La Energía eléctrica (1909-05-25 00:00:00), página 4

el inducido cambia el mismo su sentido de rotación hasta que, después de haber dado una nueva semi-rotación, hace un segundo contacto e invierte su sentido de marcha. El avance de las agujas del contador está asegurado al mismo tiempo por el relais á cada cambio de sentido.

Aun cuando hoy se emplean, en estos casos, contadores de péndulo y oscilatorios, sin embargo, los más usados son los contadores de motor, que en su construcción, así como en su manejo son mucho más sencillos, aventajándoles también á los anteriores en cuanto á su precio de coste; por otra parte no desmerecen en nada respecto á los precedentes desde el punto de vista de la exactitud de sus indicaciones y de la seguridad de funcionamiento.

Por estas razones, casi el 90 por 100 de los contadores instalados son contadores de motor.

Me propongo describir aquí, en primer término, el contador de corriente continua que puede establecerse, ó como contador de watios-hora, ó como contador de amperios-horas.

Sea E la tensión, I la corriente útil, v la velocidad del contador; la potencia de este contador será igual á

E. I. V.

La velocidad v del motor, toda vez que el contador de corriente continua no es otra cosa que un pequeño motor de corriente continua, es proporcional á E I, á condición de que el motor no suministre trabajo.

Si por el contrario el motor suministra trabajo que es absorbido por una disposición de freno que consume fuerzas proporcionales al cuadrado de la velocidad v tiene e. i. v. = R. v² ó también I. i. = R. v. En los contadores de motor el frenaje se obtiene generalmente por medio de corrientes antagonistas producidas por un imán permanente en un disco de aluminio ó de cobre que efectúa un movimiento de rotación. El frenaje por corrientes antagonistas es, como se sabe, proporcional al cuadrado de la velocidad.

En el contador de watios-horas de corriente continua, el inductor está excitado por la corriente principal que recorre las bobinas de hilo grueso, mientras que el inducido esté montado en la tensión.

Sin embargo, la mayor parte de la tensión es destruida por una resistencia adicional y por la resistencia de la bobina de compensación, de suerte que la tensión en las escobillas es bastante baja. La bobina compensadora, cuyas líneas de fuerza tienen la misma dirección que las del campo principal, tiene por objeto evitar en el contador todo frotamiento; tiene, pues, que compensar con una fuerza de igual magnitud, el rozamiento de las escobillas de los coginetes y de las agujas del contador. El contador arranca, por consiguiente, con la carga más pequeña posible.

La principal ventaja de los contadores de watios-hora Isaria, reside en la construcción patentada del inducido y de los minutos. El inducido que es muy ligero está montado de estrella y no tiene más que tres bobinas, merced á las cuales, la fuerza atractiva, siendo iguales las demás condiciones, es superior en un 80 por 100 próximamente á la de los contadores con inducido de tambor. A pesar del pequeño consumo en la derivación, que no es más que de 15 miliamperios, estos contadores tienen un par casi de 6 «gem».

El par de un contador, puede, evidentemente, aumentarse á voluntad, aumentando el consumo de la derivación y el peso en el inducido, dos factores que son causa de graves inconvenientes. Cuando en un contador se trata de discutir este punto, precisa siempre mantener en relación, el par por una parte y el gusto en derivación y el peso del inducido por la otra.

Una gran pérdida en la derivación ocasiona una pérdida extraordinariamente elevada en la central. Yo sé, por ejemplo, de una fábrica que ha instalado unos 1.000 contadores que se ha visto en la necesidad de suministrar anualmente, nada más que para el consumo en derivación, 60.000 KW-hora. El consumo propio del contador, desempeña, pues, un papel importantísimo, que siempre debe tenerse en consideración. Pero también hay que prestar atención á disminuir en lo posible el peso del inducido, del que depende la carga y el desgaste de las piedras que sirven de soporte, así como á la sensibilidad del arranque con el más pequeño consumo de corriente.

De las precedentes consideraciones se deducen las conclusiones siguientes: gran par con pequeño consumo en la derivación y peso mínimo del inducido. Estas condiciones las cumple en absoluto el inducido abierto en tres partes del contador de corriente continua Isaria, y además esta disposición pone otra ventaja; que el colector puede ser de tres piezas solamente y tener por consecuencia un diámetro muy pequeño, lo que reduce el desgaste de las escobillas á su mínimo. Un arranamiento del corta-circuito en el inducido preserva al colector contra la formación de chispas; este arranamiento recibe la corriente de inducción que se produce al paso de las escobillas de un segmento al otro.