La Energía eléctrica (1911-01-10 00:00:00), página 4

La Energía Eléctrica.
REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES
SE PUBLICA LOS DIAS 10 Y 25 DE CADA MES

SUMARIO
Algo sobre aisladores de alta tensión, por E. Rubio.—Resistencias tubulares «Ruhstrat» esmaltadas al fuego, por Heinrich Hecke.—Turbogeneradores de corriente continua de la Siemens Schuckert Werke (conclusión).—Crónica e información: Aguas.—Contadores de electricidad aprobados.—Pliegos incoados.—Disolución de sociedades.—Nuevas sociedades.—Dividendos.—Tranvías.—Fusión de sociedades de electricidad.—Exposición de aplicaciones de la electricidad.—Accidentes debidos á la electricidad.—Las Escuelas Industriales y las de Artes y Oficios.—La telegrafía sin hilos francesa en el Brasil.—La telefonía sin hilos en Francia.—Libros y revistas.—Guía del capitalista.—Ofertas y demandas.

ALGO SOBRE AISLADORES DE ALTA TENSIÓN

La necesidad cada día más manifiesta de emplear las fuerzas naturales de los ríos, para abaratar la producción de energía eléctrica y el encontrarse aquéllos en la mayoría de los casos alejados de los centros de consumo, he hecho que el empleo de altas tensiones en los transportes de fuerza, sea cosa corriente, pasando de una tensión á otra mayor con rapidez vertiginosa.

Ello ha venido á plantear el problema del aislamiento de las líneas haciendo que los aisladores sean objeto de un estudio especial, tal vez el más importante, cuando se proyecta una línea ó transporte. Mucho y bien se ha escrito sobre el asunto, no siendo nuestra intención el establecer teorías, más ó menos ingeniosas, pero difíciles de comprobar y casi siempre de menguado valor práctico á que tan aficionados son algunos colegas extranjeros, sino dar á conocer nuestra modesta opinión sobre algunos extremos que hemos tenido ocasión de estudiar en el Laboratorio que para el ensayo de aisladores de alta tensión tiene establecido la casa «Luis Berenguer en Comandita» de Barcelona, Laboratorio que, dicho sea de paso, es una muestra de lo que puede llegar á ser una industria, cuando tiene á su frente una voluntad é iniciativa dignas de todo encomio, en este país donde todo se fía á la protección oficial y á la política.

Omitimos cuanto se refiere á dicho Laboratorio en gracia á la brevedad y por haber visto la luz su descripción en esta revista.

Uno de los problemas que se presentan al técnico al proyectar una línea ó transporte, es el del tipo de aislador que adopta en ella; problema sencillo en sí, pero que encierra una gran importancia desde el punto de vista de la regularidad del servicio. Sabido es que el caso más desfavorable del funcionamiento de un aislador es cuando está bajo lluvia, pues al mojarse su campana exterior, resulta reducido en una tercera parte, próximamente, el total de su superficie aislante cuando estaba seco. Las lluvias más corrientes en España son aquellas que oscilan entre 2 y 4 milímetros de altura por minuto, pudiendo llegar como máximo á 8 ó 10 milímetros cuando se trata de lluvias torrenciales; en los ensayos verificados con lluvia artificial se pudo observar que un aislador en el cual se presentaba la descarga por superficie á 120 kilovoltios estando seco, al ser mojado por una lluvia de 1 milímetro, la descarga se produjo á 90 kilovoltios, y aumentando