La Energía eléctrica (1910-05-10 00:00:00), página 2

Supongamos que se trata de montar de nueva planta, una fábrica de electricidad á vapor de 12,000 caballos, con turbomotores, pues sería locura pensar hoy en otra clase de máquinas. Podríamos calcular el gasto de primer establecimiento de un modo muy aproximado, de la manera siguiente:

Gastos de instalación.

    Presupuesto por caballo instalado.

    Edificios, vías y aparatos para transporte de carbón, instalación de agua y otros accesorios
    50 pesetas.

    Calderas
    60 —

    Máquinas de vapor y aparatos eléctricos de la central
    130 —

    230 —

Una central de 12,000 caballos, ocasionalia por este concepto de instalación 2,760,000 pesetas, y como esos 12,000 caballos, al transformarse en energía eléctrica sólo dan 94 por 100 de rendimiento, tendríamos \( 12,000 \times 0,736 \times 0,94 = 8,302 \) kilovatios. Teniendo en cuenta que las pérdidas en los transformadores y conductores á alta y baja tensión, no serán menores de 10 por 100, aun tratándose de una canalización suficiente y muy perfecta, tendríamos reducido aquel número de kilovatios aprovechables, á 7,472, y, por consiguiente, el costo de la central por kilovatio útil, esto es, por kilovatio suministrado á los abonados, sería 370 pesetas.

En lo que atañe á la red, calculando también aproximadamente, pueden admitirse las cifras siguientes para gastos de instalación por kilovatio suministrado.

    Por kilovatio.

    Conductores de alta tensión, transformadores y accesorios
    290 pesetas.

    Conductores de baja tensión, kioscos de transformación y enganche de instalación de abonados
    360 —

De esta última cantidad puede prescindirse cuando se trate de grandes abonados que utilicen directamente, en su propio terreno, la corriente de alta tensión. Podríamos, según esto, establecer las siguientes cantidades para gastos de instalación de la central y de la red, por kilovatio de potencia útil suministrado, ó en disposición de venta.

    Gasto de la central por kilovatio útil
    Costo de la red.
    TOTAL.

    Para los grandes consumidores
    370 ptas.
    290 ptas.
    660 ptas.

    Para los pequeños consumidores
    370
    290 + 360
    1,002

Y de aquí nace ya la doble tarifa; es decir, la tarifa reducida para los grandes abonados, y la tarifa más alta, para los pequeños consumidores, diferenciadas por el coste de instalación, en primer término, y después, según veremos, por los gastos constantes y variables que ocasiona la producción del fluido, puesto que hemos dicho que esas cifras sólo se refieren á los gastos de primer establecimiento.

GASTOS DE PRODUCCIÓN.—Entre estos gastos los hay constantes, independientes de la producción anual, cual son los intereses y la amortización del capital empleado en la instalación, la amortización del material y las reparaciones. También son parcialmente independientes de la producción anual, los gastos generales de administración y los sueldos del personal; la mitad de estos últimos pueden considerarse como constantes, y la otra mitad, como variables. Y entran, además, en la categoría de gastos variables proporcionales á la potencia desarrollada, el carbón, las grasas y demás materias empleadas en la explotación, si bien tampoco esto puede admitirse de una manera general, porque los gastos de producción están supeditados á la cantidad de energía producida, pues es sabido que cuesta menos el kilovatio cuando se trabaja á plena carga que cuando las máquinas marchan con menos rendimiento; es decir, que los gastos de producción no van en relación absoluta con la cantidad de energía producida, sino que á medida que se produce más, la unidad de rendimiento cuesta menos.

Para dar idea de cómo pueden apreciarse esos gastos, nos parece oportuno indicar en qué cuantía los distribuye la Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft, en un notable estudio de instalación para una