatro cubas electrolíticas para el nikclado y cobreado galvánico. Los cinco transformadores estáticos se han instalado de un modo análogo al del grupo de transformadores rotativos y haciendo juego con ellos á uno y otro lado de la puerta del laboratorio de Fotometría.

Los 21 hilos y las dos barras que llevan la corriente de acumuladores al reductor de tensión y al interruptor de 400 amperios, atraviesan una pared de 64 centímetros, quedando tapado el orificio por dos placas de mármol, por donde atraviesan los conductores desnudos, impidiendo así en absoluto la salida de los gases. Hemos creído deber renunciar en absoluto á los cuadros suizos de acopilaje por los malos resultados que éstos dan prácticamente en todos los casos.

En general, todas las máquinas que se utilizan en la producción y distribución de corrientes son de construcción especial y apropiada al estudio de un laboratorio destinado á la enseñanza. Así, v. gr., los circuitos magnéticos de los transformadores monofásicos elevadores pueden cortarse en dos puntos é introducir en ellos un cierto número de hojas de papel para estudiar la dispersión de las líneas de fuerza.

Cuadro de distribución.

Con objeto de facilitar la obtención rápida de una clase cualquiera de corrientes para resolver los problemas á que destinamos el laboratorio y para dar á los alumnos ocasión de estudiar y manejar una red algo complicada, hemos puesto un especial esmero en la distribución, aparentemente algo complicada, pero en la práctica muy sencilla.

Hay en el laboratorio nueve cuadros de distribución, todos de mármol, de cuyo destino vamos á dar una ligera idea.

1.º Cuadro de interruptores y fusibles generales para continuas y trifásicas de fábrica.
2.º Cuadro general. Se compone de cinco mármoles de 2,50 por 2, que sostenidos por un sencillo marco suministrado por la casa Siemens Schuckert, componen un cuadro total de seis metros de ancho, tres de alto próximamente y 0,60 de grueso, que separa el laboratorio propiamente dicho del apartado de máquinas. Los cuadros que unen á éstos con el cuadro general van por debajo de la tarima, metidos en tubo Perchel, todo accesible por medio de compuertas ó registros que permiten no sólo reparaciones, sino también el estudio de la instalación, hecha con el mayor esmero y evitando todo cruce.