La Energía eléctrica (1909-11-25 00:00:00), página 19

debiendo en cada caso medirse la altura desde el nivel del terreno.

Todas los conductores quedarán á distancias iguales, dispuestos simétricamente, uno de ellos debe colocarse en el lado de la chimenea más expuesto durante el año. Es de gran importancia el que estén perfectamente empalmados mecánica y eléctricamente á las placas ó barras «de tierra», que han de ser de cobre puro. Cuando los cimientos de la chimenea han sido ya cubiertos, en vez de placas «de tierra» se podrán usar unas barras de cobre puro de tres pies de largo con tres pulgadas de lado por \( \frac{1}{2} \) de grueso. Tanto en un caso como en otro, los extremos de los conductores deben bajar hasta el nivel del agua en el terreno, quedando 15 pies como mínimo bajo la superficie exterior. Cuando se necesiten placas «de tierra», éstas serán de cobre puro igualmente, de \( 3 \times 3 \) pies y con un espesor de \( \frac{1}{4} \) de pulgada.

Colocación de los conductores en la chimenea.— Cada uno de ellos deberá aplicarse directamente sobre el exterior de la chimenea sin aisladores de ninguna clase, por medio de áncoras de bronce ó de latón, los brazos usados en la boca siendo de lo mismo y dispuestos de modo que sujeten perfectamente á los conductores, facilitando su unión eléctrica. Se recomienda que las puntas de estas áncoras penetren en la mampostería seis pulgadas, por lo menos, y teniendo un grueso de \( \frac{1}{4} \) por una de anchura, estando dobladas para impedir que se suelten con la tensión de los cables, colocándose cada 10 pies y soldadas á los conductores cada 50.

A una distancia de cinco pies del final de la chimenea se unirán los conductores á un anillo ó círculo de cobre de 1 y \( \frac{1}{2} \) pulgada, solándose á él por medio de una pieza á propósito, de latón ó bronce. Este círculo, ya aplicado á la circunferencia de la chimenea en brazos ó soportes colocados á dos pies de distancia, entrarán seis pulgadas en la mampostería, y teniendo \( 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \) de pulgada, con su punta interior doblada para asegurarlos mejor.

Todas las uniones del citado círculo de cobre, así como las que se hagan entre él y los conductores que bajen á las barras ó placas «de tierra», incluyendo las de estas últimas, deberán ser ras- padas cuidadosamente, y, después de hacer los empalmes en debida forma, cubrirlos con soldadura, teniendo 0,5 de estaño y 0,5 de plomo, lavando después todas las uniones con agua para arrastrar las sales, ácidos u otras sustancias usadas en la operación. Cuando haya que colocar un pararrayos en una chimenea ya construida, se taladrarán agujeros en la mampostería para recibir los soportes y áncoras, asentándolos con cemento portland de la mejor calidad.

Transformadores para larga distancia.— Hasta hace poco tiempo, el voltaje más alto que se usaba variaba entre 60 á 70.000 voltios, pero actualmente, según la «General Electric Review», se han construido transformadores para larga distancia para voltajes de 100.000 en su lado de alta tensión. Estos son de baño de aceite entrados por agua y varían de 400 kilovatios á 10.000 kilovatios, como son los fabricados por la «Great Western Power Co» en su central de Fall River.

Los transformadores de mayor tamaño son tan grandes, que tienen que ser desmontados para poderlos transportar en ferrocarril, y cada unidad viene á ocupar un área de 9,5 x 18 pies, tenien- do 18 de altura y pesando 120.000 libras. La cantidad de aceite necesaria para el baño de cada uno es de 7.500 galones (un galón igual á 3,78 litros), y aunque sólo hay una pérdida del 1 por 100, representa la fritlera de 125 hp. por trans- formador.

GUÍA DEL CAPITALISTA

Valores.—Últimas cotizaciones de valores de electricidad. Bolsas de Madrid, Barcelona y Bilbao.

    ACCIONES

    Gasificación industrial.
    83,00

    Madrilena de electricidad.
    96,50

    Electricidad de Chamberí.
    89,00

    Idem del Mediodía.
    80,50

    Fábrica del Norte.
    113,00

    Eléctrica del Pacífico.
    98,00

    Hidráulica Santillana.
    150,00

    Electricidad del Sur.
    101,00

    Madrilena de Tracción.
    98,00

    Sociedad Mengemor.
    110,00

    Electra Industrial.
    84,00

    Popular Oretense.
    102,00

    Gas y Electricidad de Gijón.
    42,00

    Tranvías de Gijón.
    117,00

    Aragonesa de Electricidad.
    99,00

    Eléctricas reunidas.
    102,00

    Electra Peral.
    97,97

    Industrial Química.
    104,00

    Motrices del Cáligo.
    104,50

    Teledinámica Electro Química Aragonesa.
    95,00

    Eléctro-Química Aragonesa.
    19,00

    H. Eléctrica de Huesca.
    100,00

    Tranvías de Zaragoza.
    201,00

    Eléctrica de Cáceres.
    96,00

    La Emeritense.
    104,15

    Compañía eléctrica del Urumia.
    250,00

    Petrocarriol á Ula.
    61,00

    Compañía Eléctrica de S. Sebastián.
    115,00

    Eléctrica de Arditurri.
    15,00

    Talleres de S. Martín.
    100,00

    Electra de Thompson.
    98,00

    Electra de Besaya.
    100,00

    Idem Bidasoa.
    143,00

    Cooperativa de Bilbao.
    80,00

    Tranvía de Durango.
    95,25

    Valenciana de electricidad.
    99,00

    Valenciana de Tranvías.
    66,00

    Hidráulica de Valencia.
    100,00

    Electra Popular Vallisoletana.
    100,00

    Compañía Reusense de Tranvías.
    32,00

    Aguas de Arteta.
    101,60

    Compañía de Irati.
    100,00

    Gas Reusense.
    142,00

    Electra Vitoriana.
    76,00

    Idem Hidráulica Alavesa.
    111,00

    Constr.« electromeccánicas, antes Alhemyer,
    83,50