La Energía eléctrica (1909-11-25 00:00:00), página 12

por la Sociedad de Electricidad Alioth, de Münchhausen-Bâle. Son generadores de polos alternados inducido fijo y campo giratorio, para una tensión compuesta de 7.000 voltios, á la velocidad de 375 vueltas por minuto y 50 periodos por segundo. En previsión de variaciones muy importantes en la carga, fue necesario dar una gran elasticidad á estas máquinas preservando la posibilidad de regulación de la tensión entre ± 10 por 100, ó sea de 6.300 á 7.700 voltios, permaneciendo la potencia constante á las tensiones superiores á 7.000 voltios; además se impuso una capacidad de sobrecarga de 20 por 100 durante dos horas. Hubo, por consiguiente, que construir los alternadores para una potencia superior á 3.000 kilovatios.

La excitación se determinó tomando como base un factor de potencia correspondiente á cos \( \varphi = 0.7 \), al cual se llegó con la instalación de pequeños motores asincrónicos.

Según el pliego de condiciones, las garantías debían ser las siguientes:

    Rendimiento para cos \( \varphi = 1 \)
    cos \( \varphi = 0.7 \) carga:

    96
    95 \( \% \)
    94 \( \% \)
    93 \( \% \)
    92 \( \% \)

    95
    94.5 \( \% \)
    94 \( \% \)
    93.5 \( \% \)
    93 \( \% \)

    93.5
    93.5 \( \% \)
    93 \( \% \)
    92 \( \% \)
    91 \( \% \)

Elevación de tensión pasando de la plena carga á la marcha en vacío, permaneciendo constante la excitación:

\[
\begin{align*}
&7\% \text{ para cos } \varphi = 1 \\
&20\% \text{ para cos } \varphi = 0.7 \text{ y } 7.700 \text{ voltios}.
\end{align*}
\]

Calentamiento: 45° C por encima de la temperatura ambiente de veinticuatro horas de marcha á plena carga.

Además, para evitar en lo posible elevaciones anormales de tensión, se prescribió que las ordenadas de la curva de tensión no debían separarse más del 10 por 100 de las de la sinusoidé, comprobándose por las curvas obtenidas, que no sólo se habían llenado todas las garantías, sino que muchas de las condiciones exigidas se habían cumplido con exceso.

El estator, que es de fundición, tiene un diámetro exterior de 3.100 mm., es de dos piezas, y encierra la masa activa de 1.100 mm. de anchura, constituidas por planchas de primera calidad con un gran número de canales de ventilación. El arrollamiento de alta tensión está colocado en el interior de canales de micanita, encerrados en 144 ranuras semicerradas; hay tres ranuras por polo y por fase. Los arrollamientos están calados entre sí y la masa para evitar los efectos de los cortos circuitos. La rueda polar y los polos son de una pieza de acero colado fijada á la prensa hidráulica sobre el árbol que es de acero Siemens-Martin.

El arrollamiento inductor está constituido por cobre plano arrollado sobre el campo; las bobinas que entran á rozamiento en los polos, están mantenidas por las placas polares atornilladas.

Se han tomado todas las medidas necesarias para que el rotor y el arrollamiento puedan resistir los esfuerzos de la fuerza centrifuga á la velocidad periférica de 40 metros por segundo cuando están desacopladas las turbinas.

El peso total de un alternador es de 56.000 kilogramos, siendo el de la pieza más pesada, el de la rueda polar con el árbol y arrollamiento inductor, de 18.200 kilogramos.

Las cuatro excitatries (fig. 6) son máquinas shunt de 150 kilovatios de potencia cada una, á 115 voltios y 430 vueltas por minuto, siendo suficientes aisladamente para la excitación simultánea de cuatro alternadores marchando á 25 por 100 de sobrecarga y con cos \( \varphi = 0.7 \).