La Energía eléctrica (1910-06-10 00:00:00), página 9

CENTRAL DE HAUTERIVE

DISPOSICIONES GENERALES.—El río Sarine tiene, entre Thusy y Hauterive, por sus múltiples recodos, una longitud de 19.500 metros, con una pendiente media de 0,0034, que equivale á una diferencia de nivel de 66,25 metros. Para utilizarla en parte, bastaba derivar cierto caudal de agua, y crear con un trayecto más corto y una pendiente inferior, un salto disponible. Las compuertas, colocadas encima del umbral del vertedero, contienen las aguas á la cota de 638 metros, siendo la del nivel de las bajas-aguas, en Hauterive, de 570,50 metros. El salto íntegro, entre la toma de agua y la central, es de metros 67,50. Forma la derivación un saetín y un túnel de una longitud total de 9.600 metros, y para obtener el producto líquido por segundo adoptado, se tuvo que dar al túnel una pendiente de 0,6 por 100, siendo, por consiguiente, la diferencia de nivel de total de 5,63 metros. El salto disponible entre la cámara de carga y la central es, pues, de 61,87 metros.

El volumen de agua admitido se calculó naturalmente según el caudal mínimo del Sarine, que, teniendo en cuenta la pérdida en el vertedero, es de 8 metros cúbicos. En previsión del repoblado, de arboleda, en vías de ejecución, en una parte de la cuenca de alimentación y de los trabajos de encauzamiento del Sarine, se estableció la derivación para producir un caudal normal de 12 metros cúbicos por segundo. Durante las bajas-aguas, la potencia efectiva de la central es, pues, de 5.000 á 5.500 caballos. En caso de inutilización de toda la fuerza durante una parte del día, se pueden acumular cotidianamente unos 40.000 metros cúbicos de agua, que pueden servir de reserva durante el tiempo en que el suministro de fluido para alumbrado y fuerza coincidan, ó sea de cinco á nueve de la mañana y de la tarde. Conviene notar que la central se construyó para una potencia de 10.000 caballos.

OBRAS HIDRÁULICAS.—Constituye la presa un vertedero de hormigón á base de cemento, enrasado á la cota de 637,30 metros, y coronado por una serie de compuertas de 70 centímetros de altura.

De la presa va el agua á un canal de cemento armado, de perfil trapezoidal y 383 metros de largo, terminándose éste por un saetín de curso rápido de agua, para separar la arena, con compuerta de vaciamiento y vertedero para regular el nivel de agua antes de penetrar en el subterráneo. El túnel tiene metros 9.218 de largo, 4,55 de alto y una sección útil de 15 metros cuadrados; la velocidad media del agua, según medición, es de 1,15 metros por segundo; el producto líquido es de 12 metros cúbicos, y la pendiente es de 0,60 por kilómetro; el zanpeado es horizontal, las paredes, perpendiculares, y la bóveda en cimbra.

El edificio de la puesta en carga, comprende: tres presas para las tuberías forzadas, con enrejados y compuertas; un vertedero para regular la altura del agua, á 632,37 metros de altura; una especie de estercolero, con compuerta de fondo, para la grava, y superficial, para el hielo.

La descarga es subterránea, sobre una longitud de 286 metros, y se termina con un canal de ciclo abierto, dispuesto de manera que el exceso de líquido, al volver á su antiguo cauce, forme solamente un chorro continuo de 32 metros de largo.

La masa líquida llega á la central por dos cañerías, bajo presión, de 126,30 metros de largo, formadas por dos hileras de caños de plancha de acero remachadas, de 1,60 metros de diámetro. Están compuestas de trozos de seis metros, cuyo espesor varía de arriba abajo de cinco á 10 milímetros; estos caños descansan sobre asientos de hormigón, colocados á cinco metros de distancia uno de otro, de eje á eje.

La cañería de distribución, también de plancha de acero de 12 milímetros de espesor, tiene 32,30 metros de largo y un diámetro de 1,80 metros.

EDIFICIOS E INSTALACIONES MECÁNICAS.—La central es un vasto edificio de 63 metros de largo por 10 de ancho. Está dispuesta para el servicio de tres excitatrices de 100 caballos cada una y de 10 generadores trifásicos, de 1.100 caballos cada uno. En la actualidad, sólo existen tres excitatrices y seis unidades generadoras, dejando la instalación de las restantes para cuando las necesidades del servicio lo requieran.

El regulador, con servomotor de mecanismo de desembrague y fricción, es de la casa Piccard, Pietet y Compañía (fig. 25). Las variaciones de velocidad no alcanzan el 1 por 100 en marcha normal, y el 3 por 100 cuando la carga varía bruscamente de una cuarta parte de la potencia de la turbina.

En el subsuelo se encuentra la cámara de turbinas y las partidas de líneas de alta tensión para el servicio de fuerza de la central de Comtepin (canalización subterránea). La planta baja constituye la sala