La Energía eléctrica (1912-02-25 00:00:00), página 11

hilo neutro y cada una de las fases, procurando distribuir la carga por igual en los tres circuitos, cada uno de los cuales obra como monofásico. Los motores se instalan elevando hasta ellos los tres hilos de las fases, no dando entrada en casa del abonado al neutro.

Para los efectos de la medida de la energía, el primer caso se tratará como instalación monofásica, ya que lo más general es emplear una sola fase, y sólo en abonados cuyo consumo sea de importancia se utilizan el neutro y dos ó tres fases.

Nos ocuparemos, pues, de las distribuciones con tres hilos y cargas equilibradas, como puede admitirse lo están en los que alimentan motores.

Nada importa que los circuitos del generador se hallen conectados en triángulo ó en estrella. En ambos casos la expresión de la potencia viene dada por la fórmula \( \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cos \varphi \) en la que V es el voltaje medido entre dos hilos, I la intensidad en uno y \( \varphi \) el ángulo de decalaje existente entre la tensión y la intensidad sencilla. Una de estas magnitudes coincidirá con V ó I, según se trate de generador en triángulo ó en estrella.

En este caso, la medida de la energía requiere la instalación de dos contadores monofásicos, cuyas bobinas serie estén intercaladas en dos de los hilos, y las bobinas derivadas deberán serlo entre cada uno de los mismos hilos y el tercero. Estos contadores pueden sustituirse por uno de los construidos expresamente para corrientes trifásicas, que no son en definitiva sino los dos monofásicos montados sobre el mismo eje.

Si los dos contadores monofásicos están correctamente instalados, bastará sumar sus indicaciones para saber la energía total consumida. Empleando el contador trifásico, los pares motores se adicionan (en el caso indicado más adelante se restan) y con sola una lectura se conoce el consumo.

Pudiera suceder, en determinados momentos, que uno de los contadores girase en sentido contrario á su marcha normal. Así ocurrirá, aunque el montaje se halle bien hecho, si el ángulo \( \varphi \) es mayor de 60°, y si bien esto no es lo frecuente, conviene consignarlo para no dar al fenómeno una explicación errónea.

Tratándose de motores y de no recurrir á formar un punto neutro artificial, el empleo de los dos contadores, separados ó reunidos, es imprescindible.

Uno indicaría solamente parte del consumo en proporción desconocida respecto al total.

Si el receptor está equilibrado y no presenta decalaje, los dos contadores marcarán el mismo consumo, pudiendo prescindirse de uno y bastando duplicar la lectura hecha en el que quede.

La potencia viene, en tal caso, dada por la fórmula \( \sqrt{3} VI \) y las indicaciones del contador recorrido por la corriente I y sometido al voltaje V, serán las de la energía correspondiente á la potencia \( \frac{\sqrt{3} VI}{2} \), no VI como á primera vista pudiera creerse.

Recorriendo al montaje sobre punto neutro, habría que multiplicar por 3 las lecturas de un solo contador, pero éste deberá estar construido para tensión de \( \frac{V}{\sqrt{3}} \) voltios. La formación de este punto neutro artificial no deja de tener sus dificultades por la igualdad de resistencias que requiere en las tres ramas de la estrella.

Luis Checa.
Bilbao, Febrero 1912.