La Energía eléctrica (1910-03-25 00:00:00), página 3

es principio económico, y á la larga dará contraproducentes resultados por la desigualdad que supone en los contratos á distintos precios entre consumidores similares.

Todas esos defectos de organización desequilibrarán á la postre la buena marcha financiera de las Sociedades.

Sus balances demuestran que, para obtener la modesta utilidad que hoy perciben sus accionistas, son necesarios los precios que actualmente se cobran, y si han de hacer gastos para adquirir baterías de acumuladores y han de sostener las centrales á vapor en disponibilidad, de poder funcionar como reserva, á ellos tendrán que aplicar durante dos ó tres años esa economía que les proporcionan los saltos de agua, pero, entendemos que el sistema actual, no solamente es caro en punto á gastos de producción, sino que también lo es porque el precio resulta grabado con lo que se produce y no se aprovecha ó se pierde. Existe, en efecto, notable diferencia entre lo que arrojan los contadores del cuadro de distribución en las fábricas, y lo que por consumo se factura. La baja llega á veces á un 25 por 100, y obedece á gran número de concasus, algunas de las cuales hemos ya mencionado, siendo las principales las pérdidas en los cables de alimentación y distribución, las concesiones gratuitas de escaleras y ascensores, los contratos á tanto alzado que origina la competencia, y el fraude de fluido. Al hacer la transformación de la producción á vapor por la hidroeléctrica, deben desaparecer algunas de esas pérdidas y perseguirse rudamente otras, y por ese camino, se podrá conseguir que aquel 25 por 100 quede reducido á un 10 por 100, economizando un 15 por 100 que, unido á la economía en la producción, permita abaratar el precio del kilovatio-hora para la venta al público.

Téngase por seguro, que los aumentos de utilidad dependen, en gran parte, de los aumentos de consumo, puesto que con los mismos coeficientes de gastos genera es se recauda más, y que para que el consumo crezca, interesa mucho á las Sociedades de electricidad rebajar el precio, porque resulta altamente significativo que en una capital como Madrid, de más de 600.000 habitantes, sólo en junto existan 40.000 abonados de luz eléctrica. El número de consumidores crecerá, seguramente, con la reducción del precio.

Mas volviendo á lo que ibamos, ó sea á la necesidad de reducir el 25 por 100 de pérdidas á un 10 por ciento, es ocasión de decir que mucho puede contribuir á ello la forma en que las Empresas distribuidoras podrán recibir el fluido de las Empresas productoras, para evitar las filtraciones dimanadas de la red y de las otras causas ya relacionadas.

Importa mucho para ese fin que al hacer esa transformación se mejore el sistema de distribución, y bajo tal concepto, no estará demás que indiquemos algunos principios conocidos de los técnicos que conviene recordar.

Los saltos de agua producen corriente trifásica. El de Santi lana lo transporta á Madrid á 15.000 voltios, y luego los rebaja en sus transformadores á 3.500, con cuya tensión los recibe Chamberí en sus alternadores, para aplicarlos en su servicio en corriente continua. El salto de Bolarque también produce corriente trifásica, que transporta á 50.000 voltios, reduciendo la tensión en su central del Cerro de la Plata á 15.000 para el suministro. El salto del Molinar habrá de seguir un régimen parecido.

Los métodos de distribución han de sujetarse á la organización que tienen las redes de las actuales Sociedades, pero puede obtenerse economía considerable al hacerlo.

Desde el punto de vista industrial esos métodos son dos (Siemens Schuckert; proyecto de suministro á Paris):

1.º La corriente trifásica llegaría á alta tensión hasta los transformadores estáticos de una estación central, y una vez rebajada en ella la tensión, pasaría por cables subterráneos perfectamente aislados, que la conducirían á numerosos transformadores estáticos, repartidos convenientemente sobre diversos puntos de la red, que vendrían á ser centros de distribución. En estos centros se transformaría la alta tensión en baja tensión de 110 á 120 voltios, propia para el consumo. Se tendría así una red puramente trifásica, en la que el sistema de distribución más racional sería el de 4 hilos, uno de ellos neutro. En ese caso, la tensión compuesta entre esos conductores es de 210 voltios, y puede servir para alimentar directamente los motores, mientras que los circuitos para el alumbrado se conectarían entre los conductores exteriores y el neutro.

2.º La corriente trifásica, á alta tensión, después de rebajada en una estación central, pasará por