La Energía eléctrica (1911-02-25 00:00:00), página 10

te, el número de voltios tomados por el mechero es poco elevado; como la resistencia serie tiene el valor que es necesario cuando el mechero ha tomado su régimen, la corriente de encendido es muy elevada. La figura 7.a, representa cómo varían en función del tiempo la intensidad y tensión en las bornas de un mechero para 110 voltios, cuya resistencia serie esté reglada para el régimen de 80 voltios, 4 amperios.

Cuando la lámpara en régimen se extingue por consecuencia de una variación demasiado grande de la tensión en la red, si se hace que automáticamente haga un movimiento de báscula, vuelve á encenderse inmediatamente y toma de nuevo rápidamente su régimen. La necesidad, para el mechero, de volverse á poder encender en estas condiciones, es una de las razones que obligan á limitar la presión á que se le hace normalmente funcionar, mientras que el examen de la curva de rendimiento muestra que habría interés en dar á esta presión el valor más elevado posible.

Si se hace funcionar un mechero de cuarzo á tensiones en las bornas cada vez más elevadas, se alcanza un valor que llamaremos punto crítico por encima del cual no se puede volver á encender el mechero sin dejarle enfriar; en el momento del basculamiento se produce el corto-circuito mercurial, el mechero vuelve á extinguirse, el arco estalla y se alarga antes de volver á unir un electrodo con el otro; la razón de este hecho es la siguiente á medida que el mechero funciona á tensiones más elevadas, el tubo iluminante se calienta más; ahora bien, en el momento del basculamiento, el mercurio frío del electrodo viene al tubo iluminante y se produce en él una evaporación intensa que eleva la tensión á un valor tal que el arco para establecerse exige un voltaje superior al de la red. Esta explicación está confirmada por el hecho de que el punto crítico de un mechero tipo 110 voltios, que sería por ejemplo, de 95 voltios cuando funciona en una red de 110 voltios, se eleva por encima de 120 voltios cuando funciona en una red de 220 voltios.

Las figuras 8.a y 9.a muestran la repartición de la luz emitida por un mechero del tipo 220 voltios en un plano perpendicular al eje del tubo y en un plano vertical que pasa por el eje del tubo; en este último caso, para las pequeñas inclinaciones, una parte de la luz es absorbida por la parte inferior de los electrodos.

MAURICE LEBLANC, HIJO,
Antiguo alumno de la Escuela Normal Superior,
Agregado de la Universidad de París.

Turbinas de vapor.

Las turbinas de vapor tienen un empleo tan indicado en la época presente como máquina motoras para el accionamiento de generadores eléctricos, que se debiera, al proyectar una Central eléctrica, tomar siempre en consideración las ventajas que reporta su empleo.

A la elección del motor ha de preceder, en todo caso, un detenido examen comparativo de los distintos tipos entre sí, para decidirse luego por la solución más ventajosa por todos conceptos; único modo de que luego la práctica, proporcionando éxitos francos e indiscutibles, sancione que la solución ha sido lo más acertada posible.

Como la exposición de este asunto, de un modo general, carecería, seguramente, de interés, hemos preferido referirnos, en lo que sigue, al caso tan frecuente de «Una Central de reservas». Esto nos proporcionará, además, ocasión de concretar algo nuestras opiniones en este asunto.

Hace algún tiempo que, teniendo en cuenta solamente las circunstancias favorables que para el éxito de un negocio presentan la explotación de los saltos de agua, la mayoría de las instalaciones eléctricas que se hacían de alguna importancia eran únicamente hidráulicas, empleando, como es natural, motores de esta clase, pues no se tenía por norma mirar al porvenir.