La Energía eléctrica (1910-05-25 00:00:00), página 5

construcción; la ruptura automática se produce bruscamente por la acción de un resorte que un péndulo mantiene normalmente tendido por una alzaprima; el péndulo está sometido á la acción de un motor formado de tres discos colocados en el entrehielro de electroimanes de arrastreimiento insertados en las tres fases (insertación hecha por medio de transformadores análogos á los de los amperímetros). Cuando la corriente alcanza el valor suficiente en cualquiera de sus fases, el sistema motor desplaza el péndulo de su posición de equilibrio y ésta libera el resorte que vuelve á traer rápidamente el interruptor á su posición de ruptura.

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA.—Dos líneas de alta tensión salen de la central generadora.

Red I. La primera (que comprende 25 postes por kilómetro) conduce la energía á Zurich y se prolonga hacia Winterthur y Lontsch (fig. 26).

La pérdida registrada, cuando los ensayos, debida á las defectos de aislamiento y á la capacidad, fue de 13 á 15 amperios.

Esta línea consta, en realidad, de dos redes normalmente paralelas, de tres alambres, sirviendo una de reserva durante la reparación de la otra; los conductores, de cobre desnudo, tienen un diámetro de 8 milímetros, y los aisladores son del tipo Schomburgk, de doble campana, ensayados á 80.000 voltios.

Red II. La tensión es de 8.000 voltios hasta 15 kilómetros y de 25.000 voltios más allá. Alimenta la zona Sud y Sudeste de Aarau, distante de 25 á 30 kilómetros de Beznau. En esta red (3 alambres, 8.000 voltios y 3 á 25.000 voltios) se encuentra, poco después de la salida de la central, un vano de 180 metros de largo sobre la travesía del Aar; sobre cada margen del río se ha construido un poste metálico, terminado por una cima de madera empotrada en el enrejado metálico. Esta construcción se ha empleado en los cruzamientos de los ríos y de los ferrocarriles, siendo los postes ordinarios de madera solamente. Una línea especial une la central con la de Rheinfelden, con la cual puede marchar en paralelo (40 kilómetros de Beznau).

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA.—Según los datos que nos proporcionaron, la central produce hoy en día:

    Invierno:
    Desde las
    6
    hasta las
    8 1/2
    13000 kilovatios.

    8 1/2

    16
    11000

    16

    18 1/2
    13000

    18 1/2

    20 1/2
    25000

    20 1/2

    6
    6000

    Verano:
    6

    18
    11500

    18

    6
    6000

COSTE DE LA INSTALACIÓN.—La central, á punto de funcionar, ha costado 14.500.000 francos. El precio del caballo eléctrico, en las terminales del cuadro, es, pues, de 350 francos aproximadamente, precio bastante débil tratándose de un salto pequeño.

Un grupo (turbina y alternador) cuesta 120.000 francos, ó sea 100 francos el caballo.

Los postes de madera empleados en las redes están inyectados de sulfato de cobre y de bichloruro de mercurio; han costado 18 francos, término medio, cada uno, ó sea 8 á 10 francos el metro.

El caballo-año se vende en la central de Rheinfelden á 110 francos para una potencia de 1.500 á 3.000 caballos.

Central de Obermatt.

DISTRIBUCIONES GENERALES.—Para proveer á bajo precio la energía eléctrica necesaria á la industria, la ciudad de Lucerna creó un salto sobre el río Erlenbach, entre Obermatt y Engelberg.

En 1903 se fundó la Sociedad anónima Elektrizitätswerk Luzem-Engelberg con el objeto de realizar y explotar la instalación. Las nueve décimas partes del capital fueron suministradas por la ciudad de Lucerna y la décima parte restante, por el propietario del Derecho de aguas.

Casi toda la energía producida por la central de Obermatt la utiliza la red de fuerza y alumbrado de Lucerna y sus cercanías; la central suministra también el fluido eléctrico á cierto número de localidades del Nielwald y á la red de Kerns; sirve también de socorro para la alimentación del ferrocarril eléctrico, de cremallera (en parte solamente), de Steinsstad-Engelberg.

La instalación completa comprende:
a) La central generadora de Obermatt.