La Energía eléctrica (1909-12-25 00:00:00), página 9

3.º Industrial.—Aunque no es éste precisamente el que designamos al principio, es el producto \( \rho > \Sigma_1 \), pues prescindimos del efecto del generador, constante en las variadas experiencias. Su cálculo parte de expresión

\[
R_1 = \rho \times \Sigma = \left( 1 - \frac{1}{\Sigma_1 - 1} \right) \times \frac{\rho_s - \rho_i}{\rho_i}
\]

que desde luego dice que el incremento de \( R_1 \) por el de \( \Sigma \), debe ser acompañado del análogo de \( \rho i \), lo que se consigue con dilución mayor de la mezcla.

En definitiva, las indicaciones que suministre \( R_1 \), son las que deben prevalecer, ya que en ese valor va incluido el del rendimiento que de un motor se trata de obtener.

Por ello, y atendiendo al resultado experimental en gran número de casos que cita Mr. Guildner, se puede decir que el mayor valor conveniente de \( \Sigma \) es 8, ó lo más 10, á los que corresponde \( \rho_c \) 15 ó 20; es decir, que la compresión no debe rebasar de una presión de 16 atmósferas en los motores de potencias medias.

CARLOS BARUTELL

Observaciones sobre la explotación de una distribución á 12,000 voltios.

M. Greenman ha publicado los resultados de las observaciones hechas en la explotación desde 1906, de la fábrica y la distribución á 72,000 voltios, de la Grand Rapids-Minsegon Power Co. La línea aérea tiene una longitud total de 148 km., y á 64 km. de la fábrica se encuentra una subestación á partir de la cual la línea puede dividirse en dos canalizaciones de 42 km. cada una.

La línea está instalada sobre una fosa de terreno de 20 m. de anchura, propiedad de la Compañía, y que está en la mayor parte de su longitud rodeada de empalizadas, y constituyendo un camino practicable en todo tiempo. Los postes de madera tienen alturas variables de 10,5 á 23 metros y un diámetro de 20 á 30 centímetros en la cabeza. Los aisladores, en cuatro partes, están colocados sobre traviesas de madera de 1,54 y 2,34 metros de longitud, y á 1,52 de distancia unos de otros.

En los trozos rectos de la canalización, los aisladores de 36 cm. de diámetro están montados en barras de madera, y en las curvas y puntos de llegada las barras son de acero.

Los conductores son de cobre duro estruido, y como protección contra el rayo, cada cinco postes un alambre de hierro estañado lo comunica con tierra.

Los interruptores de alta tensión están colocados en una caja rectangular de madera llena de aceite, metida á su vez en una de hierro.

Los dos contactos están unidos á dos aisladores para 40,000 voltios, colocados en los ángulos diametralmente opuestos de la caja, y en los otros dos ángulos, dos pedazos de madera impiden á los contactos que giran alrededor de ejes verticales desplazarse más de 90°. Estos contactos se fijan por la mediación de manguitos de porcelana á un árbol de madera, movido por engranajes cónicos, y al actuar como interruptores han funcionado admirablemente, siendo muy barata esta organización, de la que cada rama de la línea de alta tensión está provista de uno de ellos.

La vigilancia de la línea está confiada á dos guardas, uno de los cuales se aloja en la fábrica y otro en la sub-estación á 64 kilómetros de allí; recorriéndose la línea completamente cuatro veces por semana.

Cada uno de los vigilantes posee un carraje con un caballo; en dicho carraje hay lugar para poder colocar cuatro aisladores con su barra y una instalación telefónica portátil. Los vigilantes durante las rondas, deben cada media hora comunicar entre sí, desde una subestación determinada.

Los desarrigos ocurridos en la línea de alta tensión durante su primer año de funcionamiento, fueron debidos á la ruptura de los aisladores á tiros y á pedradas. Castigados algunos de los delincuentes con un año de prisión, los atentados han sido menos frecuentes.

Los desperfectos más importantes fueron debidos á descargas atmosféricas; pero no han dado lugar á mayores dificultades que si se tratara de una distribución á 20,000 voltios.

Dos interrupciones totales á consecuencia de ruptura de los aisladores fueron debidas á esta causa.