La Energía eléctrica (1910-06-10 00:00:00), página 11

La excitación general de la central está dividida en dos partes independientes, conectadas sobre las mismas barras colectoras.

La regulación de la tensión de los alternadores se hace de dos maneras: bien con el reóstato de campo de cada máquina, gracias á la gran sensibilidad de los reguladores de las turbinas, ó bien sobre todas las máquinas en servicio, accionando con la mano ó por medio de un regulador Thury, que obra sobre el campo magnético de las excitatrices.

b) Alternadores.—A cada alternador corresponde un cuadro especial colocado en un cuarto aparte y que contiene los aparatos indicados en el esquema representado por la figura 27.

Hay que observar que todos los interruptores de las máquinas colocados en los cuadros son de aceite, de disparo brusco y con relevador de tiempo intercalado entre dos fases. La marcha en paralelo de los alternadores no presenta dificultad alguna gracias al regulador de las turbinas.

c) Distribución.—Se conduce la corriente de los generadores al cuadro por cables monofásicos, aislados para 10,000 voltios. De los cuadros de cada generador (fig. 28) va la corriente, siempre por fase, á la sala de conexiones, situada en el primer piso de la central, y al llegar, pasa por dos interruptores de aceite, con cortacircuitos, que permiten distribuirla indiferentemente sobre dos series de tres barras colectoras de aluminio que forman en la sala un circuito continuo. Las barras inferiores sólo suelen, generalmente, utilizarse para la puesta en paralelo de la central con la de Montbovon. También existe un freno hidráulico, que permite cargar cada alternador hasta su potencia normal; hay, además, en la sala un cuadro para el contador de energía; otro, para los voltímetros estáticos; un tercero, para la distribución de corriente á 500 voltios de la comarca cercana á la central, y por último, un transformador para su servicio interior (alumbrado, grúa-puente, etc.). De las dos extremidades de la sala se destacan las diferentes partidas, pasando cada una de ellas por un interruptor de sección.

En derivación sobre las líneas se han instalado patrarrayos de cuernos, con resistencia hidráulica distinta para cada fase y un carrete de inducción formado por una cinta de cobre; absorben estos aparatos de 3 á 3,5 amperios por fase, como término medio.

d) Servicio de fuerza.—La parte Este de la central, está de tal manera dispuesta, que pueden conectarse indiferentemente cuatro generadores sobre la red general ó sobre la de gran fuerza. Por un doble sistema de cables trifásicos, aislados para 10,000 voltios, se conduce la corriente á un cuarto de transformación, colocado al lado de la central, donde se encuentran tres grupos de transformadores de aceite,

Fig. 27. Cuadro de un alternador, VG, Voltaje general. FG, Frecuencia de la red. FA, Frecuencia del alternador.

Fig. 28. Esquema de distribución de un alternador trifásico. CC, Corta-circuito. III, Interruptor de aceite. IHI, Interruptor de excitación. SI, Carrete de inducción. Rd, Reductor de medición. V1, Voltímetro de la máquina. V2, Voltímetro de la red. C, Comutador de puesta en fase. LP, Lámpara de fase. TM, Transformador de excitación. Re, Resistor de excitación. RH, Resistencia hidráulica. PH, Placa de tierra.