La Energía eléctrica (1910-04-10 00:00:00), página 7

Sobre cada máquina doble se encuentra un mecanismo de escape por inversión, el que accionado por una pata de desenganche pondría la dinamo correspondiente en cortocircuito si ella, á causa de una falsa maniobra girara el motor en sentido inverso del normal (1) bajo la acción de la corriente principal.

La tensión entre el arrollamiento y la masa de una máquina doble puede alcanzar 7.200 voltios. Se ha podido reducir dicha tensión á la mitad reuniendo á la masa el punto medio de los dos inducidos (véase el esquema general de la instalación) de cada máquina doble por el intermedio de dos resistencias de polvo: esto ha exigido que la masa sea cuidadosamente aislada, con relación á la tierra, á causa de su elevado potencial.

Al principio se colocaron las dinamos sobre aisladores de porcelana á doble campana, sumergidos en asfalto y estando el suelo cubierto de una capa de un centímetro de asfalto puro. Se tuvo que renunciar á tal sistema puesto que, á causa del gran peso de las máquinas, la porcelana se agrietaba, y el aislamiento era, naturalmente, defectuoso. Se reemplazó la porcelana por placas de isolitas comprimida.

Fig. 4.—Esquema de un elemento de una batería de pararrayos á cuerno.
P.—Pelea.
E.—Soplador magnético.

Fig. 3.—Limitador de tensión colocado sobre cada columna de los bordes de un grupo generador.
R.—Resistencia óhmica.
S.—Soplador magnético.

La maniobra de cada grupo se efectúa por medio de una columna sobre la cual se encuentra el interruptor principal, el que permite poner en cortocircuito el grupo, reuniendo sus bornes por medio de una lámina de cobre de resistencia despreciable. Este interruptor es llamado interruptor de cortocircuito.

Sobre la misma columna se encuentran un amperómetro y un voltímetro, este último indicando la tensión del grupo, á los bornes del cual halláanse conectados dos pararrayos á cuernos y soplo magnético, montados en serie.

Entre los bornes de cada grupo generador hallase un limitador de tensión (fig. 3).

Hemos dicho ya que en el sistema continua-serie la corriente se mantiene constante, lo que exige que, cuando la potencia pedida varie, la diferencia de potencial en los bornes de la fábrica generadora varie proporcionalmente.

Para mantener constantes los 75 amperios, sea cual fuere la potencia exigida, se aumenta ó disminuye la velocidad de las turbinas, á cuyo efecto un motor M (ver esquema general, estación generatriz) dispuesto en serie en el circuito, pero shuntado por medio de una resistencia, gobierna la distribución del agua en las turbinas por intermedio de un servomotor á presión de aceite. Un sistema de disparadores recibe del motor M un movimiento de vaivén; la corriente de la línea pasa por un solenoide cuyo núcleo de hierro dulce, equilibrado por un resorte, es más ó menos atraído, según que la corriente tienda á aumentar ó á disminuir. Este núcleo acciona una palanca, la que por medio de diquetes pone en movimiento una rueda dentada, la que girando en uno u otro sentido abre ó cierra, por intermedio del servomotor á presión de aceite, simultáneamente, la entrada del agua en todas las turbinas, según que la intensidad de la corriente tienda á aumentar ó á disminuir.

Una batería de acumuladores conectada al motor M le sirve la corriente en caso de la ruptura de la línea, lo que permite en dicho caso el cerrar la entrada del agua en las turbinas y evitar, por consiguiente, que éstos se embalen.

Cuarenta pararrayos á cuerno y á soplo magnético protegen los aparatos (fig. 4) de la estación gene-

(1) Sabemos que en ese caso la dinamo gira en sentido inverso.