La Energía eléctrica (1909-08-25 00:00:00), página 16

tinadas á los trabajos hidráulicos, á las construcciones navales, á los trabajos públicos, salas de lectura, dibujo, periódicos técnicos, privilegios de invención y biblioteca.

Uno de los objetos más curiosos de este último piso es una reproducción exacta de la carabela que gobernaba Cristóbal Colón en su primer viaje de descubrimiento de América, regalada por S. M. el rey de España.

Nueva materia aisladora (rhadoonita).—En una fábrica instalada en Dehna (Alemania) se prepara una nueva materia aisladora, á la que se ha dado el nombre de rhadoonita, que es de gran utilidad para la construcción de cuadros de distribución. Se compone de varios productos minerales y de una sustancia, en parte orgánica y en parte inorgánica, que es soluble bajo presión en sulfato de carbono caliente y que sirve de trabajo á aquéllos. El conjunto, íntimamente unido, se transforma en placas aisladoras mediante prensas hidráulicas.

Según experiencias efectuadas, y de que ha dado cuenta el ingeniero A. Büttemann á la Sociedad electrotécnica de Dresde, las placas de rhadoonita han resistido á una tensión alternativa de 36.000 voltios. Medida la resistencia al aislamiento á 10.000 voltios y 18°, de placas mojadas, resultó igual á 800.000 megahomios.

En pruebas comparativas con pizarra y mármol, la rhadoonita parece ser más ventajosa, pues mientras que, sometidas una placa de pizarra y otra de mármol á tensiones de 4.000 y 20.000 voltios respectivamente, se pudo comprobar, al cerrar el circuito sobre ellas, que se elevaba su temperatura, y, por lo tanto, que deja han paso á la corriente eléctrica, en una placa de rhadoonita no se apreció aumento sensible de temperatura, ensayada en una tensión de 20.000 voltios.

El nuevo compuesto puede considerarse como incombustible, pues si bien arde cuando se le aplica directamente la llama de un mechero Bunsen, por ejemplo, se apaga en cuanto éste se separa. Su poder higroscópico no llega á 0,1 por 100.

Por lo expuesto, se comprenden las excelentes condiciones que reúne la rhadoonita para los cuadros de distribución. Conviene añadir que su preparación mecánica es fácil, porque se trabaja muy bien al torno y con la sierra de carpintero; sin embargo, su empleo debe limitarse á locales en que la temperatura no exceda de 80 á 100°, pues pasados estos límites, la materia se ablanda, fundiéndose á 120°.

Nuevos aisladores para alta tensión.—En las canalizaciones eléctricas aéreas de alta tensión y próximas al mar, los aisladores actualmente empleados están expuestos á perder sus cualidades á causa de un fenómeno especial que ha podido apreciarse en una instalación á 2.500 voltios, establecida en Italia. Este consiste en que los aisladores se cubren de una capa adhesiva de polvillo, que hace disminuir rápidamente el aislamiento de la línea y puede llegar hasta impedir su funcionamiento, particularmente en tiempo húmedo.

La capa de polvo no es uniforme, sino que se acumula principalmente en la superficie interior de las campanas que forman los aisladores, y, en general en las partes no expuestas á la lluvia ó al viento.

Se ha tratado de evitarlo empleando aisladores de diferentes sistemas, pero sin resultado; siempre después de un cierto tiempo, el aislamiento de la línea había disminuido notablemente, no habiendo más recurso que lavar los aisladores, previa la interrupción de aquélla, lo cual constituye un inconveniente de importancia.

Por el examen con el microscopio se ha visto que la capa adherida está formada en su mayor parte por pequeños cristales de cloruro de sodio, tanto más abundante cuanto mayor sea la proximidad del aislador al mar, sin que, sin embargo, sea necesario que esté inmediato á éste, pues en el caso citado el punto más cercano distaba de la costa unos tres kilómetros.

G. Anfossi, que se ocupa de este asunto en un artículo publicado en La Lumière Electrique, propone, para corregir el defecto señalado, un nuevo tipo de aislador, que consta de una campana de 22 centímetros de diámetro, muy aplanaada del centro, de la cual sale hacia abajo un mango hueco para alojar á la varilla de hierro que ha de soportarlo. Este mango puede tener lisa ó ondulada la superficie exterior.

Los nuevos aisladores se han sometido á ensayos, tanto en el laboratorio de la Escuela Politécnica de Milán como en la instalación mencionada, en la que se han colocado próximas á aisladores de otros sistemas, obteniéndose resultados completamente satisfactorios, pues mientras que al cabo de seis ó siete meses ha habido necesidad de proceder á lavar estos últimos, por ser bastante espesa la capa depositada en sus superficies, aquéllos, por el contrario, después de nueve meses de servicio, estaban muy limpios, conservando sus propiedades.

Otra ventaja de los aisladores Anfossi es que pueden funcionar bien en las condiciones ordinarias, es decir, lejos del mar, y son más baratos que los empleados actualmente.

El vapor de agua y el hidrógeno en los gasógenos de los hornos Martin-Siemens.—El gas que se obtiene en los gasógenos de los hornos metalúrgicos está constituido, como se sabe, por una mezcla de óxido de carbono, de hidrógeno y de gases inertes, tales como el azóx del aire empleado en la combustión, el vapor de agua, no descompuesto y un poco de ácido ó anhidrido.

En ciertos casos es importante limitar la proporción de algunos de estos compuestos, y según expone M. Canaris en un estudio publicado por el Stahl und Eisen del 15 de Abril de 1908, cuando se trata de los gasógenos de los hornos Martin-Siemens para la preparación del acero, es muy ventajoso reducir al mínimo la cantidad de vapor de agua libre y de hidrógeno.