La Energía eléctrica (1911-12-25 00:00:00), página 14

por intermedio de dos ressortes en espiral que aplican fuertemente los caballetes contra el hilo. Se hace vibrar la parte del hilo comprendida entre los dos caballetes; se desplaza el caballete móvil hasta que se nota producido éste al aminoar con la que da un diapasón. La fórmula da

\[
t = K_1 L^2
\]

Es fácil graduar el aparato con anticipación y operar muy rápidamente.

El aparato pesa 300 gramos y tiene una longitud aproximada de 50 centímetros.

Sobretensiones, sobrentensidad y destrucción de los aislantes por el ozono.—Extracto de una comunicación á la Sociedad Internacional de Electricistas de Francia, de 11 Enero de 1911. Los aparatos de protección deben reunir las tres condiciones siguientes: 1.º, dar paso á las corrientes parásitas; 2.º, no dejar pasar la corriente de la red más que en cantidad lo más pequeña posible; 3.º, no producir, por la introducción brusca en circuito, perturbaciones demasiado violentas para engendrar nuevas sobretensiones.

Los fenómenos contra los cuales hay que proteger las redes son:

A. Las cargas estáticas producidas por influencia por la proximidad de cuerpos electrizados (nubes, granizo, etc), ó por diferencias de potencial en las capas atmosféricas. Será preciso, pues, unir cada conductor á tierra por una bobina de autoinducción con núcleo de hierro y pequeña resistencia óhmica, toda vez que las cargas estáticas tienen tendencia á circular en forma de corriente continua. El autor del trabajo que extractamos prefiere estos aparatos á los de chorro de agua, que tienen el mismo rendimiento en alternativa que en continua, pero que no tienen más que una pequeña capacidad para permitir que circulen las cargas estáticas, puesto que es necesario ponerlos ne serie con resistencias de 2.000 á 40.000 ohmios.

B. Corrientes inductivas.—Es necesario encontrar un aparato que presente una gran resistencia á la circulación de las corrientes de la frecuencia de la red, y una pequeña resistencia para las ondas que tengan la frecuencia de las descargas atmosféricas. Estas tienen, en efecto, frecuencias muy elevadas, como se prueba con los hechos siguientes:

a) En las líneas de bajo voltaje (2 á 8.000 voltios) es raro que los aisladores se rajen ó rompan; al contrario, los arrollamientos de transformadores de 20.000 á 40.000 voltios se encuentran deteriorados. Por consiguiente, se trata de fenómenos de alta frecuencia para los que la longitud de onda es muy corta, de suerte que dos máximas sucesivas pueden manifestarse (positiva y negativa) entre dos puntos superpuestos del arrollamiento, simplemente separados por una sencilla capa de algodón.

b) Las perforaciones tienen lugar á la entrada del arrollamiento; las máximas positivas y negativas se amortiguan á partir de la entrada.

c) Los fusibles de las baterías de condensadores se funden por las descargas violentas sin que los elementos sufran avería: hay fusible que se funde á 3,5 amperios en dos segundos y á 40 amperios en una décima de segundo. El elemento correspondiente no absorbe más que 0,01 amperios á 10.000 voltios. Si el fusible se ha fundido, es que la corriente ha pasado de 0,01 á 40 amperios, es decir, que la frecuencia ha sido, durante una centésima de segundo, 4.000 veces la de la red.

d) Las antenas de telegrafía sin hilos, acordadas para frecuencias de varias centenas de millar de periodos son influenciadas por las descargas atmosféricas.

e) Únicamente los puntos de una red, situados en la proximidad de una tempestad son influenciados. Los fenómenos de alta frecuencia se amortiguan rápidamente á lo largo de las líneas.

Esto sentado, el empleo del condensador se impone, toda vez que es el único aparato conocido, cuya resistencia varía en razón inversa de la frecuencia. Para oscilaciones comprendidas entre 100.000 y un millón de períodos, las semilongitudes de onda están comprendidas entre 150 y 1.500 metros, es decir, que la mayor parte de las líneas presentan, para estas longitudes, capacidades de 0,015 á 0,0015 microfaradios. La capacidad de los condensadores de protección deben ser del mismo orden de magnitud. Actualmente se emplean con preferencia los condensadores del modelo Moscicki, que han permitido alcanzar prácticamente 50.000 voltios; de estos aparatos se calcula hay unas 6.000 baterías instaladas.

C. Sobretensiones de origen interior.

a) Las debidas á la red dependen de las autoinducciones y capacidades en juego en un momento dado, pudiendo ser permanentes ó accidentales. En el primer caso, es preciso cambiar las constan-