La Energía eléctrica (1909-05-25 00:00:00), página 19

Esto indica claramente un efecto de capacidad. Sobre el oscilograma reproducido en la figura 5.a, la tensión aplicada se encontraba exactamente debajo del valor que motivaba la ruptura de las películas aislantes; y asimismo, cuando la tensión alcanzaba un máximo, ciertos puntos de las películas cedían ya, como puede notarse según los puntos de corriente muy acusados para los medio-periodos positivos.

La figura 7.a da la superposición á la tensión normal de 3.000 voltios de una descarga estática brusca á la tensión de 35.000 voltios. Como lo demuestra el oscilograma, la tensión es limitada, gracias al pararrayos, al valor de 14.000 voltios aproximadamente; por otra parte, la figura 8.a enseña la corriente de descarga á través de los elementos.

Disyuntores.—Para las bajas tensiones (de menos de 13.500 voltios), el disyuntor en serie con el limitador (1) se compone de dos cilindros de metal á propósito. Para las tensiones más elevadas, se emplea un disyuntor del tipo clásico de cuernos, porque entonces el efecto bien conocido de soplamiento automático es muy claro, siendo la distancia explosiva suficiente (fig. 9.a y 10). Como se ve en las figuras, el cuerno conectado con tierra puede rebajarse, y así el pararrayo puede aislar completamente de la línea. En fin, la figura 11 muestra una instalación interior para línea de corriente trifásica.

L. W.

CONTADORES DE MOTOR

SU EMPLEO Y SU CONTRASTE

(CONCLUSIÓN)

Los contadores de amperios-hora, ante todo, no reaccionan bajo las variaciones de tensión y por consiguiente no dan una exacta indicación de los watios consumidos realmente.

Además, los contadores de amperios-hora tienen todos una velocidad demasiado elevada que frecuentemente excede diez veces la de los contadores de watios-hora del mismo tamaño. Esto ocasiona mayores desgastes en el colector, las escobillas y los rubíes. En tercer lugar, es imposible adoptar en los contadores de amperios-hora una disposición que pueda compensar las pérdidas por rozamiento y por consiguiente la curva de verificación de este contador es mala. El contador de amperios-hora registraria exactamente bajo una pequeña carga, si pudiera girar sin rozamiento; pero como esto no puede ser, arranca mal y se cometen errores notables por defecto cuando el consumo es reducido; estos errores son todavía mayores cuando el colector está ligeramente oxidado ó engrasado.

Los inconvenientes de la oxidación ó del engrase del colector adquieren mayores proporciones en los contadores de amperios-hora que no tienen más que 1 voltio de tensión en las escobillas, que en los contadores de watios-hora cuya tensión es próximamente en las escobillas de 20 á 22 voltios.

En las instalaciones de corriente alternativa, si no me equivoco, no se han empleado los contadores de watios-horas. El principio de estos contadores es el siguiente (véase la fig. 4):

La corriente de utilización recorre las bobinas H1 y H2 y induce en las bobinas S1 y S2 en cortocircuito y separa próximamente 45° en el eje, corrientes de inducción cuyos campos, combinados con los engendrados por las bobinas de la corriente principal, actúan sobre el disco y lo ponen en movimiento.

Para medir el efecto de la corriente alternativa, se pueden emplear los contadores de watios-hora de la Isaria-Zachler-Werke que precedentemente hemos descrito, toda vez que no contienen hierro; un método indicado por Ferraris permite, sin embargo, simplificar su construcción y por esto todos los contadores mono ó trifásicos están basados en el principio de Ferraris.

En estos contadores, llamados contadores de inducción, dos campos magnéticos diferenciados en

(1) A pesar del efecto de válvula producido por los elementos electrolíticos, el empleo de un disyuntor regulado á la más pequeña distancia explosiva posible, es necesario para evitar toda corriente permanente entre las líneas y tierra, como consecuencia de los efectos de capacidad señalados más arriba.