La Energía eléctrica (1911-02-10 00:00:00), página 17

Es siempre preferible establecer una línea de cable de muy buena calidad y de gran aislamiento, porque, si bien es cierto que cuesta más cara que una línea más sencilla, dura mucho más tiempo.

Los cables alimentadores de las galerías están expuestos a numerosas averías: choques, rozamientos, acción de las aguas ácidas, etc. Los principales tipos de cables empleados para este objeto son los siguientes: 1.º, cables bajo plomo; 2.º, cables con caucho vulcanizado y bajo tela; 3.º, cables bajo caucho vulcanizado, protegidos por una armadura de hilos de acero; 4.º, cables bajo gutapercha, con armadura de hilos de acero.

Los cables bajo plomo no deben emplearse por la fragilidad de su superficie. Una buena disposición consiste en emplear cables de varios conductores concéntricos, estando el conductor exterior al mismo potencial que la tierra, de suerte que, en caso de deterioro del aislamiento, no exista peligro; los cables pueden estar aislados con caucho y bajo tela.

En las principales galerías de acarreo, los cables deben protegerse con una armadura, que debe comunicar con tierra de distancia en distancia. La puesta a tierra se hace por medio de una pieza metálica de 25 á 30 decímetros cuadrados, sumergida en una capa de polvo de carbón de coque.

Los cables deben estar suspendidos de las entibaciones por medio de collares de sujección; este es el método más sencillo y que conviene, sobre todo, para las líneas provisionales. Se puede también ponerlos en un encofrado, enterrado en el suelo de la galería ó enterrado en una de las paredes y relleno de alquitran; este último método se emplea principalmente en el caso en que la galería contenga aguas ácidas que pudieran corroer los hilos de acero de la armadura.

Los hilos que van á los aparatos de utilización, generalmente movibles, no son armados; deben ser muy flexibles. Se emplearán cables ordinarios aislados con caucho vulcanizado ó gutapercha, pero de gran aislamiento y de buena calidad, examinándolos frecuentemente para verificar su aislamiento.—(Mining Engineering, Londres.)

La regeneración de las placas acumuladoras.—Sabido es que cuando las baterías de acumuladores de plomo han permanecido mucho tiempo inutilizadas ó cuando han sido cargadas y descargadas á regímenes muy irregulares, las placas se recubren de una capa de sulfato de plomo blanco, compacto, que no se descompone durante la carga y que reduce considerablemente su capacidad. El mismo fenómeno puede también producirse á la larga sin razón aparente. Para mejorar estas placas sulfatadas se procede, generalmente, á una sobrecarga prolongada de la batería; pero el resultado buscado no siempre se alcanza, y cuando se comprueba una mejora sensible no es más que pasajera.

En Electrical World del 14 de Abril del año pasado, M. Hamilton describe un procedimiento de regeneración, según el que se puede restituir á las placas su capacidad primitiva. Consiste el procedimiento en recargar los elementos sulfatados después de haber remplazado el electrolito ácido ordinario por una disolución de soda cáustica, que debe permanecer constantemente alcalina durante esta recarga. Esta, que debe en ocasiones y con frecuencia volverse á comenzar de nuevo, se termina con una carga con electrolito ordinario.

Según el autor, este procedimiento le ha permitido elevar el 75 por 100 y aun al 80 por 100 el rendimiento eléctrico de elementos de acumuladores, que había descendido del 20 al 25 por 100 por consecuencia de la sulfatación. Permite, pues, realizar economías considerables, evitando reemplazar las placas sulfatadas, en tanto que el enrejado y el núcleo de plomo de estas placas tengan una resistencia mecánica suficiente para soportar el peso de la materia activa.

Instrucciones generales para el suministro y recepción de máquinas y transformadores eléctricos.—Estas instrucciones generales han sido adoptadas por L'Union des Syndicats de l'Electricité el 8 de Diciembre de 1909. Los principales artículos son los siguientes:

Art. 1.º Potencia.—La potencia debe indicarse en una placa colocada sobre la máquina, en kilovatios ó en caballos para las receptoras. La placa debe indicar además el factor de potencia, si hay lugar; la velocidad, la frecuencia, la tensión primaria y secundaria en los transformadores, los límites de la tensión y de la corriente; por último, para las máquinas de marcha intermitente, la potencia para una duración del funcionamiento de una hora.

Art. 2.º Elevación de temperatura.—Las temperaturas se medirán con el termómetro en las partes más calientes ó se deducirán por medio del cálculo del aumento de resistencia. El aumento de temperatura tolerada para los arrollamientos móviles será de 50 á 80 grados, según el aislamiento (de algodón, de mica ó de amianto); para los arrollamientos fijos será superior á 10 grados. Para los transformadores la elevación tolerada será de 80