La Energía eléctrica (1909-08-25 00:00:00), página 9

mecánicamente. En el sitio del numerador ordinario se encuentra el reloj de doble tarifa, que se compone:
a) De un reloj normal, que en este caso es como reloj ordinario de pared.
b) De un disco indicador de tiempo, que es el que se ve á la derecha en la figura 6.
c) De dos numeradores, uno para la tarifa máxima y otro para la mínima.

El disco indicador de tiempo está dividido en dos partes: una para las horas de la noche y otra para las del día; cada mitad, además, está subdividida en veinticuatro medias horas. Las horas de máxima tarifa están determinadas por el número de tornillos introducidos en el disco y es por consiguiente posible cambiar la tarifa cada media hora. La pequeña esfera, colocada en el centro del reloj, indica si rige la tarifa máxima ó la mínima.

El reloj se puede regular desde la parte anterior y para esto sirve la ventana practicada en el cuadrante; a significa adelanto y la v retardado, como en cualquier otro reloj. La cuerda, que es para cuarenta y ocho días, se da también desde la parte anterior.

Existen también relojes de este sistema de funcionamiento eléctrico y la Isaria-Zahler Werke construye también contadores para doble tarifa accionados eléctricamente desde la central. Condición principal para estos contadores es que el reloj tenga un exactísimo escape de ánora con compensación de temperatura. Con un poco de cuidado es posible regular estos relojes de modo que funcionen con la mayor precisión. El funcionamiento del aparato es el siguiente:

Girando las esferas del reloj gira también el disco indicador del tiempo; es decir, la hora previamente establecida se encontrará perpendicular en el centro del disco indicador de tiempo á la hora señalada por el reloj. Si del disco indicador se quitan todos los tornillos, el contador registrará siempre tarifa mínima, porque el muelle obligará á la rueda dentada á mantenerse siempre en la posición indicada en la figura 7.a En cuanto entran en acción los tornillos que determinan las horas de tarifa máxima, la palanca se sitúa en la posición c. En una posición determinada del disco indicador originada por la introducción de los tornillos, el engranaje, (que gira alrededor de un perno en el punto h), se encuentra obligado á elevarse y á mantenerse en la posición de puntos de la figura 7.a hasta que el último tornillo introducido en el disco le obliga á separarse de esta posición volviendo á la inicial.

Fig. 6. Contador Isaria para doble tarifa. Tipo E R N

Fig. 7. Aparato para accionar el contador de doble tarifa.

Una completa novedad presenta el AUTOMÁTICO PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Ordinariamente éste está regulado de modo que funcione si se arroja dentro una moneda de diez céntimos; naturalmente, se le puede construir también para cualquier otra clase de moneda; por ejemplo, para cincuenta céntimos ó para una peseta. El automático para gas desempeña, con respecto á los contadores de gas, el mismo papel que el automático eléctrico con los contadores eléctricos. Están encerrados en una caja automática y respecto á la utilidad de todos ellos, las opiniones están todavía muy divididas.

El inconveniente que hasta hoy presentan los automáticos, es el de resultar bastante caros; pero es de suponer que su precio llegará á reducirse, permitiendo amortizar su importe en muy poco tiempo.

Creo poder profetizar al automático un buen porvenir, si se llega á extender el uso de las lámparas de consumo reducido, de modo que hasta las personas de modestísimos medios puedan contarse como clientes de las centrales eléctricas. Generalmente para los automáticos no se necesita una tasa de alquiler