La Energía eléctrica (1910-10-25 00:00:00), página 5

á una tensión de 6.000 voltios. La potencia del alternador es de 3.130 kilovoltamperios, ó 2.500 kilovatios con cos φ = 0,80.

Dentro de no largo término se empezará la instalación de otro grupo turbogenerador de una potencia de 6.000 kilovatios, para el cual hay sitio previsto en la subestación. Una vez montado este grupo, la potencia de reserva de la subestación será, pues, de 8.500 kilovatios, ó sea 11.500 caballos.

Desde que se instaló el grupo de 2.500 kilovatios, ó sea desde el mes de Enero último, se estuvo empleando en suministrar energía á la Central de Tranvías de esta corte, situada en las calles de San Bernardo y Magallanes, y perteneciente á la Sociedad de Tranvías del Este, hasta que en Mayo último se terminó el transporte de fuerza á la Central del Molinar: desde entonces es la energía de esta Central la que mueve los tranvías. El transporte de la subestación de la S. H. E. á la Central de Tranvías se verifica por medio de cables subterráneos, y la transformación de la corriente trifásica á 6.000 voltios (menos la pérdida en la línea) en corriente continua á 500 voltios, por medio de tres grupos transformadores rotatorios, cada uno de ellos de una potencia de 750 kilovatios. Dos de ellos tienen motor trifásico asincróno, y el otro motor trifásico sincrónico.

Ha instalado además la S. H. E. en la Central de tranvías una poderosa batería de acumuladores, compuesta de 270 elementos de 3.750 amperios-hora. Actualmente sólo presta servicio una parte de cada elemento, siendo la capacidad de esa parte de 2.500 amperios-hora. Esta batería se emplea como compensadora ó igualadora, y también como reserva.

La S. H. E. suministrará también la energía eléctrica á «La Electra», Compañía de distribución de energía eléctrica en Madrid, que está construyendo una Central de distribución en esta corte, entre las calles de la Aduana y Jardines. Para instalarlas en dicha Central, «La Electra» ha encargado, desde el mes de Mayo último, tres grupos convertidores de una potencia total de 6.500 caballos que convertirán las corrientes trifásicas á 6.000 voltios en corriente continua á baja tensión. Está construyendo dichos grupos, así como los cuadros de distribución correspondientes la Siemens-Schuckert Werke.

Para dar el vapor necesario al turbogenerador antes nombrado se han instalado en la subestación cuatro calderas Babcock and Wilcox, cada una de 408 metros cuadrados de superficie de calentamiento, y que producen el vapor á 13 atmósferas. También cuatro recalentadores, que elevan á 350° centígrados la temperatura del vapor y dos economizadores Green de 280 tubos cada uno.

El turbogenerador funciona con vapor á 12 atmósferas y á una temperatura comprendida entre 300° y 350° centígrados. Consume 6º, 7º, ó 7º, kilogramos de vapor por caballo-hora, según trabaje á plena, media ó tres cuartos de carga, siempre que la temperatura del agua de enfriamiento de los condensadores no suba de-28° centígrados.

En el sótano están instalados los dos grandes transformadores de 6.750 kilovatios, que rebajan á 6.000 voltios la tensión de las corrientes de la línea, quedando sitio para otro, y está allí también la resistencia de aceite para los pararrayos que van entre fase y fase.

Allí se ve también el túnel por donde salen las líneas de 6.000 voltios, que van á la ciudad. Hay en marcha cinco de ellas.

En el piso de la sala de máquinas están los aparatos de distribución correspondientes al turbogenerador, y los correspondientes á las seis salidas á 6.000 voltios con las barras á esta tensión.

Hay seis interruptores trifásicos. Cada uno tiene tres celdas, una para cada una de las fases; pero una sola palanca abre ó cierra las tres simultáneamente. Cuando el interruptor está abierto luce la lámpara roja; cuando cerrado, la azul. En el mismo interruptor se lee: Cerrado ó Abierto, según la respectiva posición en que se encuentre.

En el mismo piso se encuentra el motor de 20 caballos de la bomba que hace circular el aceite de los transformadores, así como el receptor de dilatación del aceite.

Hay en el mismo piso dos celdas laterales con los interruptores trifásicos correspondientes á las