La Energía eléctrica (1910-04-10 00:00:00), página 12

VIAJE TECNICO POR SUIZA

Talleres de Oerlikon.

(CONTINUACIÓN)

CENTRALES GENERADORAS Y DISTRIBUCIÓN POR CORRIENTES ALTERNATIVAS

Central de la Beznau.

DISPOSICIONES GENERALES.—La Sociedad Motor de Baden (Suiza) puso en servicio, desde hace algunos años, una importante Central hidroeléctrica (y también de vapor) situada á orillas del Aar, á siete kilómetros, aguas arriba, de su confluencia con el Limmat. Esta central, construida cerca del pueblo de la Beznau, no lejos de Zúrich, ha ido aumentando su material generador con extensiones sucesivas, desde seis grupos hidroeléctricos, con que contaba primitivamente, hasta once grupos semejantes, reforzados hace tres años, por dos grupos turbo-generadores alimentados por seis calderas.

Actualmente, la instalación completa dispone de 20.000 caballos, producidos por la utilización de las aguas del Aar, cuyo salto, entre su confluencia con el Limmat y la Central, es de seis metros aproximadamente.

Para prevenir las insuficiencias de caudal durante las bajas-aguas ó la reducción del salto disponible durante las crecidas, ya que la instalación se halla desprovista de depósito, se instalaron dos turbinas de vapor de 3.500 caballos, respectivamente; estos grupos sirven, pues, de reserva para la fábrica y servirán también para otra, en vía de ejecución, que funcionará acoplada con la precedente y quedará emplazada á orillas del Lontsch, torrente del cantón de Glaris.

OBRAS HIDRÁULICAS.—La naturaleza de las márgenes, aguas-arriba, de la presa, ha permitido reducir á poco coste las obras de protección contra los efectos del remolino; mas no obstante, se ha tenido que construir en la margen izquierda, aguas-arriba de la presa, un malecón de tierra de 650 metros de longitud.

La presa está constituida por seis tramos de mampostería que forman siete cubos de 15 metros de luz cada uno, y que se cierran por compuertas metálicas Stoney de movimiento vertical, está cimentada toda ella sobre la roca calcaria que iguala en aquel sitio.

Las compuertas se apoyan sobre placas de hierro colado, protegidas por una hilada de piedras de sillería y las fábricas de hormigón de cemento poseen también paramentos de piedra de sillería.

El puente de servicio, cuyo suelo está á 11 metros sobre el nivel de la presa, es metálico y sus tramos son independientes.

Las compuertas tienen 6,30 metros de altura y el enrejado metálico de sus armazones está revestido, por la parte aguas-arriba, de un blindaje de chapas herméticamente cerrado, deslizándose las compuertas sobre rodillos móviles verticalmente, que frotan en su desplazamiento vertical sobre una pared que se desplaza en el mismo sentido rozando sobre una superficie fija. Cada compuerta, suspendida por dos cadenas Galle y equilibrada por dos contrapesos, se mueve por medio de una cabría accionada por dos hombres ó por un motor tritásico de 8 caballos. (Se proyecta la instalación sobre la presa misma, de una pequeña turbina, que accionaría los motores de todas las cabrias independientemente de la central y permitiría la maniobra rápida de la presa en toda eventualidad.)

El Aar tiene variaciones de nivel de 2,50 á 3,50 metros; la presa permite mantener el salto en los límites de 3,50 á 5,50 metros. El volumen líquido asciende á 3.000 metros cúbicos por segundo en tiempos de crecida, y desciende á 1.800 metros cúbicos durante las grandes sequías.

El canal de trabajo tiene 1.180 metros de largo y una pendiente de 0,15 por 100.

CENTRAL ELÉCTRICA.—La presa de la central constituye el remate del canal de trabajo, y como ésta se encuentra á la orilla del Aar, casi puede decirse que no existe canal de escape. La casa de turbinas contiene once compartimientos principales para las turbinas de los alternadores y dos pequeños para las turbinas de las excitatrices.