La Energía eléctrica (1912-06-10 00:00:00), página 8

Dichos cables se emplean efectivamente en tan gran escala, que se puede afirmar, sin ninguna exageración, que el betún vulcanizado, constituye al presente el aislamiento «Standard» para los miles de kilómetros de cables en servicio en los pozos y galerías de las minas de Inglaterra.

El cable trifásico típico para pozo de mina, deberá construirse como sigue: Cada conductor de cobre estanado, con los intersticios de la cuerda, rellenados con un compound de betún para impedir la entrada de la humedad en las cabezas; luego, aislado con un tubo, sin soldadura, de betún vulcanizado, aplicado con presión. Cada alma tendría que ser cubierta con una espiral de cinta impermeable, completamente impregnada, de color diferente para cada una de las almas.

Las almas cableadas juntas, y el todo cubierto con un tubo sin soldadura de betún vulcanizado, aplicado con presión, de manera que rellene todos los espacios entre las almas. El cable, cubierto después con dos ó más cintas fuertes impregnadas y una espiral, ó bien con una trenza de yute alquitranado, formando una almohada para la armadura. Esta última tendría que constar de dos coronas de alambres de acero cinqueado, aplicadas en espiral en sentidos opuestos y ser protegida exteriormente por otra espiral de yute alquitranado.

Este cable es particularmente á propósito para lugares húmedos, pues es del todo imposible que la humedad pueda llegar á las almas. Donde las circunstancias lo permiten, sería más práctico usar un cable de construcción ordinaria, ó sea con rellenos de yute alquitranado, omitiendo el tubo exterior de betún vulcanizado descrito anteriormente.

Además de los empleos especiales ya indicados, los cables en betún vulcanizado resultan también de excelente aplicación para los usos ordinarios en poblado, para corriente, tanto alterna como continua. El llamado «Solid systéme», es entonces el preferible para el tendido. Equivale á colocar el cable, debidamente sostenido por puentecillos á propósito, en conductos que se llenan luego con betún caliente ó con compound de alquitrán.

Muchos kilómetros de cables aislados con betún vulcanizado colocados con este sistema, han trabajado años y años á completa satisfacción. Empleándolos de esta manera, no es generalmente necesario armar los cables. Bastan los que se fabrican bajo trenza ó bajo fuertes cintas, que resultan mas ligeros, flexibles, económicos y de más facil colocación.

Otro sistema de tendido muy conveniente, es el llamado «Draw-in», ejecutado con conductores construidos á propósito. Armados y bien protegidos, los cables en betún vulcanizado, se prestan también para el tendido directo en ciertas clases de terreno.

Para aquellos ingenieros que prefieran un cable en papel impregnado, las ventajas ofrecidas por la ligereza y la ausencia de la electrolisis en presencia de ácidos (proceso que se desarrolla á menudo en los cables bajo plomo), se obtienen usando un cable aislado con papel, cubierto con un tubo impermeable de betún vulcanizado en lugar de plomo. Este tipo es especialmente adecuado para sistemas concéntricos ó triple concéntricos con el exterior á tierra.

La Casa Pirelli y C.º, después de activas indagaciones científicas y numerosas experiencias practicas, ha logrado crear para esta clase de cables un tipo de betún vulcanizado que reúne todas las cualidades requeridas, y de un modo especial las de absoluta impermeabilidad y muy elevada resistencia dielectrónica. La misma dispone de un personal dotado de larga experiencia en el campo de las aplicaciones del betún vulcanizado, y dara con sumo gusto, en todo momento, los necesarios detalles y explicaciones á aquellos clientes que lo desearan, con objeto de estudiar una instalación aplicando los cables de este tipo.