La Energía eléctrica (1909-11-10 00:00:00), página 14

trico y contiene solamente un carrete fijo. La desunión se produce por la rotación de un núcleo de planchas laminadas alrededor de su eje, bajo la influencia de una acción electromagnética, contrarrestando su efecto un resorte antagonista que establece la posición inicial del núcleo y lo prepara para un nuevo funcionamiento tan pronto como la desunión se verifica y la corriente no atraviesa el carrete del relevador. El principio del aparato es tal que el magnetismo remanente impide que el núcleo se quede pegado al imán.

El relevador de tiempo puede construirse para uno, dos ó tres polos, y está basado sobre el mismo principio que el contador de repulsión de Thomson, con sistema amortiguador: el movimiento giratorio de un disco metálico que gira alrededor de un eje horizontal, es retardado por un segmento dentado sobrecargado. Gracias á un modo especial adoptado para la transmisión, el par que tiene que vencer el disco metálico se mantiene constante en cada posición. Las piezas de contacto están formadas por carbones engastados en un soporte metálico. El tiempo necesario á la desunión, puede regularse de dos maneras; bien variando la posición de un contrapeso sobre una palanca, ó modificando la de un imán permanente.

El relevador de mínima ó para corriente de vuelta, construido por la Sociedad Alioth, se recomienda particularmente para los interruptores emplazados á las llegadas de las líneas á las sub-centrales, siendo indispensables para las que son alimentadas por dos ó tres líneas. Así como el relevador de máxima posee un solo carrete, el de mínima posee dos: uno de alambre grueso, alimentado por el transformador de intensidad y el otro de alambre fino, por un transformador de potencia.

La figura 14 representa el diagrama de la duración de la desunión en función de la intensidad de la corriente necesaria para efectuarla, indicada en % de la normal. La curva a corresponde á la posición del contrapeso correspondiente al brazo de palanca mínimo y á la más baja posición del imán permanente. La curva d corresponde á las posiciones opuestas á las precedentes del contrapeso y del imán.

Las curvas b y c, comparadas á las dos que preceden, muestran cómo varía la regulación de la duración del disparo al modificar la posición del imán, la del contrapeso siendo constante.

b) PARARRAYOS Y EQUILIBRADORES DE TENSIÓN.—1.º Pararrayos automáticos de palanca: Una palanca móvil, constituida por un tubo de acero, lleva en su extremidad superior un carbón A (fig. 15) separado de un segundo carbón B, conectado á la línea L que hay que proteger, por un intervalo de aire reglable. Dicha palanca gira alrededor del eje D y está separada del armazón del aparato conectado á tierra por un segundo intervalo C. En su parte inferior lleva un núcleo N laminado que puede ser atraido en el interior de un campo magnético formado por dos carretes S aislados del armazón, pudiendo así desviarse aquélla de 40° próximamente y volviendo á su posición inicial, gracias á un sistema de equilibrio especial. Los carretes están en relación con la palanca por medio de un cable flexible f y con el armazón por otro rígido f'.

Fig. 13. Esquema de las conexiones para desunión indirecta; I Interruptores de aceite; B Carretes de desunión para desunión para interruptores; T Transformadores de intensidad; R Relevadores.

Fig. 12. Esquema de las conexiones para desunión indirecta; I Interruptores de aceite; B Carretes de desunión para interruptores; T Transformadores de intensidad.