La Energía eléctrica (1910-03-25 00:00:00), página 5

asimismo colocar ningún instrumento en el local de esta batería. En efecto, los gases producidos durante la carga llevan consigo vesículas de agua acidulada sulfúrica que van á atacar las partes metálicas aun á una gran distancia. Sin embargo, si la sala de las máquinas no debe comunicar directamente con la de la batería, debe estar suficientemente cerca para evitar grandes gastos de los cables que unen la batería al cuadro. En la sala de los acumuladores, los muros, el techo y las armaduras, si las hay, deben estar recubiertos de varias capas de pintura ó barriz inatacable al ácido.

Deben tomarse precauciones especiales para el suelo que está llamado á recibir frecuentemente agua acidulada. Lo mejor es embetunar, el suelo, disponiéndolo con pendientes ligeras y tajas, á fin de facilitar la evacuación rápida de dichas aguas. Es indispensable instalar en el local una ó varias presas de agua para los lavados y las diferentes operaciones de entretenimiento de los elementos.

Los elementos no deben reposar directamente sobre el suelo, sino sobre plataformas de madera cubiertas de una capa de alquitran ó pintura inatacable á los ácidos. Como se demuestra en la figura 5, deben colocarse por una parte aisladores entre las plataformas y el suelo, y por otra entre las cubetas de los elementos y las plataformas. Cuando la tensión deba ser bastante elevada, 300 voltios por ejemplo, se asegura un triple aislamiento sobreponiendo dos plataformas separadas por una tercera serie de aisladores.

Estos pueden ser de vidrio ó de porcelana. Un modelo particularmente conveniente es el aislador doble de hongo, representado en el corte de la figura 6, y cuyo depósito circular inferior se llena de aceite pesado.

Cada vez que sea posible, lo mejor es disponer todos los elementos de la batería en un solo piso. En este caso, se colocan las diferentes hileras de plataformas dejando entre aquéllas intervalos suficientes para permitir el paso. Entre las hileras extremas, y los muros, el intervalo debe ser tal que no pueda haber jamás contacto entre las conexiones de los elementos y dichos muros.

Cuando el local no tenga una superficie suficiente, es preciso colocar los elementos en varios pisos. Entonces se construyen aparadores de hierro protegido por varias capas de pintura inatacable, que llevan varias hileras de plataformas aisladas. Entre los diferentes pisos ó tableros de la armadura debe existir un intervalo tal que se puedan quitar cómodamente las placas en el momento de inspeccionar los elementos. Entre la armadura metálica y los elementos, los intervalos deben ser suficientes para que no exista jamás contacto.

Dispuestas las cubetas sobre las plataformas, el montaje de las placas se hace según las indicaciones del constructor. Los elementos pueden estar reunidos en serie, sea por soldadura sea por conexión de bornas. Para las pequeñas instalaciones, este último montaje es el más práctico, pues la soldadura necesita la intervención de un obrero especialista.

La instalación de una batería exige la de un cuadro que debe servir para efectuar las diferentes operaciones necesarias á la carga ó descarga de la batería. En este cuadro se encuentran además de los aparatos de medida, los interruptores y el corta circuitos que debe poseer toda línea, el reductor, aparato que permite aumentar ó disminuir á voluntad el número de elementos en tensión y el conyector disyuntor. Este último aparato evita, durante la carga, una descarga de la batería en la dinamo de carga cuando la velocidad de esta última se paraliza accidentalmente, y cierra automáticamente el circuito de carga cuando, al resultar normal la velocidad de la dinamo, la tensión de esta dinamo es superior á la de la batería, condición necesaria para que pueda efectuarse la carga.

La máquina dinamo de carga debe accionarse á excitación shunt, si se quieren evitar las inversiones peligrosas de polaridad. Con precauciones especiales se puede, sin embargo, hacer uso de la dinamo compound y aun serie. Antes de poner en comunicación la dinamo y la batería con el cuadro, es preciso asegurarse con cuidado de sus polos. Los de la batería se reconocen fácilmente, porque el aspecto de los positivos es completamente diferente al de los negativos. Los polos de la dinamo, como los de la batería, se determinan muy fácilmente, cuando se duda, con los indicadores de polos.

Cuando la dinamo debe ser llamada no solamente á cargar la batería, sino á producir en paralelo con ella, es preciso que aquélla sea construida para funcionar en buenas condiciones á dos tensiones diferentes. Una dinamo que cargue una batería de 67 elementos deberá poder alcanzar una tensión de unos \( 67 \times 2,05 = 168 \) voltios en carga, y funcionar, por otra parte, á 120 voltios en paralelo con la batería. Actualmente se construyen máquinas de esta clase.