La Energía eléctrica (1909-12-25 00:00:00), página 13

178 kilómetros. Hay que observar que las perturbaciones atmosféricas disminuyen el alcance de la gran estación de telegrafía sin hilos de 1.500 á 2.000 kilómetros; los aparatos estaban en una cámara ordinaria, y la antena alargada con un codo que daba la autoinducción; además, los ensayos se terminaron á las doce y quince, hora desfavorable.—(L'Industrie Electrique, 10 Agosto 1909.)

Pérdidas por convención de hilos de cobre de pequeño diámetro.—Sabemos que cuando un hilo se calienta por el paso de una corriente eléctrica, entrega calor al aire ambiente por conducción, por radiación y por convención.

La pérdida por convención es insignificante, porque la propagación por conducción supone un medio rígido invariable mientras que el aire se renueva continuamente.

El calor perdido por radiación es, para una superficie lateral dada, únicamente función de la temperatura.

En cuanto á la pérdida por convención, es un fenómeno casi desconocido, y sobre el cual es muy difícil tener datos precisos. Por esta razón, los autores han tratado de hacer experiencias muy exactas con hilos de diámetros inferiores á 7 milímetros.

Existen dos clases de convención: Convención libre cuando el ambiente está en calma, y convención forzada cuando el aire está agitado por movimientos de origen ajeno á la misma convención.

El método empleado consiste en no hacer variar la presión atmosférica alrededor de un hilo en caso de convención libre, ó imprimirlal aire diferentes velocidades (convención forzada), y medir en cada caso la variación de la potencia eléctrica necesaria para sostener el hilo á una elevación de temperatura constante.

La disposición experimental requiere gran cuidado. Los autores han inventado un galvanómetro Edelmann; estudiaron también la influencia del vapor de agua. Las leyes descubiertas por estas experiencias son las siguientes:

Convención libre.—Para una presión atmosférica constante de una atmósfera, la convención por unidad de longitud es proporcional al calentamiento del tubo (es decir, á su elevación de temperatura sobre la temperatura ambiente); es, próximamente, de \(6 + 10^4\) vatios por centímetro de longitud y grado centígrado, siendo, además, casi independiente del diámetro del hilo.

Mas exactamente se la debe representar por una función lentamente creciente de la forma \((4 \times 6d)\) \(10^4\) vatios por centímetro, siendo \(d\) el diámetro del hilo en centímetros.

Para diferentes presiones atmosféricas, la pérdida por convención para unidad de longitud, crece según una potencia de la presión en que el exponente es constante (para un mismo hilo), bajo diferentes temperaturas, y crece ligeramente con el diámetro, aproximadamente como la raíz cúbica de éste.

La corriente necesaria para sostener la temperatura constante bajo diferentes presiones, crece como una cierta potencia de una presión en que el exponente es constante para todas las temperaturas hasta 180 C., y crece ligeramente con el diámetro del hilo.

Convención forzada.—La convención por unidad de longitud para toda velocidad de corriente de aire comprendida entre 200 y 2.000 centímetros por segundo, aumenta casi en razón directa del diámetro del hilo. Para velocidades de corriente de aire variables entre los mismos límites, la convención aumenta como la raíz cuadrada de esta velocidad. Los autores ven un medio de constituir un verdadero amperímetro eléctrico, que sería sobre todo sensible para los vientos de velocidades moderadas. Se puede indicar de una manera bastante clara los resultados aquí indicados, comparando una convención libre con la convención forzada; se ve entonces que la convención libre corresponde á la convención forzada en una corriente de aire de 25 centímetros por segundo.

Comparación entre las turbinas Curtis de vapor de escape y de presión mixta.—En muchos casos se pueden realizar serias economías añadiendo á las instalaciones existentes, cuya capacidad se desea aumentar en cierta medida, turbinas de vapor de escape.

Las aplicaciones de este principio se multiplican cada vez más, como lo indica el Electrical Engineering del 24 de Junio.

Las turbinas sistema Curtis pueden alimentarse por viejas calderas que no pueden marchar á alta presión y que se calientan con los gases perdidos. Si se alimentan con vapor de escape con gasto intermitente, pueden montarse en unión de un acumulador de calor, que funciona como volante y compensa las irregularidades de gasto de vapor que procede directamente de la caldera que se utiliza. Se distinguen dos tipos de turbinas: La turbina de vapor de escape, que marcha normalmente á baja presión, pero que posee también una válvula auxiliar bajo la inspección del mecánico, que permite la admisión de vapor á alta presión para los arranques ó para suplir á una insuficiencia de baja presión.

La turbina de presión mixta, que está construida para marchar á alta y baja presión. Esta turbina comprende una admisión suplementaria para el caso de marcha á baja presión, á fin de que todo el vapor de escape esté bien utilizado, y una disposición que permite utilizar el vapor á alta presión, en el caso en que la admisión de vapor de escape sea insuficiente para una buena marcha. El paso de la marcha á baja presión á la de alta, se hace automáticamente.

Los progresos recientes de la Telegrafía y de la Telefonía sin hilos.—La Revue générale des Sciences del 15 de Septiembre, publica un estudio de M. Marchand sobre los progresos de la telegrafía sin hilos durante estos últimos años.

En la producción de las ondas, el perfeccionamiento ha consistido principalmente en conseguirlas, sostenidas ó no, y en el empleo de frecuencias más bajas que las utilizadas precedentemente. El autor describe con este motivo el método de Poulsen, y da el esquema de