La Energía eléctrica (1910-04-10 00:00:00), página 15

La presión del aceite sirve: 1.º, para contrarrestar el peso que soportan los ejes de los grupos; 2.º, para la fuerza motriz auxiliar en los servomotores; 3.º, para la maniobra de las compuertas de admisión en la central.

La canalización del aceite, está situada en una galería del primer subsuelo: la misma donde se encuentran los ejes-soportes de las turbinas.

CALDERAS Y TURBINAS DE VAPOR.—La sala de calderas comprende una batería de seis calderas tubulares, sistema Durr, de hogares mecánicos con recalentadores de vapor y tiro artificial por aspiración.

En el caso presente, la rapidez de la puesta en presión de las calderas era una cualidad especial para remediar sin pérdida de tiempo cualquiera avería eventual de las turbinas hidráulicas. Además había necesidad de que las calderas soportasen grandes variaciones de marcha, ya que las necesidades de vapor eran irregulares y las turbinas de vapor sólo debían suministrar el complemento de potencia necesario.

Cada caldera, timbrada á 13 kilogramos, tiene 350 metros cuadrados de superficie de calefacción y posee un recalentador de 110 metros cuadrados. Contiene 260 tubos de evaporación, de 4,30 metros de largo. Durante los ensayos se obtuvo de 22 á 28 kilogramos de vapor por metro cuadrado de superficie de calefacción y por hora, y de 7,6 kilogramos á 7,9 kilogramos de vapor por kilogramo de carbón (6.800 á 6.900 calorías).

Se ha instalado el tiro artificial para activar la puesta en marcha de las calderas y hacer variar más fácilmente las cantidades de vapor producidas. Los ventiladores aspirantes están instalados encima de las calderas y envían el gas á dos chimeneas de plancha de 1,50 metros de diámetro y 1,5 metros de altura. Cada ventilador de 35 caballos y de impulsión eléctrica, gira á 335 vueltas por minuto y puede realizar una depresión de 49 milímetros de agua, en los conductos de gas.

Cada caldera puede funcionar con ó sin recalentador, y cada grupo, de tres calderas, puede alimentar una cualquiera de las dos turbinas «Parsons» por medio de tuberías apropiadas. El carbón se pesa automáticamente, y un aparato «Adoss» sirve para la comprobación de los gases de combustión.

Los dos turbinas que accionan los turbo-alternadores de 2.400 kilovatios, son del tipo «Parsons», de eje horizontal, que giran á 1.500 vueltas por minuto y funcionan con vapor, á la presión de 12 kilogramos, recalentado á 300° C. El consumo durante los ensayos, ha sido de 6,36 kilogramos por kilovatio-hora, á la potencia normal, y de 7,4 kilogramos, á media potencia.

Los tubos de circulación de agua fría de los condensadores, comunican por una parte con el canal de trabajo y por la otra con las aguas del Aar, donde salen las aguas de refrigeración, bajo el simple efecto de la diferencia de nivel entre el canal y el río; no obstante, existe una bomba de circulación, de impulsión eléctrica, que funcionaría en caso necesario. Las turbinas pueden funcionar á escape libre si los condensadores no pudiesen prestar servicio accidentalmente.

GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNATIVA.—Los dos alternadores montados sobre el mismo árbol de las turbinas de vapor giran á 1.500 revoluciones, así como las correspondientes excitatrices, y pueden suministrar en servicio continuo 2.400 kilovatios, bajo la forma de corrientes trifásicas á 8.000 voltios y 50 períodos.

Los once alternadores restantes, de 90 polos, montados sobre los ejes verticales de las turbinas hidráulicas producen la misma clase de corriente, pero su potencia unitaria sólo es de 900 kilovatios. Las dos excitatrices, cuya corriente es de 150 voltios, son de 300 kilovatios cada una.

(Continuará.)

I. RÍOS COGOLLOS,
Ingeniero electricista.
(R. S. E. de París.)