La Energía eléctrica (1909-11-25 00:00:00), página 4

Coeficiente de perfección

\[
\frac{760 - 114}{760 - 32,3} = \frac{646}{727,7} = 0,89.
\]

El segundo ensayo se hizo con vapor saturado; la temperatura de salida del agua de condensación era de 32,25°C, á la que corresponde un vacío teórico de 35,9 milímetros de mercurio. El vacío práctico fué de 121,6 milímetros.

Coeficiente de perfección:

\[
\frac{760 - 121,6}{760 - 35,9} = \frac{638,4}{724,1} = 0,882.
\]

La imperfección proviene de la presencia del aire en el condensador, y de que todas las bombas de aire de émbolo actualmente en uso, funcionan como si tuvieran un gran espacio muerto, que al ser llenado por el aire disminuye el rendimiento volumétrico de la bomba, tanto más cuanto menor es la presión á que aspira la bomba. Una bomba Edwards simple, por ejemplo, aspirando de un condensador cuyo vacío sea de 100 milímetros de mercurio, funciona bastante bien, pero su rendimiento volumétrico es nulo cuando aspira en un recinto donde el vacío sea de 50 milímetros.

Existe aire en los condensadores por tres causas: 1.º, porque se introduce por las juntas imperfectas de las tuberías, por los prensaestopas de la máquina, etc., y por muy bien ajustadas que estén dichas juntas y prensaestopas, la cantidad de aire que se introduce no es despreciable ni muchísimo menos. En un condensador de 10.000 kilogramos de vapor por hora, entra por este concepto, en una instalación bien hecha, una cantidad de aire equivalente á la que entraría por un tubo adicional en comunicación directa con la atmósfera, y cuyo cuello tuviera 5 milímetros de diámetro; 2.º, porque lo trae el vapor procedente del que el agua de alimentación de las calderas contenga en disolución; 3.º, porque el agua de inyección (en los condensadores de mezcla), contiene igualmente aire en disolución á razón de 2,5 gramos por metro cúbico, á 15°C, y este aire tiende á desprenderse en el vacío.

Pero en lo que se refiere á las bombas de aire de émbolo, muchos creen que con ciertas disposiciones y modos de construcción se consigue que las bombas funcionen como si no tuvieran espacio muerto y que su rendimiento volumétrico se mantenga elevado, aun cuando aspiren á muy baja presión.

La figura 1 representa una de estas bombas, que en realidad se compone de dos bombas de simple efecto en serie. Cuando el émbolo sube, se abren las válvulas 1, y dejan pasar una mezcla de aire, de vapor y de agua. Cuando el émbolo baja, el fluido inferior se comprime, y el superior se expandiona hasta que llega un momento en que la presión inferior es mayor que la superior, y entonces se abren las válvulas 2 y el fluido pasa á la cara superior del émbolo. Al subir el émbolo de nuevo, comprime el fluido superior, hasta que se abren las válvulas 3 y sale el fluido al exterior.

Para hacer creer que esta bomba funciona como si no tuviera espacio muerto, se razona como sigue: El agua, por su propio peso, se acumulará en la cavidad inferior y en la cara superior del émbolo, y no podrá pasar á través de las válvulas 2 y 3 sin haber antes llenado por completo los espacios muertos. Estos no tienen acción, por lo tanto, sobre el rendimiento volumétrico. El célebre inventor y reputado maestro Maurice Leblanc, ha demostrado que se padecía un grave error, y en apoyo de sus afirmaciones ha reproducido diagramas tomados sobre una bomba de esta especie, que prueban que con un vacío