La Energía eléctrica (1911-11-10 00:00:00), página 19

elevada, no había ningún ácido mineral. El depósito verde bajo el algodón era una sal orgánica de cobre. En una máquina de corriente trifásica, las acciones químicas se evidenciaron en todas aquellas partes en que el aislamiento había presentado una cavidad. Los ácidos orgánicos provenían del barniz, cuya estabilidad química había sido destruida bajo la influencia del ozono, de compuestos oxigenados del azóx y ácido azótico.

De los ejemplos considerados se han podido deducir los siguientes datos:

1.º No se ha podido observar ningún caso de acción química sobre los arrollamientos que tengan una tensión menor de 3.500 voltios con relación á la tierra, como ejemplo, una máquina trifásica en estrella con el neutro á tierra.

Fig. 1.a

2.º Las acciones químicas aparecen cuando hay cavidades de aire y cuando la tensión en ellas es demasiado elevada para producir descargas.

3.º La acción comienza en la superficie de los aislantes expuestas á estas cavidades de aire, y los gases así producidos aumentan el radio de acción de destrucción. Si la descarga tiene lugar en un sitio en que los gases pueden encontrar un camino hacia el exterior, el peligro es menos grande.

4.º Las acciones de los productos de la descarga (zono, compuestos oxigenados del azóx, ácido nitroso ó nítrico) son todas acciones de oxidación y producen los efectos siguientes: los compuestos de celulosa tienen sus fibras destruidas; los aceites y gomas dan nacimiento á ácidos orgánicos. Entre estas sustancias, el aceite de lino es particularmente atacado. Ciertos compuestos astálticos son poco atacados, y la parafina queda indemne. La mica no es atacada, pero los aglomerados de mica pueden serlo en su superficie expuesta.

5.º La producción de ácido nítrico no es indispensable para la destrucción de los aislantes, pero la acelera.

6.º La desintegración de todos los materiales barnizados se acelera grandemente por la presencia de ácidos orgánicos.

7.º Los accidentes observados son siempre cortocircuitos en los arrollamientos y no cortocircuitos entre los arrollamientos y la tierra.

8.º Si el aire de las cavidades no puede renovarse por respiración, cesa toda destrucción.

9.º Si la tensión á que el aislante está sometido es muy elevada, puede dar origen á otros deterioros á más de los químicos. Si el aislante es en parte de mica, de alto poder inductor específico, y en parte de papel, por ejemplo, de bajo poder inductor específico, este último podrá ser completamente destruido sin que la mica lo sea.

Del examen de numerosas máquinas, resulta que no se ha observado ningún vestigio de deterioro en puntos de arrollamiento que posean una tensión menor que 3.500 voltios con relación á la tierra. Por otra parte, tampoco se ha observado ningún deterioro cuando el aislante está sometido á una tensión menor que 35 voltios por milímetro.

Es necesario, para todo esfuerzo eléctrico á que se someta al aislante, y superior á 35 voltios por milímetro, evitar toda burbuja de aire, emplear aislantes insensibles á las acciones químicas, reducir la tensión en los puntos en que se puedan producir cavidades de aire. La figura adjunta es un ejemplo de las precauciones que hay que tomar á este respecto.

GUÍA DEL CAPITALISTA

Valores.—Últimas cotizaciones de valores de electricidad. Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

    ACCIONES

    Madrilenea de electricidad.
    96,00

    Electricidad de Chamberí.
    81,00

    Fábric del Mediodía.
    18,00

    Eléctrica del Pacífico.
    100,00

    Hidráulica Santillana.
    98,00

    Eléctricidad del Sur.
    147,00

    Madrilenea de Tracción.
    101,00

    Sociedad Mengenhor y Compañía.
    98,00

    Electric Industriales.
    107,00

    Popular Ovetense.
    84,00

    Gas y Electricidad de Gijón.
    102,00

    Tranvías de Gijón.
    42,00

    Aragonesa de Electricidad.
    120,00

    Eléctricas remeltas.
    99,00

    Electric Feria.
    100,00

    Industrial Química.
    51,00

    Motrices del Gállego.
    97,00

    Telefónica Electro-Química Aragonesa.
    78,00

    Eléctro-Química Aragonesa.
    95,00

    El. Electrica de Huesca.
    119,00

    Tranvías de Zaragoza.
    201,00

    Eléctrica de Cáceres.
    90,00

    La Emeritense.
    65,00

    Compañía eléctrica del Urrumea.
    250,00

    Ferrocarril a Oña.
    61,00

    Compañía Eléctrica de S. Sebastián.
    130,00