La Energía eléctrica (1912-01-25 00:00:00), página 22

ción de arco permanente no se evita por completo y el alcance del aparato no es muy grande.

Sistema francés de emisión musical.—Este sistema emplea un alternador de frecuencia elevada (400 á 2.000 periodos). El montaje está representado en la fig. 6; el aparato es fuerte y ligero. La resonancia se realiza directamente, no hay arco permanente y el rendimiento es muy bueno. Los alternadores permiten las manipulaciones en su circuito de excitación. La resistencia permite la emisión de los signos Morse, sin tocar á los circuitos de la corriente alterna. El sistema radio-eléctrico francés es naturalmente—dice el articulista—superior al sistema alemán y á los otros sistemas de los demás países.

Sistemas de recepción.—En un principio, para la recepción de ondas se utilizaba el cohesor Branly; actualmente se emplean los detectores.

El detector magnético de Marconi está basado en la influencia de las oscilaciones eléctricas sobre la imantación del hierro (fig. 7). El detector electrofónico es muy sensible y no está sujeto á averías; posteriormente ha sido modificado y perfeccionado. La punta es amovible y va montada en un vaso aislante, cerrado herméticamente; dicha punta puede reemplazarse instantáneamente.

En los detectores de cristales hay un contacto entre un cristal y una punta, dos cristales, ó una punta de cristal y una placa de metal. Ciertos cristales modifican la dirección de las ondas. Se han hecho también detectores de vacío. (Fleming.)

Acoplamientos y montajes.—Marconi intercala directamente el cohesor entre la antena y la tierra, después en un circuito intermedio con un transformador especial (jigger), resonador. Con los detectores se emplea el montaje con resonador en circuito único (fig. 8), ó el montaje con resonador de inducción (fig. 9).

La sociedad francesa radio-eléctrica ha establecido estaciones portátiles muy prácticas, con las cuales la comunicación es tan rápida como con las estaciones Morse ordinarias.

Refuerzo de hormigón armado de los postes telegráficos averiados.—Las reservas de cedros y nogales (las dos clases de maderas más corrientemente empleadas para el establecimiento de líneas eléctricas) disminuyen rápidamente.

Con objeto de estar prevendidos para cuando verdaderamente falten, se ha trabajado mucho para obtener económicamente postes de hierro y de cemento armado; en este último orden de ideas ya se han obtenido resultados satisfactorios, y en uno ó dos ensayos se ha llegado á un precio de coste tan bajo como el de los postes de madera. Como, sin embargo, no es esto lo general, es interesante ver cómo se puede prolongar la duración de una línea ya existente, establecida sobre postes de madera.

Después de algunos años de existencia, estas líneas causan grandes disgustos á las Compañías de Electricidad: las caídas frecuentes de los postes acarrean roturas de las líneas, interrupciones de servicio, posibles accidentes; sin embargo, el 90 por 100 de los postes caídos están completamente sanos en su parte superior; sólo está podrida la parte que está al nivel del suelo. La Pittsburgh Reiform Pole Company emplea un método para reforzar estos postes con hormigón armado, que es susceptible de volver á dar á los postes usados una nueva existencia de diez años, por lo menos, en condiciones normales. Se opera del modo siguiente: se empieza por quitar la tierra alrededor del poste en un ancho de 50 centímetros, hasta que se llega á la parte sana de la madera, quitando después la parte podrida de la misma. Se toman luego barras de acero de 1'10 á 2 metros de longitud, que se afilan en sus dos extremos, doblando la parte superior en ángulo recto en una longitud de 15 centímetros aproximadamente. Con una herramienta especial se clava oblicuamente la parte recta de la barra en la base sana del poste. La longitud que hay que dar á la barra depende de la importancia de la porción podrida; debe ser tal, que los