La Energía eléctrica (1911-07-25 00:00:00), página 10

en la extremidad de la línea, la tensión en los puntos de utilización será de 2.500 y 5.000 voltios, respectivamente.

De la tercera parte del cuadro parten las líneas aéreas que irradian en todos los sentidos desde una torrecilla de plancha erigida en el tejado de la Central.

Transformadores.—La corriente de 5.500 voltios proviene ordinariamente de una serie de ocho transformadores monofásicos de 100 kilovatios cada uno, colocados en el subsuelo de un edificio especial contiguo á la Central. La alimentación de estos transformadores se efectúa por corriente de 2.750 voltios, transportada desde la Central al edificio donde están situados los transformadores por cables subterráneos.

Compuertas de seguridad.—Consisten en compuertas cilíndricas oscilantes que permiten cerrar inmediatamente el paso del agua en caso de interrupción de marcha. La maniobra de estas compuertas se hace por medio de cadenas accionadas por una cabría; un eje especial (accionado por motor eléctrico), situado á lo largo del edificio, puede embragar con cada cabría, facilitando mucho la maniobra.

Compuerta flotante.—Estando las turbinas completamente sumergidas en el agua, su inspección resulta difícil, porque es necesario poner en seco las cámaras respectivas, operación que representa generalmente un trabajo largo y complicado. Como la seguridad del servicio exige que esta clase de trabajos sean lo más frecuentes posibles, la Dirección del servicio eléctrico buscó el modo de tener rápidamente acceso á las cámaras de agua de las turbinas. Esto se consiguió por medio de una compuerta flotante, formando puerta, que viene á colocarse en la entrada de las cámaras, dentro del canal de escape. Esta compuerta se compone de una cámara herméticamente cerrada, dentro de la cual se encuentra un motor eléctrico de corriente continua, de 30 HP, que acciona una bomba centrífuga capaz de consumir 6.000 litros de agua por segundo. Esta bomba posee una tubería de aspiración de dos direcciones: una de ellas que sirve para vaciar la quilla y permitir la emersión de todo el sistema, y la otra está destinada á vaciar la cámara de la turbina obturada.

Completa el sistema estanco una quilla que contiene un lastre de bloques de hierro de forma apropiada y varias cámaras laterales que pueden, á voluntad, llenarse ó vaciarse de agua, según se desee sumergir óemerger la compuerta flotante. El conjunto pesa aproximadamente 6 toneladas.

Encima del sistema estanco se hallan lateralmente sujetos hierros en U formando bastidor, por los cuales se pueden deslizar viguetas de pino. Esta disposición permite constituir una pieza movible, fácilmente desmontable, estable, sin ser muy pesada, y puede utilizarse lo mismo durante las bajas que en las altas-aguas.

La compuerta no tiene propulsor para su movimiento dentro del canal; está sencillamente mantenida á lo largo de las 15 cámaras de turbinas visitables por un cable de acero sujeto á un cabrestante situado aguas-arriba del canal de escape.

El tiempo necesario para la colocación de la compuerta delante de una cámara y su vaciamiento, es de hora y media aproximadamente. Antes de existir este aparato, dicha operación exigía una duración de doce días de trabajo y un gasto de 400 francos.

Para poder extraer la compuerta del agua en caso de reparación, se construyó contra la Central, á la salida del canal de escape, una empalizada metálica compuesta de dos postes de celosía y de un puente con dos gatos para la elevación. La instalación completa de dicha compuerta costó 60.576 francos.

Enrejado.—La entrada de las cámaras de las turbinas está garantizada contra la introducción de cuerpos flotantes por un enrejado de barras llanas, inclinadas á 45° y de 9 m. de longitud.