La Energía eléctrica (1909-11-25 00:00:00), página 3

Vacío de un condensador.—De las fórmulas teóricas precedentes, se desprende que el objeto del condensador es producir frío detrás de la máquina de vapor, pero el cuadro de consumos que hemos apuntado pone de relieve el aumento de la economía en función de la disminución de la contrapresión, es decir, del aumento del vacío. Es que, en efecto, en este caso, frío y vacío son sinónimos, pues en el condensador perfecto, el vacío es únicamente función de la temperatura de salida del agua de condensación. Este vacío se cuenta, generalmente, en milímetros de mercurio, que pueden transformarse en fracción de atmósfera dividiendo por la presión barométrica, que al nivel del mar es de 760 milímetros ó en kilogramos por centímetro cuadrado, á razón de 0,00136 kilogramos por milímetro (supuesta la presión barométrica de 760 milímetros).

El vacío que realice un condensador perfecto, no puede ser mayor que el que resulte de la diferencia entre la presión barométrica y la tensión del vapor saturado correspondiente á la temperatura del agua de condensación tomada á la salida del condensador. La tabla siguiente calculada por Regnault, da la tensión b en milímetros de mercurio correspondiente á cada temperatura t de 0 á 100°C.

    t	b	t	b	t	b	t	b	t	b	t	b

    0	4,5	17	14,4	34	39,6	51	96,7	68	213,6	85	433,0

    1	4,6	18	15,4	35	41,8	52	101,5	69	223,2	86	459,3

    2	5,3	19	16,3	36	44,2	53	106,6	70	233,1	87	486,2

    3	5,7	20	17,4	37	46,7	54	111,9	71	243,4	88	516,7

    4	6,1	21	18,5	38	49,3	55	117,5	72	254,1	89	555,8

    5	6,5	22	19,7	39	52,0	56	123,2	73	265,1	90	595,5

    6	7	23	20,9	40	54,9	57	129,3	74	276,0	91	635,8

    7	7,5	24	22,2	41	57,9	58	135,5	75	288,5	92	565,8

    8	8	25	23,6	42	61,1	59	142,0	76	308,0	93	588,4

    9	8,6	26	25,0	43	64,3	60	148,8	77	313,6	94	616,7

    10	9,2	27	26,5	44	67,8	61	155,8	78	326,8	95	633,8

    11	9,8	28	28,1	45	71,4	62	163,2	79	340,5	96	657,5

    12	10,5	29	29,8	46	75,2	63	170,8	80	354,6	97	682,0

    13	11,2	30	31,5	47	79,1	64	178,6	81	369,3	98	707,3

    14	11,9	31	33,4	48	83,2	65	186,9	82	384,4	99	733,3

    15	12,7	32	35,4	49	87,5	66	195,5	83	400,1	100	760,0

    16	13,5	33	37,4	50	92,0	67	204,4	84	416,3

Los vacuumetros ó indicadores de vacío están graduados generalmente de 0 á 76 centímetros de mercurio, es decir, que cuando están sometidos á la presión atmosférica, marcan 0, y cuando lo están al vacío absoluto, marcan 76. Indican, por lo tanto, la diferencia entre la presión barométrica y el vacío. Esta diferencia unos la llaman grado de vacío, y otros simplemente vacío. La expresión grado de vacío se reserva especialmente para expresar en tantos por ciento la relación de la indicación del vacuumetro á la presión barométrica.

Imperfección de los condensadores.—En un ensayo hecho sobre la máquina de 30 H. P. del laboratorio de mecánica de la Universidad de Lieja el 12 de Octubre de 1888 (Dwelshauvers-Dery. Etude calorimétrique de la machine á vapeur), el agua de condensación salía á la temperatura de 33,5°C. El vacío máximo ó teórico podría haber sido de 38,5 milímetros de mercurio, pero era sólo de 175 milímetros. En otros términos: el condensador perfecto hubiera indicado en su vacuumetro 760 - 38,5 = 721,5 milímetros, y el condensador imperfecto marcaba 760 - 175 = 585 milímetros.

La relación:

\[
\frac{585}{721,5} = 0,81
\]

da idea del mérito del condensador, y podría llamarse por lo tanto coeficiente de perfección del aparato.

En la obra de referencia, el ilustre sabio Dwelshauvers-Dery cita también los ensayos muy completos hechos sobre la máquina de 150 HP de Logelbach, fechas 7 y 8 de Septiembre 1875.

El primero se hizo alimentando la máquina con vapor recalentado; el agua de condensación salía á 30,42°C. El vacío teórico = 32,3 milímetros; se obtuvo 114 milímetros.