La Energía eléctrica (1909-10-25 00:00:00), página 11

por encima de la superficie del mercurio, se filtra á través de sus poros una pequeña cantidad de dicho gas, que alimenta la atmósfera del tubo.

Cuando se emplea el aire atmosférico, como gas colorante, se obtiene una luz de tinte rosado; si el nitrógeno, obtenido por el paso de una corriente de aire, á través de una vasija que contenga fósforo, el color de la luz será el amarillo, que es el color que resulta más económico, y si se alimenta el tubo con ácido carbónico se obtiene una luz blanca purísima.

El funcionamiento del aparato viene á ser de una vez por minuto, aumentando la corriente hasta que funciona la válvula, y disminuyendo entonces gradualmente, á medida que el gas se difusa por el tubo, hasta que el grado de rarefacción empieza á aumentar de nuevo, haciéndola funcionar entre ciertos límites.

El alumbrado que nos ocupa es el que se usa en Nueva-York en el pórtico del Madison Square Garden, que es el Palacio de Exposiciones Industriales de esta ciudad, del que ligeramente se ha dado cuenta en diferentes ocasiones en las columnas de LA ENERGÍA ELÉCTRICA. El tubo empleado tiene unos treinta metros de largo, estando instalado cerca del techo, en forma de rectángulo y produciendo una luz blanca muy agradable á la vista.

Para la obtención de la luz Moore se emplea, generalmente, corriente alternativa, pero esto no quita que se pueda obtener también con la continua, siempre que tenga el potencial conveniente. Dicho potencial depende de la longitud del tubo y de la intensidad del alumbrado que se desee producir.

En la figura adjunta la curva a muestra la diferencia de potencial entre los extremos del tubo cuando funciona á unos 40 hefners por metro. Un tubo de 30 metros de largo requiere 7.150 voltios, ó sea unos 238 voltios por metro; un tubo de 45 metros requiere 9.750 voltios, ó sea unos 217 voltios por metro, y un tubo de 60 metros 12.250 voltios ó 208 voltios por metro.

La curva b muestra el amperaje de baja tensión, 220 voltios, para diferentes dimensiones del tubo, produciendo una intensidad de alumbrado de 40 hefners por metro; la curva c muestra el total de la energía consumida.

El brillo de la luz Moore es ligeramente mayor durante las 100 primeras horas de servicio, permaneciendo luego, sensiblemente constante, para un potencial también constante. La cantidad de luz emitida aumenta á medida que aumenta la diferencia de potencial, aunque sin guardar una determinada proporción, no sufriendo el tubo avería alguna aún en el caso de una variación de potencial considerable. La intensidad mayor de luz que puede obtenerse por este procedimiento viene á ser de unas 100 bujías por metro, pudiéndose la mirar directamente sin que lastime la vista.

El rendimiento de la luz Moore es más grande durante las 100 primeras horas, lo mismo que decíamos de su brillo, continuando luego sensiblemente constante para un mismo potencial. El aumento de voltaje produce una luz de mayor intensidad y de mejor rendimiento. La curva d muestra la relación que existe entre el largo total de un tubo y su consumo de energía, para una intensidad de luz de 40 hefners por metro. Un tubo de 15 metros de largo consume 2 vatios por hefner; uno de 30 metros, 1,6 vatios por unidad; uno de 45 m., 1,35 vatios por unidad, etc.

Los últimos ensayos llevados á cabo con un tubo de 55 metros de longitud, en servicio durante 1.000 horas, mostraron un consumo de 1,35 vatios por hefner, produciendo una intensidad de alumbrado de 44 hefners por metro.

El rendimiento potencial de la luz Moore varía entre 60 y 75 por 100, siendo este uno de sus mayó-