La Energía eléctrica (1911-11-10 00:00:00), página 18

bilidad, es preferible emplear sal ó alcalinos en vez de ácidos.

M. F. H. Davies recomienda una solución al 2 por 100 de sulfato de alúmina con electrodos de plomo; la solución permanece limpia.

Las figuras 1 y 2 representan una disposición, con la que se ha podido disparar en corriente monofásica y en corriente continua 1.000 kilovatios á 2.000 y 600 voltios. El recipiente ó cuba exterior es de plancha fuerte de palastro; el interior de plancha delgada y sin fondo. Las vigas de que está suspendido están á su vez sostenidas por cables interrumpidos por aisladores. Los cables pasan sobre una polea, y un contrapeso equilibra el conjunto. Un pequeño torno permite efectuar la regulación con sensibilidad y fácilmente. Para la corriente continua á 600 voltios, el polo positivo está unido al recipiente interior, el negativo al exterior, que, á su vez, comunica con tierra. Para la corriente monofásica á 2.000 voltios se emplean uno ó dos electrodos; éstos son de fundición y están suspendidos con cable y aislantes. Están rodeados en el agua por un tubo de gres vertical que no llega á la superficie, lo que facilita la circulación del agua y la igualdad de la temperatura.

La figura 3 indica la disposición para absorber 2.000 kilovatios de corriente trifásica á 7.000 voltios. El recipiente ó cuba es de palastro de 4 milímetros de espesor, de 1,90 metros de diámetro y 1,25 metro de profundidad. El agua entra por el fondo con numerosos agujeros del tubo S, cuyo conjunto ofrece una superficie considerable. El agua caliente vuelve á caer por los dos tubos laterales en el recipiente de alimentación. En la parte superior del tubo S hay una placa triangular que lleva los electrodos neutros N, y por encima hay una disposición de madera á manera de andamiaje unida á un pequeño tubo vertical que sirve de guía-conductor de los electrodos principales E, á 120 grados, que están distantes 180 milímetros de los electrodos neutros. La subida ó descenso de los electrodos se hace por un pequeño motor, combinado con un torno y maniobrado desde el cuadro.

Pueden emplearse recipientes de madera con éxito y darles dimensiones más reducidas que los de palastro; se emplean igualmente recipientes de mampostería.

Es necesario emplear una densidad de corriente de 7 á 15 amperios por decímetro cuadrado. Se ha comprobado que se necesitan 28 litros de agua fresca por kilovatio-hora.

Acción química en los arrollamientos de las máquinas de alto voltaje.—Muchas máquinas de alta tensión han sufrido averías en la parte del arrollamiento opuesta á la extremidad que comunica con tierra. Se citan varios ejemplos, y, especialmente, el de una máquina de 7.000 voltios, corriente bifásica, con una extremidad de cada fase en comunicación con tierra. La máquina tuvo un accidente á los tres años de servicio continuo, debido á un cortocircuito entre conductores, en una de las extremidades opuestas á tierra. Se observó una fuerte corrosión de los conductores. Las partes de los dos arrollamientos, que daban más de 3.500 voltios con relación á la tierra, presentaban igualmente corrosiones.

El aislamiento se había reducido á un polvo blanco-verdoso, y el algodón se había destruido por completo en todos aquellos sitios en que el aislante no había llenado todo el espacio entre el tubo y los hilos. Los tubos mismos no habían sido destruidos químicamente, pero presentaban innumerables perforaciones. Se hizo un análisis serio, que indicó trazas de ácido nítrico en las partes opuestas á la tierra. En puntos de tensión menos