La Energía eléctrica (1910-02-25 00:00:00), página 12

La tensión de la corriente continua está en relación fija con la tensión alternativa á la salida del divisor, pero ésta puede modificarse según se desee cuando se construye dicho transformador especial.

La regulación de la corriente para cargar acumuladores, se hace en la mayoría de los casos y de los tipos por medio de autoinducciones reglables, y, por consiguiente, sin pérdida de energía. La puesta en marcha es sumamente sencilla, bastando cerrar dos interruptores y hacer girar ligeramente una manecilla para encender la ampolla. No requiere el convertidor ninguna vigilancia, y su manejo puede confiarse aun á las personas menos aptas.

El rendimiento del convertidor Cooper-Hevitt, ó sea la relación de la energía recibida á la producida, comprendiendo el funcionamiento del divisor, es aproximadamente del 80 por 100 para la tensión de 120 voltios corriente continua. Aumenta notablemente y hasta alcanza el 95 por 100 con el aumento de la tensión de la corriente continua.

La máxima corriente continua se indica según los tipos, y pueden éstos soportar sobrecargas que varían del 25 por 100 al 100 por 100 en distintos periodos de tiempo.

El mínimo de corriente para poder funcionar es de:

    2.5
    amperios para el convertidor de 3
    amperios.

    3

    5

    4

    10

    6

    20

    8

    30

El tipo más completo que de estos aparatos se construye, y que se dedica especialmente á la carga de acumuladores, consta de los siguientes aparatos:

El divisor de tensión y la bobina de sostén, la ampolla y su soporte, la resistencia de cebado, el interruptor de la corriente alterna, el voltímetro, el amperímetro, la resistencia ó self de regulación.

Para la elección del convertidor más conveniente se debe estudiar, ante todo, la corriente alterna que ha de alimentar el convertidor y la tensión de la corriente continua que se desea obtener.

Si están estos aparatos destinados á la carga de batería, es preferible indicar el número de elementos en serie, mejor que la tensión necesaria para cargarlos.

La tensión de la corriente continua puede hacerse variable por medio de tomas adicionales en el auto-transformador y de reguladores montados en el cuadro; lo que permite cargar baterías de composiciones diferentes.

El convertidor no puede cebarse más que en un circuito cerrado que tenga fuerza contra-electromotriz inicial, como, por ejemplo: sobre resistencias óhmicas, lámparas de incandescencia, imanes, motores con su reóstato de arranque, lámparas de arco, etc.

Cuando se quiera alimentar una batería de acumuladores, es de absoluta necesidad cerrar, en primer lugar, el circuito sobre un shunt que se pone fuera de circuito tan pronto como el convertidor está cebado. Dicha resistencia forma parte del tipo que describimos y puede montarse con su interruptor unipolar de dos direcciones en el cuadro.

Cuando la corriente continua no se utiliza más que de un modo intermitente, como, por ejemplo, para las bobinas Rhumkorf, hay que montar una resistencia en derivaciones sobre la corriente principal para asegurar la continuidad de la corriente á través del convertidor.

Para terminar, diremos que estos utilísimos aparatos pueden emplearse, además de en la carga de las baterías de acumuladores, en todos aquellos casos en que la corriente continua es necesaria, como en la marcha de los motores de velocidades variables, en lámparas de arco, proyecciones cinematográficas, alimentación de lámparas de vapores de mercurio, galvanoplastia, aplicaciones medicinales, rayos X, telegrafía sin hilos, carga de baterías telefónicas y multitud de otras aplicaciones.

SANCHO I. LÓPEZ I. LÓPEZ.