La Energía eléctrica (1911-01-10 00:00:00), página 5

gradualmente la intensidad de la misma á 2 milímetros la descarga tenía lugar á 85 kilovoltios; á 4 milímetros se producía á 82 kilovoltios, á 8 milímetros á 80 kilovoltios, disminuyendo muy poco la tensión de descarga, á partir de este punto, á medida que se aumentaba la intensidad de la lluvia de tal modo que cuando ésta fue de 20 milímetros la descarga tuvo efecto á 75 kilovoltios. Asimismo se observó que la cifra á la cual se producía la descarga en un mismo aislador sin variar la intensidad de la lluvia, disminuía á medida que el ángulo formado por la dirección de la lluvia con la vertical aumentaba de valor; de tal modo que la descarga que se producía á 92 kilovoltios cuando la lluvia era vertical, tenía lugar á 89 kilovoltios, cuando la lluvia tenía una inclinación de 10°, á 86 kilovoltios cuando era de 20°; á 83 kilovoltios cuando era de 30°; á 79 kilovoltios cuando 40°, y, por fin, á 77 kilovoltios cuando la inclinación era de 50°, no habiéndose continuado inclinando más la lluvia, pues un ángulo de 45° se presenta raramente en las lluvias naturales.

Dicho lo anterior, si representamos por E la diferencia de tensión entre dos cables de una línea, la tensión entre cada uno de ellos y la tierra, vendrá representada por \( \frac{E}{2} \) para una línea monofásica y por \( \frac{E}{\sqrt{3}} \) para una línea trifásica, todo ello para una línea en buen estado de aislamiento; pero si por un accidente cualquiera, este aislamiento sufre una disminución en uno de los cables por rotura de un aislador, etc., entonces la tensión entre el otro ó otros cables y la tierra, no es \( \frac{E}{2} \) ni \( \frac{E}{\sqrt{3}} \) sino E, ó sea la diferencia de tensión engendrada por el generador.

Por lo dicho fácilmente se comprende que si se desea un aislamiento adecuado, debe adoptarse un tipo de aislador cuya cifra de descarga bajo lluvia E₁ sea algo mayor que la tensión entre hilos E, para que no se produzca el corto circuito señalado en el caso expuesto anteriormente y quede como garantía de aislamiento un coeficiente de seguridad dimanante de la relación existente entre E y E₁; este coeficiente de seguridad \( \rho = \frac{E}{E_1} \) puede naturalmente variar entre ciertos límites, según sea la garantía ó seguridad de aislamiento que se exija en la instalación.

Ocurre con frecuencia que el técnico al estudiar el problema del aislamiento, consulta desde luego los catálogos de las fábricas de porcelana, las cuales han sabido privarle del dato más importante para él, ó sea la tensión á la cual se produce la descarga bajo lluvia, indicándole únicamente la tensión á la cual han sido probados y la de trabajo, quedando, por tanto, en libertad de forzar dicha tensión de trabajo para lo cual basta reducir el coeficiente de seguridad; lo que puede dar lugar á que se elija un tipo que aunque ensayado previamente á una tensión tal vez el triple de la de trabajo, no resista bajo lluvia la tensión E, ó sea aquélla que se produce al presentarse un defecto de aislamiento en uno de los cables de la red, originándose entonces descargas intermitentes, pero no suficientemente energéticas para producir un corto circuito completo, sino oscilaciones en la tensión que harán infructuosos cuantos trabajos se realizan para buscar su causa, pues las descargas se habrán producido por la superficie de los aisladores, sin que éstos hayan sufrido en lo más mínimo, atribuyéndose en definitiva la causa á perturbaciones atmosféricas.

Esta anomalía que se observa, no como hemos dicho antes en la mayoría, sino en todos los catálogos de las grandes fábricas de aisladores del extranjero, justicia es confesarlo, no se encuentra en el de la única fábrica española, pues además de la tensión de prueba y de trabajo detalla la de la descarga en condiciones normales y la misma bajo una fuerte lluvia.

La relación entre el aislamiento de la línea y el de las máquinas de una instalación, se pone de manifiesto cuando por efecto de una descarga atmosférica se produce una sobretensión en la red é instalación; si las máquinas y aparatos tienen un aislamiento inferior al de la red, resultan ser ellas el camino más fácil á la tierra, verificándose la descarga por su mediación y deteriorándose; si, por el contrario, la red presenta un aislamiento inferior al de las máquinas, resulta ser ella una