La Energía eléctrica (1909-06-25 00:00:00), página 9

vueltas de refrigeración, cuesta 2 pfennigs por metro cúbico.

4.º «Gastos de engrasados».—El consumo de aceite es de 1,3 gr. por caballo-hora próximamente.

5.º «Gastos de trapos y diversos».—El autor admite un gasto de 50 pfennigs para una instalación de 1.200 caballos.

Un cálculo establecido sobre estos de explotación de una fábrica de 1.200 caballos, da por resultado 2,3 pfennigs por kilovatio-hora. El cuadro siguiente contiene algunas cifras particularmente interesantes dadas por el autor acerca del precio de las instalaciones:

Precio de una instalación de motores de gas para potencias de 120, 550, 900 y 1.800 caballos.

    Potencia de los motores, caballos
    120
    550
    900
    1.800

    Instalación eléctrica:

    Potencia, kilovatios
    88
    404
    662
    1.315

    Precio de la parte eléctrica:

    a) Dinamo, marcas
    7.500
    20.300

    100.000

    b) Cuadros y conexiones
    2.000
    1.500

    17.000

    Precio de la parte eléctrica, marcas
    9.500
    21.800
    53.000
    117.000

    Precio total de la instalación.

    1. Depuradores, marcas
    34.000
    33.000
    40.000
    60.000

    2. Motores, marcas
    42.000
    97.790
    144.500
    289.000

    3. Parte eléctrica, marcas
    9.500
    21.800
    53.000
    117.000

    TOTAL
    86.400
    152.590
    237.500
    466.000

Precio: kilovatio instalado. 98: 337 351 358

Concesiones.—Por la Diputación de Navarra se ha autorizado á D. Emilio Azarola, de Santesteban, para instalar una línea eléctrica en el tramo comprendido entre Vera y el kilómetro 31 de la carretera del Bidasoa y establecer un sistema de tracción eléctrica para automóviles.

Intensidades de corriente que deben admitirse en las canalizaciones interiores y los cables subterráneos.—Esta cuestión, de las más importantes en toda distribución de alumbrado ó fuerza, ha sido objeto de un profundo estudio por parte de comisiones especialmente creadas por la Sociedad alemana de ingenieros electricistas y el Sindicato de las fábricas de electricidad. Las conclusiones fueron publicadas en el «Electrotechnische Zeitschrift», de donde sacamos los datos siguientes que facilitan el estudio del voluminoso trabajo de las comisiones.

1.ª «Canalizaciones interiores».—Las intensidades que se han de admitir en los hilos y cables aislados son las siguientes:

    Para una sección en mm² de
    Una intensidad correspondiente en amperios de
    Para una sección en mm² de
    Una intensidad,

    0,75
    6
    95
    190

    1
    6
    120
    225

    1,5
    10
    150
    260

    2,5
    15
    185
    300

    4
    20
    240
    360

    6
    25
    310
    430

    10
    35
    400
    500

    16
    60
    500
    600

    25
    80
    625
    700

    35
    100
    800
    850

    50
    125
    1.000
    1.000

    70
    160

He aquí algunos comentarios justificativos de las cantidades adoptadas. Según Mauritius, una temperatura sostenida, superior á 50°, provoca una descomposición del aislante; esta cifra de 50° ha sido tomada, pues, como límite superior del calentamiento en el conductor aislado.

Por otra parte, se ha tomado por base igualmente el modo de colocación más generalmente practicado; de aquí que se haya medido experimentalmente el calentamiento bajo moldura y en tubo para los conductores de débil sección, mientras que el de los cables de gran sección ha sido medido al aire libre sobre poleas ó aisladores campana.

Los valores consignados en el cuadro han sido concienzudamente comprobados y constituyen una excelente referencia de las cargas que se han de admitir de una manera permanente en las canalizaciones aisladas colocadas en el interior de las casas.

2.º «Canalizaciones subterráneas».—En lo que concierne á la carga que se ha de admitir en los cables subterráneos, la cuestión es más compleja. He aquí las prescripciones decretadas por la Comisión.

«Cables unipolares bajo plomo».—Estos cables con ó sin hilo piloto están generalmente constituidos de un alma central rodeada de aisladores y el todo encerrado en una vaina de plomo desnuda ó protegida. Se usan lo más generalmente en las distribuciones de corriente continua de la que constituyen los «feeders». Las tensiones corrientes son de 500 volts; el cable está construido para soportar hasta 700 volts, normalmente, y la tensión de ensayo es de 1,250 volts.

Las cargas prácticas que se pueden admitir figu-