La Energía eléctrica (1909-10-10 00:00:00), página 3

2.a Puede conocerse la posición, la velocidad y el camino de una escuadra amiga ó enemiga, y tomar parte, por lo tanto, las decisiones necesarias.

3.a Puede transmitirse á los amigos señales sin que sean recibidas por los enemigos y sorprender también la presencia de ondas enemigas.

4.a Se puede determinar la posición y los movimientos de un ejército enemigo.

5.a Puede comunicarse con los amigos sin que las transmisiones emitidas por el enemigo, expresas para impedir las comunicaciones, logren su objeto.

6.a El sistema puede substituir á un faro indicando una zona peligrosa, cuando la niebla impida que se vea el faro.

Es, pues, muy importante la dirección y orientación de las ondas hertzianas ó eléctricas.

G. J. DE GUILLÉN GARCÍA.

Conductores para corrientes alternativas.

M. M. J. Pionchon y T. H. Helmann, han publicado recientemente una Guía práctica para el cálculo de las líneas eléctricas áéreas de corrientes alternativas simples y trifásicas, en la cual se da una fórmula sencilla y tablas numéricas de fácil manejo, para resolver los principales problemas relacionados con el asunto de que se trata.

Estas tablas numéricas deben calcularse particularmente para una red de distribución, determinada por la frecuencia empleada y la separación que entre sí tengan los hilos conductores; lo cual constituye un inconveniente del procedimiento, aunque, en mi opinión, no tan grave como parece á primera vista:

Para remediarlo, ó atenuarlo al menos, M. J. H. Jacobsen, en una conferencia dada en la Association amicale des anciens élèves de l’Ecole pratique d’Electricité industrielle (Paris, 5 Julio de 1908) modificó el procedimiento de Pionchon, reduciéndolo á términos puramente gráficos, lo cual permite estudiar con facilidad suma, las variaciones de las cantidades desconocidas por las variaciones de los datos; pero exige gran esmero en la adopción de escalas y da los resultados con la aproximación que pueden dar las construcciones geométricas.

Partiendo del diagrama de M. A. Blondel y adoptando el procedimiento analítico de Pionchon y Heilman, vamos á modificar la deducción de su fórmula fundamental; hallar una nueva fórmula auxiliar, y, sobre todo, facilitar el cálculo numérico de las tablas necesarias, procurando un método que permita el empleo de los logaritmos.

Definiciones.—Recordemos que, tensión simple, \( v_1 \) de un generador, ó tensión por fase, es la diferencia de potencial existente entre un terminal de la máquina y el centro de su devanado inducido. Del mismo modo, tensión simple \( v_2 \) consumida por un receptor, es la diferencia de potencial entre uno de sus bornes y su centro resistente.

Las tensiones compuestas ó tensiones por puente en las estaciones generadora y receptora de una canalización monofásica, serán

\[
V_1 = 2v_1 ; \qquad V_2 = 2v_2 ,
\]

y en una trifásica estrella

\[
V_1 = \sqrt{3} v_1 ; \qquad V_2 = \sqrt{3} v_2 .
\]

Las potencias simples engendrada y recibida, vendrán dadas por las fórmulas respectivas.

\[
w_1 = v_1 I \cos \varphi_1 ; \qquad w_2 = v_2 I \cos \varphi_2 .
\]

Las potencias compuestas serán en monofásicas

\[
W_1 = 2w_1 ; \qquad W_2 = 2w_2 ,
\]

y en trifásicas

\[
W_1 = 3w_1 ; \qquad W_2 = 3w_2 .
\]