La Energía eléctrica (1911-03-25 00:00:00), página 18

Un disco que tiene una revolución tan rápida, exige, evidentemente, una construcción mecánica particularmente estudiada: el diámetro es de 0,30 metros, la velocidad periférica es superior á 1.100 kilómetros por hora. El metal empleado es acero cromo-níquel.

La potencia de la máquina es de 22 kilovatios. Ocho de estos alternadores están, al hacer esta información, en construcción, destinados á los servicios telegráficos y telefónicos entre Nueva York y Boston.

Un alternador de 35 kilovatios, de 50.000, casi del mismo tipo, ha dado en los ensayos buenos resultados.

Transformadores «Voltor» para el empleo racional de las lámparas de filamento metálico.—Los enormes beneficios que las lámparas de filamento metálico pueden proporcionar al alum-

brado eléctrico, no son aún suficientemente comprendidos por la generalidad de las centrales y por los consumidores.

En efecto, las lámparas de filamento metálico, que sólo consumen un vatio, y algunas se anuncian con 0,7 vatios por bujía, en vez de 3,5 vatios que consumen las de filamento de carbón, deberían permitir triplicar y cuadriplicar la potencia luminica de las centrales eléctricas, de lo que se han de beneficiar, con el tiempo, tanto las mismas centrales como los consumidores.

Pero propiedades inherentes á la naturaleza del filamento metálico, han hecho hasta la fecha muy difícil la generalización de tan interesantes lámparas. Es decir, que á consecuencia de la poca resistencia eléctrica del filamento metálico, el fabricante, para una intensidad luminica dada, se ve obligado á utilizar un hilo de una longitud excesiva y de una sección reducísima y, en consecuencia, muy frágil y quebradizo en comparación con los filamentos de carbón hasta hoy usados.

Resultaba de dichos inconvenientes, que para las tensiones generalmente adoptadas de 100 á 150 voltios, sólo era posible fabricar lámparas de 20 á 25 bujías, quedando prácticamente imposibles las de 16, 10 y 5 bujías. La lámpara de filamento metálico ha introducido, pues, hasta la fecha, sólo aumento de luz para la misma cantidad de fluido que cada cual consumía, pero aun ésta es una economía positiva. Si las centrales y los consumidores quieren, pues, sacar todo el partido posible de la nueva lámpara, deben buscar las intensidades luminicas de 5, 10 y 16 bujías con el filamento corto, grueso y robusto, utilizando lámparas de bajo voltaje, es decir, de 25 á 50 voltios. Afortunadamente, la corriente alterna presenta un medio muy sencillo y barato de realizarlo utilizando un transformador que rebajará la tensión inpropia y costosa de 100 á 150 voltios en tensión práctica y económica de 25 á 50 voltios.

El transformador Voltor, patentado, ha sido precisamente estudiado y creado para el susodicho fin. Los diferentes tipos han sido establecidos después de un estudio comparativo de los mejores sistemas de transformadores. Una utilización perfecta de sus materiales, unido á una fabricación sistemática, hacen del transformador Voltor un aparato sólido, de alto rendimiento y baratísimo.

Bastará, pues, instalar un transformador Voltor en todas las casas, establecimientos ó pisos para obtener la tensión que se necesita para utilizar lámparas de 5, 10 ó 16 bujías, más baratas y más sólidas, reduciéndose inmediatamente el consumo á la tercera parte del que se obtenía con lámparas de carbón.

Como el transformador Voltor no tiene en su mecanismo ningún órgano con movimiento, no precisa cuidado alguno.

Montaje.—El transformador Voltor se monta á la entrada de las líneas en las casas o pisos. Cuando existe un contador se instala á la salida del mismo. El montaje puede hacerse según los dos esquemas siguientes:

Esquema A.—Todas las lámparas están instaladas en paralelo sobre el secundario. Este esquema será el más fácilmente adoptable en instalaciones de poca importancia, que ya están montadas con sólo dos hilos.

Instalando un tercer hilo y un conmutador de dos direcciones, se podrá obtener que se ponga el transformador en el circuito de la red sólo cuando se enciendan una ó varias lámparas.

Esquema B.—El transformador trabajará como divisor de tensión A tres hilos el voltaje de las