La Energía eléctrica (1909-11-25 00:00:00), página 18

que poseen un reóstato de campo y que son perfectamente conocidos. Pueden utilizarse para accionar máquinas-herramientas, tornos, máquinas de taladrar, etc. Por el contrario, los motores que tienen una resistencia sobre el inducido no pueden funcionar en estas condiciones, porque la velocidad aumenta considerablemente durante el tiempo en que la máquina herramienta no trabaja, y además, al girar la máquina demasiado de prisa, la herramienta ataca á la pieza con una velocidad demasiado grande, con perjuicio del trabajo. El mismo resultado se obtiene para accionar estas máquinas empleando motores de inducción con regulación de velocidad. Si se dispone de corriente alternativa, debe emplearse únicamente el motor de inducción con inducido de jaula de ardilla y de velocidad constante.

Los motores de velocidad variable comprenden todos los motores serie, el motor de inducción de jaula de ardilla de velocidad variable por variación del voltaje primario y el motor de inducción de resistencia externa variable en el secundario. Todos estos motores tienen su par máximo en el arranque y son de velocidad decreciente con la carga, y tienen una potencia enorme de sobrecarga durante un tiempo muy corto.

Estos motores se designan por el valor de su par y no por su potencia en caballos, y en la elección que se ha hecho precisa tomar un motor que posea un par máximo, por lo menos doble del que es necesario.

Los motores de inducción con inducido de jaula de ardilla poseen una regulación por la variación del voltaje en el primario y se emplean para las grúas giratorias eléctricas.

El autor termina haciendo notar que los motores de velocidades múltiples se emplean raramente y sólo en casos muy especiales.

Pararrayos para chimeneas.—Varios experimentos, á cual más interesantes, fueron ejecutados por el Dr. N. M. Hopkins, con el objeto de estudiar los efectos causados por descargas eléctricas en una chimenea, considerada como modelo en su clase, y que describe nuestro estimado colega la Revista Ingeniería, de Chicago, en su número de Octubre.

Hizo uso de un oscilador Tesla, capaz de producir chispas hasta una distancia de cuatro pies (un pie igual á 0,304 de metro), y se sometió la chimenea modelo y sus conductores á descargas eléctricas, con un voltaje de 1.000.000 y periodicidad de 200.000 oscilaciones por segundo, demostrándose que una chimenea por el estilo, queda completamente protegida de los peligros del rayo instalando en su coronamiento varios conductores equidistantes unos de otros y unidos por un tejido radial aplicado sobre la boca de la chimenea misma, cuya red metálica tiene por objeto impedir que una descarga eléctrica entre dentro de aquélla, siguiendo una corriente de aire caliente.

Los resultados de estos experimentos se han incluido en el pliego de condiciones formulado para la construcción de varias chimeneas de ladillo en fábricas pertenecientes á la marina norteamericana. Los grabados adjuntos ilustran

A: Tegido radial sobre la boca de la chimenea.—B. Placa de tierra; C. Modelo de puntas para chimeneas.

la boca de la chimenea y los accesorios de la instalación, recomendada para protegerla contra las descargas atmosféricas.

Para la seguridad más completa, en el caso de una central de fuerza importante, se aconseja unir el techo, armadura y otras piezas metálicas, dentro ó fuera del edificio, á los conductores de la chimenea, así como al cable que deberá colocarse en el caballeté y puntos salientes de la techumbre, con «puntas» afiladas de trecho en trecho, con lo que se obtiene la misma protección que con las alambradas de espino artificial usadas en los edificios de las fábricas de pólvora y dinamita en Europa.

Como, por lo general, el estilo usado en la construcción del edificio gobierna la disposición de los conductores, creemos oportuno citar las condiciones más importantes que deben regir para la instalación de pararrayos en una chimenea, protegiéndola debidamente, y ésta, dada su gran altura, resultando á su vez eficacísima para poner al edificio ó edificios próximos á cubierto de todo peligro.

Protección de chimeneas en fábricas y casas de máquinas.—Los conductores para pararrayos deberán estar formados por siete cables de á siete hilos cada uno, del tamaño 10 en la clasificación B&S. Para chimeneas de 50 pies de altura ó menos, dos conductores serán bastantes; de ser mayor, pero sin pasar de 100 pies, deben instalarse tres conductores y cuatro al exceder,