La Energía eléctrica (1909-06-25 00:00:00), página 4

calidad del aislador, que si puede ser suficiente para la baja tensión y para formar un juicio a priori, no debe ser en modo alguno bastante cuando se trata de aisladores que deben soportar conductores de alta tensión.

También es poco justificado admitir ó rechazar una partida de aisladores para alta tensión porque unos pocos empleados en los ensayos hayan dado buenos ó malos resultados; casi con toda seguridad en el primer caso los habrá defectuosos entre los admitidos como buenos y en el segundo buenos entre los rechazados por defectuosos.

La única manera de poder con toda seguridad juzgar de la bondad de una partida de aisladores es reconocerlos todos uno por uno, efectuando este reconocimiento en las condiciones mismas en que deberán trabajar en la práctica, esto es ensayándolos tanto en seco como bajo lluvia á una tensión mayor á la de la línea en que han de ir colocados. El ensayo eléctrico de los aisladores que deben ser empleados en alta tensión es tan necesario y de tan suma importancia, que la «Verband Deutscher Elektrotechniker» prescribe en el párrafo 16 de sus reglas de seguridad el ensayo previo obligatorio de todo aislador que deba trabajar á una tensión superior á dos mil voltios.

Por esto es que á fin de poder ensayar los aisladores á la tensión correspondiente antes de ser entregados al consumo, las mayores y más importantes fábricas de porcelana eléctrica han establecido grandes laboratorios para alta tensión, ejemplo que hemos seguido nosotros sin reparar en los grandes gastos que tal instalación acarreaba ni en el grande esfuerzo de estudio que requería si queríamos montarlo á la altura de los mejores que existen en el extranjero, ya que no podíamos inspirarnos ni aprender en los del país, por ser éste el único en su clase en España y el que puede alcanzar más alto potencial.

Bien persuadidos de que en líneas de alta tensión únicamente pueden emplearse aisladores previamente ensayados, no hemos querido, con franqueza y orgullo lo decimos, que á la altura á que en esta especialidad de la porcelana eléctrica habíamos llegado no pudiésemos en aquel punto concreto de la alta tensión suministrar á nuestros clientes el género con las garantías que tenía necesidad de exigir y que encontraba en otras fábricas fuera de España. De hoy en adelante todos los aisladores de alta tensión que salgan de nuestra fábrica habrán sido previamente ensayados y sometidos al voltaje que cada uno tendrá indicado. De este modo nuestro material de alta tensión satisfará las necesidades actuales exigidas por la electrotecnia y los instaladores encontrarán en la fabricación nacional cuanto puedan menester sin necesidad de ser tributarios en este ramo del extranjero.

Cabe además observar que aparte de estas pruebas que tienen por objeto garantizar al comprador la bondad del material adquirido para ser empleado bajo las condiciones de funcionamiento de la línea en que ha de ser colocado y que podríamos llamar pruebas industriales, pueden ejecutarse en un laboratorio electrotécnico otro grupo de pruebas que pueden llamarse teóricas ó tal vez mejor de mediciones, que tienen por objeto ilustrar al fabricante sobre sus productos dándole orientaciones para el estudio comparativo de los aisladores á fin de mejorarlo mediante el empleo de la mejor composición dieléctrica de la materia prima y de la forma y dimensiones más adecuadas para resistir más alto voltaje con las menores pérdidas posibles por derrame y por filtración.

Sabido es que los aisladores se comportan en su funcionamiento como verdaderos condensadores, cuyas armaduras son respectivamente el conductor y el soporte y cuyo dieléctrico es la porcelana, en el cual se efectúan pérdidas totales que pueden considerarse como la suma y resultante de otras dos parciales de procedencia á origen distinto; una primera es la pérdida electrostática de histeresis proveniente de la electrización del dieléctrico (originaria de una histeresis electrostática) y la segunda es la pérdida ohmica causada por la mayor ó menor conductibilidad de la masa y por las descargas obscuras. De esto se desprende que para el buen funcionamiento de una línea no basta que los aisladores en ella empleados hayan resistido ventajosamente la tensión de prueba que les corresponde, sino que precisa también que la suma de las pérdidas de todos ellos, ó por mejor decir, el aislamiento de la línea, sea superior á un determinado límite fijado al realizar el proyecto ó impuesto por las leyes del país donde deberá funcionar la instalación; de suerte que variando estas pérdidas según la forma y dimensiones del aislador, precisa hacer para cada tipo y tamaño las mediciones correspondientes á este objeto.

De cada aislador deberá, pues, conocer el fabricante, si quiere aconsejar en conciencia uno á otro de los modelos y tamaños que fabrique, como más apropiado para obtener con él el mejor rendimiento práctico, según las condiciones bajo que en cada caso deba prestar servicio. 1.º, tensión bajo la que empie-