La Energía eléctrica (1910-01-10 00:00:00), página 11

Relación de transformación de tensión, 42.000/11.000.

Rendimiento á plena carga, 98 por 100; á media carga, 97 por 100.

Caída de tensión á plena carga para \( \cos \delta = 1 \) por 100, 1 por 100.

Caída de tensión á plena carga para \( \cos \delta = 0,8 \) por 100, 2 por 100.

Caída de tensión en corto circuito, 2 \( \frac{1}{4} \) por 100.

Calentamiento, 45 grados C sobre el ambiente, con 20 litros de agua de circulación, á 15 grados C por minuto.

Sobrecarga, 25 por 100 durante seis horas, con 40 litros de agua de circulación por minuto y 45 grados de elevación de temperatura ó bien 25 por 100 durante dos horas con la cantidad normal de agua, pero 60 grados de calentamiento sobre la temperatura ambiente.

Unsayo de aislamiento, 65.000 voltios durante diez minutos entre la alta tensión, el hierro y la baja tensión.

En Castellanza se ha utilizado únicamente el cable «okonita».

Duración de la construcción, puesta en marcha y explotación.—Para concluir, transcribiremos lo que dice la excelente publicación de donde tomamos estos datos:

«La Sociedad de las Fuerzas Motrices de Brusio estaba en el mes de Octubre de 1906 tan avanzada que se podía suponer se podía hacer una explotación regular á partir del mes de Noviembre siguiente; y después de comprobar las diferentes partes, se pasó á la carga.

En Diciembre de 1906 funcionaron las primeras máquinas, en parte sobre resistencias, en parte, para suministrar energía para las diferentes necesidades del servicio. El primero de Enero de 1907 comenzó la explotación regular; por consiguiente, en dos años y medio después de la fundación de la Sociedad, se terminó esta instalación, una de las de mayor importancia de Europa.

Las instalaciones de la Sociedad Lombarda para distribución de energía eléctrica, en Castellanza, Lomazzo y Piattamala, así como toda la red, se comenzaron más de un año después, y se terminó Castellanza en fin de Septiembre de 1906. Lomazzo y la línea entre las dos estaciones al principio de Diciembre de 1906. El 7 de Diciembre se hicieron los primeros ensayos á 40.000 voltios entre las dos estaciones. Por último, en Febrero de 1907, la central de Piattamala, así como la línea de alta tensión entre Piattamala y Castellanza, estaban terminadas. El 8 de Marzo comenzó la explotación de toda la instalación, alimentada por las fuerzas motrices del Brusio.

Se estableció para el principio de esta explotación el programa siguiente:

1.º La línea de Piattamala á Lomazzo se pondrá lenta y progresivamente bajo tensión para poder medir la corriente de carga de la línea á diferentes tensiones.

2.º Repetición del mismo ensayo con pararrayos de Lomazzo montados, así como los de las estaciones intermedias en la línea, para comprobar la influencia de la puesta á tierra por los chorros de agua sobre la corriente de la línea.

3.º Unión de los transformadores de Lomazzo y medida de la tensión en Lomazzo, Piattamala y Campocologno, y determinación al mismo tiempo de las fases, en Lomazzo.

4.º Determinación de las fases desde Castellanza y, en caso de necesidad, modificación de las conexiones en Campocologno para obtener la igualdad de fases.

5.º Repetición del ensayo 3 para comprobar la concordancia de fases.

6.º Unión de la línea hasta Castellanza, medida de la corriente de carga.

7.º Medida de las tensiones con los transformadores de Lomazzo y de Castellanza montados.

8.º Puesta en carga gradual de la instalación y comienzo de la explotación. Este programa se ejecutó sin la menor perturbación, y el 11 de Marzo de 1907 se dio principio con una acarg de 3.600 kilovatios á 42.000 voltios.

La corriente de carga en toda la línea, con las tensiones de 28.000 á 49.000 voltios varió de 7,3 á 13,85 amperios.

No se comprobó influencia sensible de los pararrayos de chorro de agua sobre la corriente de carga de la línea.

Conforme al contrato, las Fuerzas Motrices de Brusio debían suministrar á las redes de la Sociedad Lombarda, 3.000 kilovatios el primer año de la explotación, 8.000 el segundo, 16.000 el tercero, ocho meses después de principiar la explotación, la central de Brusio suministraba ya 9.000 kilovatios, y aun