La Energía eléctrica (1912-06-25 00:00:00), página 12

El Sr. R. Arnó demuestra que por el nuevo sistema de medida se obtiene un número de kilovatios horas total tal, que para pasar directamente de este valor al valor real de lo que la Sociedad ha suministrado verdaderamente al abonado, se puede aplicar al kilovatio-hora, una sola tarifa; es la tarifa que racional y equitativamente se aplicaría al kilovatio-hora si en una instalación dada no se debiera tener en cuenta solamente el factor de potencia.

Esto es lo mismo que si en la ya citada instalación el factor de potencia fuera siempre constante é igual á uno.

En este caso, pues—pudiendo considerar de la misma manera las instalaciones de corriente alternativa y las instalaciones de corriente continua—, se van á simplificar sensiblemente las medidas en la práctica industrial, pero también se facilitarán las transacciones como base equitativa y sencilla en los contratos estipulados entre los abonados y la Sociedad.

Los nuevos aparatos de medida son efectivamente aún los vatímetros y los contadores, pero presentan la sola diferencia característica de que los vatios que miden ó que integran con relación al tiempo, están calculados para cos \( \varphi = 1 \) de manera automática cualquiera que sea el valor del factor de potencia de la instalación considerada.

Puesto que la Sociedad de distribución ha establecido el valor ó el precio del kilovatio-hora para cos \( \varphi = 1 \), la Sociedad misma, por el empleo de los nuevos aparatos, no tiene ya necesidad de preocuparse de la desviación angular existente en las instalaciones de los abonados y de la corriente reactiva ó de imantación exigida para el funcionamiento de dichas instalaciones.

Con la medida de la potencia real no se tiene en cuenta la tarificación de la energía, la corriente magnetizante; con la medida de la potencia aparente consideraría lo mismo, por lo que afecta al precio relativo, tanto la corriente en fase como la corriente en cuadratura.

El autor demuestra que, como base de la tarificación de la energía eléctrica se debe tomar:

\[
C = \frac{2}{3} Pr + \frac{1}{3} Pa
\]

que él ha llamado carga compleja.

Los nuevos métodos y los nuevos aparatos de medidas industriales tienen por objeto suministrar la carga compleja, es decir, la suma \( \frac{2}{3} \) de la potencia real y de \( \frac{1}{3} \) de la potencia aparente.

Precisamente estos métodos y aparatos de medida tienen por objeto tener en cuenta de una manera prácticamente exacta en la medida de la energía eléctrica, no sólo la potencia real, sino también la manera de utilizar la energía misma, de tener en cuenta en las proporciones efectivas y prácticas de precio, tanto la energía útil como la corriente magnetizante.

Para la aplicación de la fórmula fundamental de la carga compleja en la construcción de contadores industriales hay que considerar ante todo las dos grandes categorías de instalaciones, es decir:

Instalaciones para alumbrado, en las cuales se considera el factor de potencia variable de 1 á 0,8.

Instalaciones para fuerza motriz en las cuales se considera el factor de potencia variable de 0,92 á 0,5.

Tomando en consideración el caso de las instalaciones de corriente alternativa simple, el autor ha encontrado que la medida de la carga compleja \( \frac{2}{3} Pr + \frac{1}{3} Pa \), puede ser efectuada con suficiente exactitud práctica, por un contador ordinario sea electrodinámico, sea de inducción, con la sola condición de modificar convenientemente la diferencia de fase \( \varphi \) entre el fluido altométrico y la diferencia potencial aplicada á las extremidades del circuito voltamétrico. Precisamente los valores de \( \varphi \) son los siguientes, para los dos casos de alumbrado y de la fuerza motriz: