La Energía eléctrica (1911-01-25 00:00:00), página 11

dicho antes, de su resistencia ohmica. Sobre este punto hay que hacer notar que la experiencia ha demostrado que casi todos los aislantes tienen una resistencia ohmica mucho menor empleando altas tensiones para hacer su medición, que haciendo uso de bajas tensiones. La temperatura tiene asimismo una gran influencia sobre la resistencia ohmica de los aislantes, de modo que al aumentarse la temperatura de los mismos aquélla disminuye. Este aumento de temperatura puede tener por origen la corriente derivada á través del aislador y también la electrización de la masa por histeresis.

La resistencia de los aisladores á la descarga disruptiva depende de la composición de la masa y de la mayor ó menor homogeneidad de la misma. La tensión de ruptura no es proporcional al espesor, lo cual se comprende, teniendo en cuenta que á medida que los espesores aumentan, asimismo crecen las dificultades para que la manipulación y cocción de la masa sea perfecta. El esmalte aumenta la resistencia disruptiva, aunque no en alto grado, pues no posee una resistencia superior á la porcelana sin esmalte, obrando únicamente por penetración en la parte superficial del aislador, haciendo que la homogeneidad sea más perfecta. Las cifras siguientes pueden dar una idea aproximada de la resistencia de la porcelana á la descarga disruptiva. Se refieren á las tensiones necesarias para perforar unas placas de porcelana de buena calidad destinadas á fabricar aisladores de alta tensión colocados entre una placa y una esfera metálicas. Con la simple inspección de las cifras se puede ver que la tensión de ruptura por milímetro de espesor disminuye lentamente á medida que el espesor aumenta.

    Espesor en mm.perforados.
    Tensiones.

    1
    14.000 voltios, etc.

    2
    25.000

    3
    34.000

    4
    43.000

    5
    52.000

    6
    61.000

    7
    79.000

    8
    78.000

    9
    83.000

    10
    92.000

Otra propiedad de los aislantes es necesario examinar, á pesar de no ejercer gran influencia sobre ellos. Esta es lo que se llama constante dieléctrica de los mismos. Si representamos por Q la carga tomada por un condensador formado por dos láminas metálicas separadas por un espacio de aire, por E la tensión y por C la capacidad del condensador, tendremos como es sabido \( Q = E \times C \). Ahora bien; si reemplazamos el aire que separa las dos láminas por un aislante tal como la porcelana, sin variar la distancia de las láminas metálicas, la misma tensión E dará al condensador así formado una carga Q' tal, que se verificará \( \frac{Q'}{Q} > 1 \). La relación \( \frac{Q'}{Q} = K \) es la constante dieléctrica del aislante empleado en el condensador. Siendo así que hemos tomado esta constante con relación al aire, diremos que la constante dieléctrica del aire es 1. En la siguiente tabla tomada de las experiencias realizadas por el Dr. Benischke (r) con los principales aislantes pueden verse sus respectivas constantes dieléctricas con relación al aire y á la presión atmosférica.

    Agua pura
    75 — 90
    Vidrio
    3 — 8

    Parafina
    1,9 — 2,7
    Mármol
    6

    Alcohol
    5 — 37
    Porcelana
    5,3

    Ebonita
    2,0 — 3,2
    Mica
    5,3 — 8

    Goma loca
    2,7 — 3,7
    Micanita
    5 — 6

    Azutre
    2,4 — 4,0
    Caucho
    2,2

(r) Die Wissenschaftlichen Grundlagen der Elektrotechnik.