La Energía eléctrica (1909-09-10 00:00:00), página 15

den resistir una tracción de tres toneladas. Cada disco está reforzado en su parte media y lleva dos taladros de sección circular para el paso de los cables de suspensión que le unen al disco precedente y al siguiente. Como se ve en la figura, los dos cables están unidos, de suerte que si un disco se rompe queda la suspensión todavía asegurada; en el caso de ruptura de un disco, el conductor queda, pues, suspendido hasta que se haga la reparación, asegurando los otros discos el aislamiento.

Si el cable ha de estar suspendido, los diversos discos que constituyen el aislador, tienen la forma de aisladores ordinarios de campana, y cuando el aislador sea de retención, el reborde del disco está provisto de una simple garganta.

Se temía que los grandes tramos de conductores suspendidos de estos aisladores, produjeran un movimiento de balance excesivo bajo la acción del viento, según ha demostrado M. Bucken en una conferencia dada en el Instituto de Ingenieros electricistas americanos; no ha sucedido así porque las largas proporciones de conductores suspendidos de tales aisladores, se desplazan en el sentido horizontal bajo la acción del viento, y el conjunto toma una inclinación fija que depende de la velocidad del mismo.

Los conductores están constituidos por cables de aluminio, cuya conductibilidad es el 61 por 100 de la del cobre; estos conductores tienen una sección de 100 milímetros cuadrados entre la central y Dundas, y una sección de 50 milímetros cuadrados en el resto de la línea.

La protección contra el rayo está asegurada por medio de un hilo de hierro dispuesto en la parte superior y unido á todos los postes.

La instalación deberá estar terminada antes de fin de año, y como dato curioso consignaremos que se emplearán 40 toneladas de aluminio para los conductores, y 7.500 toneladas de acero para los 3.200 postes.

Verificación de los contadores de electricidad Aron, según las oscilaciones.—Este método de verificación tiene como base el que la magnitud que es registrada por el contador, es decir, el número de vatios-hora, depende de la diferencia de los tiempos de oscilación de los dos péndulos. Se puede encontrar esta diferencia de las duraciones de oscilaciones, midiendo la diferencia de los puntos por los cuales los péndulos oscilan en la misma fase (tiempos entre dos coincidencias). Parando un péndulo y contando las oscilaciones en el otro hasta que el contador haga un ciclo, se tiene el número de oscilaciones que designaremos por \( n \). Como en el primer período el péndulo de la izquierda es acelerado y el de la derecha retardado, y que la inversa se produce en el segundo período, para eliminar las inexactitudes del ajuste es preciso separar bien distintamente las observaciones del primero y las del segundo período. El péndulo de la izquierda, haciendo \( n l \) oscilaciones por segundo, y el péndulo de la derecha \( n r \) oscilaciones; \( n l \) oscilaciones corresponden del péndulo de la izquierda á \( \frac{n l}{a} \) rotaciones del indicador por segundo en el sentido positivo, mientras que \( n r \) oscilaciones del péndulo de la derecha corresponden á \( \frac{n r}{a} \) vueltas de este mismo aparato por segundo en el sentido negativo, por consiguiente, la aguja avanza por segundo durante el primer período de \( \frac{n l - n r}{a} \) vueltas y durante el segundo período de \( \frac{n r' - n l'}{a} \) vueltas.

Si \( c \) designa la constante buscada del contador, la carga de éste por amperios y voltios, siendo \( w \) vatios, será en un segundo \( \frac{w}{3600} \) vatío-horas, lo que da para el primer período

\[
c \frac{n l - n r}{a} = \frac{w}{3600}
\]

y para el segundo período

\[
c \frac{n r' - n l'}{a} = \frac{w}{3600}
\]

ó sea

\[
c = \frac{2aw}{3600(n l' - n r' - n l')}
\]

Si \( t' \) es el tiempo necesario durante el primer período entre dos coincidencias y \( t'' \) durante el segundo período se tiene (la diferencia siendo de dos oscilaciones):

\[
(n l' - n r') \cdot t' = 2
\]

ó bien

\[
(n l' - n r') = \frac{2}{t'}
\]
y
\[
(n r' - n l') = \frac{2}{t''}
\]

Se obtiene, pues, en definitiva:

\[
c = \frac{2aw}{3600 \left( \frac{2}{t'} - \frac{2}{t''} \right)}
\]

ó bien

\[
c = \frac{aw t''}{3600(t' - t'')}
\]

ecuación que permite determinar la constante del contador.

Una revolución probable en el trabajo de los generadores de vapor.—Actualmente, las relaciones entre los diferentes factores que regulan la transmisión del calor de un fluido gaseoso á una superficie metálica con la cual se encuentra en contacto, son todavía muy obscuras. Las fórmulas empleadas generalmente, que concretan la manera de ver de los ingenieros sobre estas cuestiones, son de un carácter absolutamente empírico y no descansan sobre ninguna teoría precisa. Aunque diferentes en su expresión, atribuyen tantos por cientos más ó menos elevados de transmisión del calor, principalmente á las diferencias de tempe-