La Energía eléctrica (1910-06-10 00:00:00), página 10

de generadores (12 metros de ancho en toda su longitud), provista de una grúa-puente eléctrica de 20 toneladas. A lo largo del primer piso se halla la sala de conexiones, y en el segundo, los aparatos de medida para las diversas redes, así como algunos cuartos para el personal; en las extremidades del edificio se erigen las torrecillas por alas partidas.

TURBINAS.—Cada turbina tiene un diámetro exterior de 1,29 metros, 36 paletas; gira á razón de 300 revoluciones por minuto y produce 1.200 caballos, absorbiendo 2.000 litros de agua por segundo. Una cubierta de hierro colado envuelve toda la turbina y se prolonga verticalmente hacia abajo por un tubo aspirador, de chapa, sumergido en el canal de escape. Al principio era una turbina de reacción, pero después de una marcha de algunos meses, se produjo una gran corrosión en las paletas móviles, defectuosidad que provenía de la formación de un vacío en ciertos sitios. Para obviar este inconveniente, se substituyó eficazmente la turbina de reacción por una turbina de acción, neumatizada de manera que el vacío se llene de aire y contrarreste el empuje brusco de la lámina de agua. El espesor de aire existente entre la rueda móvil y el agua en suspensión en el tubo aspirador, es de 40 centímetros.

El peso del sistema en movimiento está completamente equilibrado por el empuje del agua sobre un émbolo hidráulico, constituido por el cubo de la rueda-turbina, el cual penetra en la parte central del distribuidor por una abertura circular. Las dimensiones de este émbolo están calculadas de manera que no pueda equilibrar en su totalidad el peso del sistema giratorio, dejando soportar una pequeña parte por el soporte de descarga más abajo del dinamo. La admisión es centrifuga y total, y el rendimiento garantizado á plena carga, es de 75 por 100.

MATERIAL ELÉCTRICO.—1.º Alternadores.—Los seis alternadores instalados, construidos por la Sociedad de electricidad Alioth, son de eje vertical, pertenecen al tipo de polos inductores arrollados, giratorios, siendo su número de 20 y giran á razón de 300 revoluciones por minuto; el inducido está enrollado en forma de estrella. Estas dinamos han sido construidas para producir 950 kilovatios hora á la frecuencia de 50 periodos por segundo y á la tensión de 8.000 voltios, ó sea 760 kilovatios, con un desplazamiento correspondiente á cos = 0,80, siendo entonces 1.100 caballos la energía que absorben. La corriente de excitación correspondiente, es de 60 amperios, con plena carga, y su tensión, 120 voltios.

2.º Excitadoras.—Son también de eje vertical, y su potencia es de 60 kilovatios, siendo la tensión de su corriente de 125 voltios, y su velocidad, de 600 vueltas por minuto, como ya hemos dicho.

3.º Cuadros de distribución.—Se estudió su disposición general para que todas las partes fuesen independientes unas de otras.

a) Excitación.—Se conduce la corriente de las excitadoras á un cuadro único de tres paneles, ó sea uno para cada una (fig. 26).

Fig. 25. Regulador de velocidad, para turbinas con servomotor (sistema Piccard). Para el descenso del embolo, la flecha (1) indica la marcha del agua bajo presión (caso de la abertura de la compuerta).

Fig. 26. Cuadro de una excitadora.