La Energía eléctrica (1910-10-10 00:00:00), página 6

á las bobinas una grande estabilidad. El aislamiento del conductor es sólo de micanita, lo que reduce á un mínimo el peligro de perforación. Las bobinas, una vez terminadas, se impregnan completamente de masa aislante. Las conexiones entre las mismas se aisan con cinta en la forma usual.

El estator se compone de dos partes que pueden separarse, soltando los tornillos correspondientes, sin que sea preciso quitar ninguna de las bobinas, pues el enrollamiento está dispuesto para tal efecto. La armadura se compone de láminas de medio milímetro de espesor, separadas una de otra por hojas de papel aislante de medio diezmillimetro.

La rueda polar tiene 14 polos de forma rectangular, hechos del mejor acero fundido, que se fijan á la corona por ensambladuras de cola de pato y chabetas; las piezas polares son laminares. El enrollamiento magnético está hecho de cobre de sección rectangular, arrollado de canto; cada vuelta está bien aislada de la otra por intermedio de buen cartón. Este sistema de enrollamiento posee gran estabilidad y excelente refrigeración.

El rotor de los generadores se ha construido para resistir 500 revoluciones por minuto, lo que da una velocidad periférica de 68 metros por segundo. Esta considerable velocidad y la gran fuerza centrífuga correspondiente exigían en el rotor una construcción muy robusta. En la que se adoptó, la fuerza centrífuga de los polos, que es para cada uno de 264 toneladas, se contrarresta por medio de una corona libre que está sostenida sólo por medio de dos macizos escudos laterales. Esta construcción asegura una carga uniforme de la corona é impide los movimientos de flexión á que están sujetas las ruedas de brazos. El diámetro exterior del rotor alcanza 2,578 metros. En la corona del rotor hay 14 cajas de forma de cola de pato, en las cuales se ajustan los 14 polos. El enrollamiento de los electroimanes es de cobre plano colocado de canto. El peso del rotor completo con el eje alcanza á 25 toneladas.

Los paquetes de láminas de hierro del estator van en una caja de hierro fundido, que está dividida en dos partes, según el plano horizontal que pasa por el eje. La unión de las dos partes se verifica por medio de tornillos exteriores, fácilmente accesibles. El estator completo pesa 40 toneladas más ó menos, y el peso total de la máquina es de 70 toneladas más ó menos.

A fin de evitar la producción de ruido tiene el rotor una disposición especial para la salida del aire. La ventilación del estator se practica por medio de canales abiertos en la masa de hojas de hierro, á través de los cuales el aire va á dar contra la armazón, de la cual, por agujeros hechos en la misma, sale el aire libre.

Respecto de los tres generadores ya montados, dice la Memoria que con fecha 27 de Abril último presentó el Consejo de Administración á la Junta general de accionistas: «Los rendimientos de los generadores eléctricos han sido también muy buenos y han superado á los consignados en el pliego de condiciones de adquisición.» De la Memoria se deduce también que su potencia tiene un exceso de 20 por 100 sobre el máximo exigido á los constructores.

RAFAEL TORRES MARIÑO.
(Ingeniero A. I. M)

(Continuará)