La Energía eléctrica (1911-06-25 00:00:00), página 11

admite una potencia de 9 HP, la potencia normal del salto, correspondiente al consumo regular de 346 litros, sería de \( 346 \times 9 = 3.114 \) HP.

Ésta sería la potencia constantemente utilizable por una central funcionando veinticuatro horas al día durante el año. Pero en general, en vez de funcionar bajo carga durante las 8.760 horas del año, las centrales sólo trabajan con cargas muy variables, que equivalen generalmente á una marcha para el año entero de:

\[
\begin{array}{l}
1.000 \text{ horas para los servicios de alumbrado.} \\
3.000 \text{ } \text{de distribución de fuerza.} \\
2.050 \text{ } \text{mixtos de alumbrado y fuerza.}
\end{array}
\]

En estas condiciones se concibe que centrales de esta índole deben utilizar pésimamente el producto líquido de un río, porque por lo general no es posible modificar su caudal proporcionalmente á las necesidades de la central; por el contrario, cuando se dispone de un depósito suficientemente grande como el lago de Tannay, se puede muy fácilmente armonizar el consumo de agua con las exigencias momentáneas de la central; en este caso conviene valorar la potencia en caballos-hora en vez de caballos-año. Por consiguiente, el número de caballos-hora realmente utilizables sería, pues, de:

\[
\frac{3.114 \times 8.760}{27.278} = 27.278.640, \text{ ó sea} \\
27.278 \text{ caballos durante 1.000 horas por año.} \\
13.039 \text{ } 2.000 \\
9.093 \text{ } 3.000
\]

Mas como la Central de Tannay está principalmente destinada al servicio de alumbrado, si se admite que este servicio es de 1.000 horas al año, se ve que, regulando, según las necesidades del consumo, el caudal del riachuelo emergente del lago, podrá ser su utilización casi nueve veces mayor que si dicho caudal fuese constante.

La Central ha sido construida para ayudar á otra Central que posee la misma Sociedad (Société des Forces motrices de la Grande-Eau) situada al otro lado del Ródano, cuya potencia mínima es de 2.500 caballos durante las bajas-aguas y que no puede aumentarse por no poseer la derivación ningún depósito de almacenaje. Las dos Centrales disponen de alternadores de voltaje idéntico y de igual periodicidad; esto permite la puesta en fase sobre la misma red, y su acoplamiento permitiría, no solamente tener mayor seguridad, sino utilizar una potencia superior á la suma de las potencias de las dos centrales aisladas.

Se dió al edificio de la Central de Tonray las dimensiones necesarias para que pudiese contener las máquinas capaces de producir una potencia de 10.000 HP; actualmente sólo hay instalados cuatro grupos de 500 HP y dos de 1.000 HP.

Obras hidráulicas.—Presa.—La presa del lago de Tannay está situada á la cota de 1.390 metros, es decir, á 20 m. bajo el nivel normal del lago. Está constituida por una galería que conduce á un pozo de 30 m. de profundidad, en el cual penetra el agua del lago. De este pozo parte un túnel de débil pendiente, cuya entrada está cerrada por un muro de mampostería, armada de viguetas de hierro y atravesada por cinco tubos. El más elevado es un agujero de limpieza ó registro, con cierre estanco de 0,80 m. de diámetro; debajo se encuentra un tubo pequeño de 0,10 m. de diámetro, con llave compuerta y en el fondo se encuentran tres tubos de hierro colado de 0,40 m. de diámetro, terminados cada uno del lado del pozo por una tobera en forma de pipa, sobre el cual está suspendido, por una cadena, un tapón cónico de hierro colado; basta aflojar las cadenas para que los tapones se apliquen sobre las pipas e interrumpan el paso del agua del pozo al túnel.

Cuando el nivel del lago alcanza su valor máximo, se necesitaría producir un esfuerzo superior á tres toneladas sobre cada cadena para levantar su correspondiente tapón, si no existiese una contrapresión, para cuyo establecimiento está destinado el tubo de 0,10 m. de diámetro de que hemos hablado.