La Energía eléctrica (1911-11-10 00:00:00), página 15

accionaba la maquinaria del lavadero y para los aparatos de la cocina, etc. Ahora produce vapor para el generador principal y también para la calefacción y el suministro de agua caliente, y por consiguiente, además del servicio que antes prestaba, ahora añade el del alumbrado y calefacción de todo el colegio. El carbón que consume ahora no es más que cuatro ó cinco toneladas por semana, menos que en las condiciones antiguas, y se ahorra todo el carbón para fabricar gas, el cok para los caloríferos y el carbón para el agua caliente que antes consumían. Se evitan también los jornales que antes se invertían para el entretenimiento de los gasógenos, etcétera, no hacen falta más operarios, puesto que toda la instalación se centraliza en la sala de máquinas.

Desde que se inauguró la instalación eléctrica, los resultados han justificado plenamente el beneficio obtenido por los Directores, pues incluyendo los intereses sobre el capital y los gastos de explotación, se ha logrado una economía de francos 15.000 anuales sobre los gastos de explotación del antiguo sistema, que ascendían á francos 38.000. Esta economía, verdaderamente, no representa todas las ventajas que han conseguido, pues el rendimiento de la nueva instalación es tres veces mayor que el de la antigua; ahora pueden disponer de toda la cantidad de agua caliente que deseen, la carne se guisa electricamente y tienen más alumbrado de excelente calidad y en mejores condiciones de higiene.

Otro ejemplo que se puede citar es el del Hotel Midland, de Birmingham. En este hotel había instaladas dos calderas Cornish, que suministraban vapor á una presión de 1,75 kilos por \( \frac{1}{2} \) á los aparatos de calefacción y también á una presión más elevada á los compresores para las bombas de los ascensores. Como las calderas estaban construidas para una presión de 8,5 kilos por \( \frac{1}{2} \), se decidió instalar dos grupos eléctricos cada uno capaz de dar 16 kilovatios, accionados directamente por máquinas de vapor Belliss, girando á 650 revoluciones por minuto. Las máquinas, que son non-compound, están dispuestas para que el vapor de escape vaya á una tubería de 76 \( \frac{1}{2} \) provista con una válvula de alivio, dispuesta para pasar por un calentador de agua á una presión de 1,5 kilos por \( \frac{1}{2} \). De esta tubería principal hay una bifurcación de 63 milímetros de diámetro, que es por donde pasa el vapor para la calefacción de todo el hotel. Una segunda bifurcación va á la cocina. De esta manera se ha podido disponer de suficiente corriente eléctrica para alumbrar todo el hotel con un gasto adicional de carbón muy bajo. En esta instalación los trabajos se han ejecutado bajo la dirección del señor D. W. T. Evans, Ingeniero consultor, Glasgow.

Son los constructores de estas máquinas los Sres. Belliss & Morcom Ltd., casa fundada en 1852 en Birmingham (Inglaterra), y la representan en España la conocida casa Jackson & Phillips Ltd., establecida en esta Corte, calle del Conde de Aranda núm. 1, la que facilita á cuantas personas lo deseen datos interesantes de las numerosas instalaciones hechas en España y en las principales capitales del viejo y nuevo Continente, como asimismo los referentes á condiciones de fuerza y trabajo, consumo de vapor bruto y neto, idem de carbón de las calderas, coste de la fuerza por kw. hora y por caballo y cuantas noticias estén relacionadas con la bondad de las máquinas referidas.