La Energía eléctrica (1911-07-25 00:00:00), página 9

puestos de manera que produzcan la potencia máxima con un salto máximo en invierno; los cinco restantes, por el contrario, están construidos para producir el máximo de potencia durante el régimen de verano, es decir, con el salto mínimo. El consumo de cada grupo debe variar, según la época, de 11.000 á 21.500 litros por segundo.

El árbol de la turbina es de tres piezas reunidas por fuertes enchufes de unión; gira sobre cuatro soportes, y el inferior (tejuelo) descansa sobre una obra de mampostería. Los pivotes de presión de aceite instalados en los cinco primeros grupos, han sido substituidos por un sistema más ventajoso; las dos coronas de paletas motoras están aseguradas por medio de tornillos á un cubo en forma de disco, que la presión del agua, ejerciéndose sobre su parte inferior, tiende á elevar. De esta manera se ha conseguido que el peso del inducido del dinamo obrara sobre un soporte de anillos, sin tener que recurrir á un émbolo de equilibrio de aceite comprimido.

La regulación de las turbinas se hace por medio de anillos de movimiento vertical, colocados exteriormente á las ruedas motoras. Estos anillos están en relación con un mecanismo que los aproxima ó los separa, impulsado por el regulador automático de presión de aceite. Este regulador obra á voluntad sobre una ó otra de las dos turbinas ó sobre las dos juntas, lo que permite regular la turbina inferior independientemente; condición ventajosa durante el régimen del salto máximo.

Turbinas para la excitación.—Tres turbinas de 150 HP cada una accionan las excitatrices de los alternadores. Estas turbinas son cónicas; pero con una camara de agua cerrada y funcionando bajo el mismo salto variable de 4,30 m. á 8,10 m.; consumen, según el régimen, 1.700 á 4.000 litros por segundo. Giran á razón de 150 vueltas por minuto.

Instalaciones eléctricas: Generadores.—Comprenden 15 alternadores bifásicos con una frecuencia de 47 periodos por segundo y una tensión de 2.750 voltios.

Existen además cuatro máquinas de corriente continua para la excitación de los alternadores y la alimentación de varios motores eléctricos que accionan la grúa-puente y las compuertas de seguridad. De estas máquinas, tres pueden producir una corriente de 750 amperios y 115 voltios, y están acopladas á los ejes de las turbinas de 150 HP. La cuarta, de eje horizontal, puede producir una corriente de 1.000 amperios á la misma tensión de 115 voltios y debe su impulsión á un motor asincrónico, bifásico, alimentado por la corriente alternativa de 2.750 voltios, que producen los alternadores. Todas las demás máquinas son de eje vertical y están ajustadas, por medio de chavetas, á los ejes correspondientes de las turbinas.

Los alternadores, construidos por la casa Brown-Boveri y Compañía, son también de dos clases. Los números 2 y 5, adquiridos en 1895, pertenecen al sistema llamado de hierro giratorio; los inductores é inducidos son fijos.

Cuadro de distribución.—En él se encuentran centralizados todos los aparatos necesarios para la maniobra y la vigilancia de las maquinas eléctricas: interruptores, corta-circuitos, reóstatos voltímetros, amperímetros, etc... Está dividido el cuadro en tres partes:

La primera, destinada á las máquinas de corriente continua,

La segunda, destinada á los alternadores que producen la corriente alternativa á 2.750 voltios, que alimenta la red subterránea; y

La tercera, destinada á la corriente alternativa de 5.500 voltios, que proviene, bien sea de las máquinas (la construcción de los nuevos alternadores permite obtener á voluntad corriente á 2.750 voltios ó á 5.500 voltios), bien sea de los transformadores.

En la parte inferior del cuadro se encuentran los interruptores de alta tensión sumergidos en cajas llenas de aceite aislante especial. Las necesidades de la distribución han hecho adoptar las dos tensiones ya citadas de 2.750 y 5.500 voltios, y como la pérdida de carga es de 10 por 100