La Energía eléctrica (1910-07-25 00:00:00), página 18

ecientemente en los Estados Unidos, entre las que figuran: cuatro tipo Francis de 13.000 caballos para la Toronto Power Cº, en Niágara Falls; cinco turbinas de 13.500 para la Mc. Call Ferry Power Cº y 4 Francis de 18.000 caballos construidas por la Morris Cº para la Great Western Power Cº.

Recalentadores de alta velocidad del agua de alimentación de las calderas de vapor.—Es sobradamente conocido que sólo una parte extrema muy pequeña de la energía contenida en el combustible se utiliza en las máquinas de vapor, parte que es sólo del 6 por 100 si la máquina no está dotada de condensación, y que llega al 10 por 100 en las perfeccionadas provistas de condensadores, límites á que aun en la práctica no se alcanzan con frecuencia, reduciéndose hasta el 5 por 100 el rendimiento térmico en las del primer tipo y al 8 por 100 en las del segundo. Empleando el vapor de escape ó vapor vivo para recalentar el agua de alimentación de las calderas, se obtiene una economía importante que varía entre un 8 y un 13 por 100 según los modelos de recalentadores y presión de trabajo. La revista de Londres The Practical Engineer describe un recalentador construido por la casa Holden and Brooke de West Corton (Manchester), al que achaca gran capacidad relativamente á sus dimensiones y recalentar el agua 7 ó 8 grados más que los aparatos similares ordinarios. Este aparato que en planta y corte vertical reproducen los grabados adjuntos, está constituido por 12 grupos de cuatro tubos, encerrados en un gran cilindro de fundición y separados cada dos grupos por tabiques que se ven en la planta. Estos tubos están fijos por su parte inferior en la caja de fundición citada, y en la superior quedan libres con relación á ésta, sujetando en cambio otra caja de fundición también dividida en compartimientos. El agua entra por la parte inferior derecha, y siguiendo la dirección de la flecha, asciende por el grupo de tubos 1 hasta la caja superior, donde penetra en los tubos 2 por los que desciende para volver á remontar por los 3 y así recorre los 12 grupos saliendo del aparato por el tubo de la izquierda; y recalentándose al hacer todo su largo recorrido en el interior del gran cilindro de fundición rodeado por el vapor al que los tabiques transversales obligan á seguir gran trayecto antes de abandonar dicho cilindro.

Para limpiar el aparato se quita el fondo A y la tapa B, pudiendo así extraer y limpiar por los huecos C cada grupo de tubos.

Este recalentador puede funcionar con vapor vivo, ó, como es más frecuente, con el de escape, pudiendo en este último caso calentar el agua de alimentación á 92 grados, empleando una cantidad de vapor que sea en peso la mitad de la de agua recalentada.

Indicaciones prácticas sobre las construcciones hidroeléctricas.—De la revista Engineering Magazine, de Nueva York, extractuamos las siguientes indicaciones que se refieren á las construcciones hidroeléctricas, las que reproducimos, pues aunque no contienen novedad alguna, constituyen un resumen útil. Las fábricas europeas son en general más perfeccionadas en cuanto á sus detalles que las instalaciones americanas, á causa de que en Europa interesa mucho obtener el más alto rendimiento.

Las presas destinadas á constituir los embalses ó reservas del agua de alimentación de las turbinas, se construyen generalmente de mampostería, sea de planta recta, sea del tipo de arco. La fundación debe ser muy sólida, y si el suelo no fuera suficientemente resistente precisa reforzarlo por medio de pilotes que podrán ser de madera, hormigón armado ó acero. Si existe un lecho rocoso, sobre él se asentará la presa después de haberle dejado al descubierto limpiándole de la tierra ó restos que le cubran.

En el caso de presas de gran altura, el emplazamiento debe escogerse con gran cuidado, y después de las experiencias conducentes á asegurarse de la impermeabilidad del subsuelo. Es preciso, en efecto, evitar cuanto se pueda, las subpresiones producidas por el agua que filtra y pasa bajo la presa; tales filtraciones pueden conducir á movimientos del terreno que comprometen la estabilidad del macizo. Debe también tenerse en cuenta, al escoger el emplazamiento