La Energía eléctrica (1911-01-25 00:00:00), página 10



    (1)VOLTIOS
    Entre dos esferas.
    Entre una esfera y una placa
    Entre una placa y una punta (+ y una punta (-))
    Entre una placa (-) y una punta (+)

    Corriente alterna.
    Corriente continua.
    Corriente alterna.
    Corriente continua.
    Corriente alterna.
    Corriente continua.
    Corriente alterna.
    Corriente continua.

    10.000
    5
    3
    4
    2,5
    11
    5
    4

    20.000
    9
    7
    14
    7
    28
    11
    13

    30.000
    17
    10,5
    33
    14
    57
    16
    27

    40.000
    27,5
    15
    60
    27
    87
    22,5
    45

    50.000
    46
    22
    87
    43
    117
    —
    72

    60.000
    73
    31
    115
    63
    148
    —
    100

Con la simple inspección de las cifras anteriores se puede observar que las descargas se producen á mayores distancias con corriente alterna que con corriente continua; ello es de fácil comprensión si se tiene en cuenta que para una corriente sinusoidal E máx. = E eficaz \( \times \sqrt{2} \), y en una corriente continua las tensiones máxima y eficaz se hallan confundidas, y que las descargas con corriente alternativa son provocadas por la tensión máxima, de lo cual se desprende la importancia que tiene el conocer la curva de la tensión, cuyos efectos sobre los aisladores se quiere estudiar.

La descarga conductiva, completa rara vez, se produce en los aisladores, pues su gran resistencia ohmica (unos 200 mega-ohmios para los tipos pequeños de alta tensión) ofrece un serio obstáculo para que aquélla pueda tener lugar. De modo que la descarga conductiva completa no se presenta sino en el caso de que el aislador tenga un defecto, que puede ser en la mayoría de los casos una grieta en el espesor de porcelana entre cable y soporte, cosa que se presenta más fácilmente en los aisladores de gran tamaño, ó mejor dicho, en piezas de grande espesor (por la dificultad material de manipular grandes masas de porcelana) que en los pequeños ó en piezas de poco espesor.

La descarga disruptiva se puede producir en los aisladores que, teniendo una pequeña grieta en la pasta, presentan, sin embargo, todavía cierta resistencia á la descarga conductiva completa, verificándose entonces una pequeña descarga conductiva, que se pone de manifiesto observando el aumento de temperatura que se produce en la región donde existe el defecto, aumento que puede llegar á ser tan grande que produzca una fusión de la porcelana, hasta el momento en que el espesor, libre de defectos, sea insuficiente para resistir la tensión á que está sometido, teniendo lugar entonces una descarga disruptiva que perfora por completo el aislador, dejándole inutilizado. También puede tener lugar la descarga disruptiva en el caso de un aislador que por sus dimensiones exteriores pueda resistir, sin que se produzca descarga alguna por el aire, una tensión mayor que la que permite el espesor de porcelana entre cable y soporte.

En resumen, en los aisladores, aparte de las descargas obscuras y de las llamadas de ensayo de que se ha hablado antes, pueden producirse descargas bajo las formas siguientes:

Descarga conductiva á través de la masa, cuando el aislador posee una resistencia ohmica deficiente (grietas en la masa). Descarga disruptiva cuando el aislador está construido sin tener en cuenta la relación que debe existir entre el espesor de porcelana entre cable y soporte (puesto que los espesores de las campanas y demás no intervienen más que desde el punto de vista de la solidez mecánica) y sus dimensiones exteriores, y descarga conductivo-disruptiva, que es la que se verifica en un aislador técnicamente construido, pero sometido á una tensión mayor que la que permiten sus dimensiones, descarga conductiva á lo largo de la superficie de la campana superior y disruptiva, á través del aire, hasta el soporte.

La resistencia que opone el aislador al paso de la descarga conductiva se deriva, como se ha

(1) E. T. Z., 1904, p. 841.