La Energía eléctrica (1909-09-10 00:00:00), página 14

CRÓNICA E INFORMACION

Un nuevo transporte de energía á 110.000 voltios.—La Hydroelectric power commission d'Ontario (Canadá) ha comenzado los trabajos de instalación de una distribución de energía de una longitud aproximada de 500 kilómetros, utilizando una tensión de 110.000 voltios.

La energía será suministrada por la Hontario power C. O. en su central de las Cataratas del Niágara, en la que la tensión de 12.000 voltios se elevará á 110.000. La potencia actual de la fábrica es de unos 40.000 caballos, existiendo el propósito ulterior de elevarla á 55.000, utilizando corriente trifásica de 25 períodos de frecuencia.

Como se ve en la figura primera, que es el plano general de la línea, esta parte de las caídas del Niágara, dirigiéndose primero hacia el Norte para alcanzar á Dundas á 80 kilómetros; de aquí parte una derivación de 65 kilómetros para alimentar la parte oriental de Toronto, mientras que hacia el lado opuesto y por medio de dos líneas separadas se une á Dundas con London; una de estas líneas, la más septentrional, tiene una longitud de 200 kilómetros y la otra de 120.

London está unido por una línea de 24 kilómetros á Saint-Thomas, donde llegan actualmente los trabajos, pero antes de fin de año estará prolongada la línea hasta Windsor, 160 kilómetros más lejos.

Según el uso establecido en América para las líneas de alta tensión, los postes son de hierro y de la forma que indica la figura 2.ª, colocados á una gran distancia los unos de los otros de modo que haya un número pequeño de puntos de apoyo, lo que asegura un mejor aislamiento. Los tramos en línea recta serán de 170 metros próximamente y en curva de 40; para atravesar el río Humber, el tramo será de 400 metros. La altura ordinaria de los postes es de 20 metros y el punto más bajo de los conductores de 7 metros sobre el nivel del suelo; en la travesía del canal de Welland los hilos estarán á 45 metros sobre el nivel del agua para poder dar paso á los buques. Los aisladores son del tipo suspendido, ó de unidades múltiples, descrito por M. Hewlett en el número de Julio de 1907 de Proceedings of the American Institute of Electrical Engineers; cada unidad está constituida por un disco de porcelana y las diferentes unidades enlazadas entre sí por cables de acero. En el tipo con disco de 245 milímetros de diámetro no se forma arco nada más que para una tensión de 65.000 voltios con un coeficiente de seguridad suficiente; en el caso de tensión superior se emplean varios discos dispuestos en serie.

En las porciones de línea en línea recta y cuando hay necesidad de que el conductor esté sujeto, éste se suspende como lo indica la figura 2.ª en la parte interior del aislador que está unida á los brazos transversales del poste, de suerte que este aislador pende verticalmente como se ve en la fig. 3.ª En los puntos en que el conductor deba quedar sujeto, es decir cada 5 ó 6 postes próximamente, en línea recta, así como en las curvas, la extremidad del conductor está fijada al aislador, que entonces está dispuesto en la dirección del hilo; las extremidades de los conductores en los tramos de una parte y de otra de un poste están unidos por un bucle para asegurar la continuidad en la línea.

Los discos de 254 milímetros de diámetro pue-