La Energía eléctrica (1910-05-10 00:00:00), página 17



    ENTRETENIMIENTO
    Vapor (máquinas de pistón)
    Vapor (turbinas)
    Vapor (máquinas de pistón y turbina de baja presión)
    Motores de gas
    Motores de gas y turbinas de vapor
    Turbinas hidráulicas

    Máquinas motrices
    2,59
    0,51
    1,55
    5,18
    2,84
    9,51

    Calderas ó gasógenos
    4,65
    4,33
    3,55
    1,16
    1,97

    Material de manutención del carbón y cenizas
    0,58
    0,54
    0,44
    0,29
    0,29

    Material eléctrico
    1,13
    1,13
    1,13
    1,13
    1,13
    1,13

    Explotación:

    Carbón
    61,70
    55,53
    52,44
    26,52
    25,97

    Agua
    7,20
    0,65
    0,61
    3,60
    2,16

    Mano de obra (máquinas motrices)
    6,75
    1,36
    4,06
    6,76
    4,06
    1,36

    Mano de obra (calderas ó gasógenos)
    7,20
    6,74
    5,50
    1,81
    3,95

    Mano de obra (manutención de carbón y cenizas)
    2,28
    2,13
    1,75
    1,14
    1,14

    Operación de quitar las cenizas
    1,07
    0,95
    0,81
    0,54
    0,54

    Mano de obra (electricistas)
    2,54
    2,54
    2,54
    2,54
    2,54
    2,54

    Engrase (sala de máquinas)
    1,78
    0,35
    1,02
    1,80
    1,07
    0,20

    Trapos, etc. (sala de máquinas)
    0,30
    0,30
    0,30
    0,30
    0,30
    0,20

    Engrase, etc. (calderas y dependencias)
    0,17
    0,17
    0,17
    0,17
    0,17

    Gastos de explotación comparados en %/a.
    100,00
    77,23
    75,87
    52,94
    47,23
    59,94

    Capital inmovilizado en %/a.
    100,00
    75,00
    80,00
    110,00
    96,20
    100,00

    Gastos de instalación medios probables por kilovatio
    125,00
    93,75
    100,00
    137,50
    120,00
    125,00

    Cargas fijas probables en %/a.
    11,00
    11,00
    11,00
    12,00
    11,5
    11,00

Como se ve, las cargas fijas comprenden 5 por 100 de interés, 1 por 100 de impuestos y de gastos de administración general, 5 por 100 de amortización en las instalaciones de vapor é hidráulicas y 6 por 100 en las instalaciones de motores de gas. Las cargas fijas y los gastos de explotación se indican por curvas en el gráfico adjunto. Las cargas fijas se representan por las curvas situadas encima del eje de las abscisas y los gastos de explotación por las curvas debajo de este eje, de suerte que la suma de las ordenadas da los gastos totales por kilovatio-hora para un factor de carga cualquiera de la instalación. Se ha admitido, para el carbón suministrado á la fábrica, dos calidades: una superior, que da 8.000 calorías por kilogramo, á 15 francos la tonelada (trazo lleno), el otro, inferior, da 6.000 calorías por kilogramo, á 7,50 francos la tonelada. En el trazado de estas curvas, se han hecho las hipótesis siguientes: Todas las instalaciones de vapor tienen una capacidad de sobrecarga de 50 por 100, mientras que la instalación de motores de gas, no es susceptible de sobrecarga. La central movida por motores de gas y turbinas de vapor tiene el 25 por 100 de capacidad de sobrecarga y la central hidráulica el 10 por 100.

El autor de una serie de curvas mostrando las variaciones del precio de coste de la energía en el curso de una jornada de verano ó de invierno para diferentes utilizaciones de la corriente y diversas instalaciones. Durante la mayor parte