La Energía eléctrica (1911-01-25 00:00:00), página 18

para la experiencia en frío, el relais, normalmente alimentado por la corriente directa, está dispuesto en serie con la lámpara una sola vez por giro durante un período demasiado breve para permitir la incandescencia del filamento, pero lo suficientemente largo para poner fuera de circuito el relais en caso de rotura del filamento. Esto se obtiene automáticamente mediante un conmutador C, montado en el árbol del fiador e.

Pedido de estaciones de telegrafía sin hilos para la marina francesa.—La Compagnie Générale Radiotelegraphique (Carpentier, Gaiffe, Rochefort) de París, acaba de hacer un contrato con la marina francesa para suministrarle cinco estaciones radiotelegráficas completas para buques de alto bordo y de doce estaciones radiotelegráficas completas para contratorpederos.

Alcanza á 51 en acorazados, 75 en contratorpederos, 9 estaciones costeras y 14 para buques de segunda línea el número de estaciones radiotelegráficas completas suministradas á la marina francesa por la C. G. R. Durante estos tres últimos años, la marina de dicha nación no ha montado otra clase de estaciones más que las que le ha suministrado esta importante Compañía francesa.

Economía en el alumbrado eléctrico por incandescencia, con el empleo de transformadores sistema Hegner y de lámparas de bajo voltaje de filamento metálico.—Como se sabe, la lámpara de filamento metálico realiza una gran economía con relación á la lámpara de carbón, es decir, que á una potencia de alumbrado igual, consume aproximadamente 70 por 100 menos que la antigua lámpara. Esta economía del 70 por 100 es real, pero debe sin embargo interpretarse por lo que ella es y en los límites en que funciona.

Hasta hoy no se ha conseguido construir lámparas de filamento metálico capaces de hacer resaltar la economía anunciada para potencias de menos de 25 bujías.

Se dice, con mucha frecuencia, que la lámpara de filamento metálico no gasta más que un vatio por bujía; esto es casi cierto para una lámpara de 25 bujías, pero no lo es para lámparas de 5, 10 y 16 bujías.

Se dice también, en comprobación de este hecho, que 1 s lámparas metálicas de alto voltaje, es decir, de 110 ó 220 voltios, no es económico emplearlas de una potencia inferior á 25 bujías, esto es, muy superior á lo frecuentemente necesario en las instalaciones de las casas, de la clase media, que suelen ser el mayor número de consumidores y por consiguiente los que con más interés hay que considerar.

Para obviar los inconvenientes que la lámpara de filamento metálico de 5 ó 10 bujías presenta, se han propuesto varias soluciones, tomando como base la lámpara de bajo voltaje teniendo la ventaja sobre las lámparas de 110 voltios, corrientemente empleadas, de poder fabricarse para todas las intensidades que se deseen, por pequeñas que sean, durar mucho más tiempo y costar mucho menos.

Para las corrientes continuas se ha propuesto montar las lámparas en tensión; pero los inconvenientes inherentes á este modo de utilización de las lámparas de bajo voltaje lo han hecho abandonar.

En corrientes alternativas, se han utilizado transformadores que bajan la corriente de 110 á 220 voltios de la canalización exterior, á 20 ó 25 voltios para el servicio interior.

Pero aquí se presenta la gran dificultad de intercalar en el circuito un transformador ordinario; la corriente de 110 ó 220 voltios puede perfectamente bajarse al voltaje deseado, 10 ó 20 voltios, por ejemplo; pero este resultado se conseguiría á costa de perturbaciones graves en las canalizaciones de los concesionarios de las redes eléctricas, causándoles un perjuicio que seguramente no soportarían.

Ha sido, pues, necesario emplear transformadores que funcionen á plena carga, pero el inconveniente que tenían era el de que se necesitaba un transformador por cada lámpara ó por grupo de lámparas. Los aparatos citados precisarían, por consiguiente, transformaciones radicales en las instalaciones muy costosas y que limitarían su empleo á aplicaciones muy restringidas.

El problema ha tenido una solución completa, merced al ingeniero Hegner, que ha tenido la idea de adicionar á su transformador un condensador especial.

La presencia de este condensador tiene por objeto restablecer el equilibrio en las canalizaciones y destruir lo que se podría llamar el efecto de frenaje que el simple transformador provocaría en las líneas con detrimento de las Compañías distribuidoras que, lejos de oponerse á la introducción de este nuevo transformador en sus redes, por el contrario, tendrán interés en favorecer su extensión.

Las experiencias hechas en el Laboratorio central de la Sociedad Internacional de Electricistas, de París, prueban que la función del grupo transformador condensador, sistema Hegner, produce el máximo de efecto útil y que el objeto perseguido por el inventor se ha alcanzado por completo.