La Energía eléctrica (1910-04-10 00:00:00), página 8

radora contra las descargas atmosféricas; 10 de estos aparatos están dispuestos en serie; dos filas de 10 cada una se hallan reunidas en paralelo y ligadas de una parte á la tierra á través de una resistencia líquida, y de la otra parte á los hilos de la línea. Una bobina de self, compuesta de 10 espiras, de forma cuadrada, está colocada en serie con el circuito principal entre las máquinas y el punto de conexión de los pararrayos con el hilo de línea.

Todos estos pararrayos hallanse instalados en un pequeño local, cercano al edificio principal.

Línea de trasmisión.

Es aérea desde la fábrica generatriz de la Plombière hasta la estación de Vaulx-en-Velin (180 kilómetros) y está constituida por dos hilos de cobre de 9 milímetros de diámetro fijados á aisladores de porcelana á triple campana sostenidos por postes de madera, excepto en una pequeña parte de la línea á partir de Sablonnière, en la que, para aprovechar una línea ya existente, lo está por medio de pilones metálicos. La resistencia de la línea aérea es de unos 90 ohmios.

De Vaulx hasta la estación final de la rue d' Alsace, la canalización es subterránea; naturalmente, obligados por la villa de Lyon, la que no podía permitir que una canalización á tan elevado potencial atraviesara áéreamente parte de la ciudad.

Esta parte subterránea, cuya longitud es de unos 4 kilómetros, está constituida por dos cables metálicos construidos por la Sociedad Francesa de Cables eléctricos sistema Berthoud, Borel y Cía., de Lyon. Es el primer cable que dicha Compañía construyó para un voltaje tan elevado. Tiene una sección de cobre de 75 milímetros cuadrados, y está constituido por 19 hilos de 2,24 milímetros de diámetro.

El espesor del aislante es de 18 milímetros, protegido por dos envueltas de plomo separadas por una capa de yute alquitranado y dos llantas de acero recubiertas por dos capas de tela embreada. El diámetro total del cable es de 64 milímetros y su resistencia de unos 2 ohmios, con una capacidad kilométrica de 0,12 microfarad y una resistencia de aislamiento superior á 1.000 megohmios por kilómetro.

La caída de potencial en toda la línea es de unos 7.000 voltios correspondientes á una pérdida de energía de 525 kilovatios.

Como la intensidad es constante lo será también la pérdida, y, por consiguiente, el rendimiento máximo de la línea es de 88 por 100 correspondiente á la mayor potencia, ó sean 4.320 kilovatios á la partida.

Estaciones receptivas.

Estas son: Vaulx-en-Velin y rue d'Alsace, ambas en Lyon.

La primera es una estación de socorros, á la par que un importante poste de pararrayos, compuesto por un triple sistema de estos aparatos, destinados antes de la conexión de las líneas aérea y subterránea á evitar las perturbaciones que en la línea se produzcan. Estas perturbaciones son generalmente debidas á un exceso de potencial estático cuyo origen es la influencia electroestática sobre la línea, como también las cargas estáticas producidas por cuerpos electrizados como la nieve, lluvia etc., producen también, naturalmente, perturbaciones en la línea las descargas atmosféricas oscilantes que se producen en la proximidad de los hilos de la línea entre dos nubes ó entre una nube y la tierra.

Para evitar todas estas perturbaciones se hallan dispuestos en la estación de Vaulx-en-Velin tres sistemas de protección (fig. 5) reunidos en paralelo entre cada uno de los hilos de la línea y la tierra. Los aparatos que componen estos sistemas son: pararrayos á cuernos, en número de 40, idénticos á los de Plombière, limitadores de tensión con resistencias de polvo y condensadores Moscieki, todos instalados en un departamento especial. Las resistencias de polvo están compuestas de una manera semejante á los cohesores empleados en telegrafía sin hilos, esto es: de un polvo conductor mezclado con un polvo aislante, el todo encerrado en un tubo aislante de porcelana con electrodos metálicos.

Como en los cohesores, este conjunto presenta al paso de la corriente continua una resistencia ohmica considerable, pero perfectamente determinada, y la que, naturalmente, depende de la composición de los polvos empleados. Bajo la influencia de las oscilaciones eléctricas debidas á corrientes de alta frecuencia, esta resistencia disminuye en grandes proporciones, lo que permite la descarga de la línea protegida.