La Energía eléctrica (1907-10-10 00:00:00), página 14

nífico regulador automático de gran precisión que para la misma está preparado.

Regulador automático de gran precisión para turbina.

Y para terminar, diremos que los Sres. Gracia y Compañía, con la enseñanza que da una larguísima práctica de mas de cincuenta años y la inteligente dirección de su socio gerente D. Ramón Gracia y Usón, han logrado un reputadísimo nombre en el mundo de la industria y dar á sus talleres de construcción mecánica un desarrollo notable conseguido á fuerza de estudio profundo y verdadero deseo de producir mucho, que pueda resultar bueno y barato.

Turbina de vapor para Madrid.—La Sociedad Hidroeléctrica Española acaba de contratar con la A. E. G. Thomson-Houston Ibérica, el suministro por parte de ésta de una turbina de vapor de 3.600 caballos acoplada á un alternador trifásico de 6.000 voltios y 2.400 kilovatios. La turbina se construirá para vapor á 12 atmósferas, recalentado á 350°, y dará 1.500 revoluciones por minuto.

Esta maquina servirá como reserva de la instalación de aprovechamiento del salto del Júcar, que lleva á cabo la Hidroeléctrica Española, y se establecerá en la Central que ha de construirse junto á la estación de las Pulgas.

Seguramente será la maquina de más potencia que hasta hoy se haya instalado en esta capital.

Determinación de la intensidad luminosa horizontal de las lámparas de incandescencia.—Se han hecho interesantes experiencias por MM. Hyde y Cady, para verificar la exactitud del procedimiento de medida de la intensidad luminosa de las lámparas de incandescencia generalmente empleadas en América; consiste el procedimiento en hacer girar la lámpara á una velocidad angular de 180 vueltas por minuto, mientras se procede á la determinación de los datos fotométricos, para obtener la media de las intensidades horizontales. Las diferencias entre las intensidades horizontales son debidas á la forma del filamento; en general se tie-

nen dos máximas á 180° una de otra, y dos mínimas á 90° de las máximas.

Cuando la lámpara está animada de un movimiento de rotación, la intensidad luminosa varía de suerte que la luz vacila. La vista no es lo bastante perfecto para encontrar el valor medio en el caso de pequeña velocidad, y de aquí se derivan errores de observación enormes, debidos al elemento personal de apreciación.

Además, la acción de la fuerza centrifuga sobre el filamento, es una segunda causa de error.

Para suprimir estos dos inconvenientes, los experimentadores han construido un aparato en el que la lámpara está colocada horizontalmente cerca de dos espejos que forman entre sí un ángulo de 90°; la lámpara, lo mismo que los espejos, pueden recibir un movimiento de rotación independiente. Se ha procedido á obtener los datos en las condiciones siguientes:

a) Estando fija la lámpara, los espejos giraban á una gran velocidad (hasta una velocidad angular de 800 vueltas por minuto).

b) Estando la lámpara inmóvil, los espejos giraban á una velocidad angular de 180 vueltas por minuto.

c) Girando la lámpara á la velocidad angular de 180 vueltas por minuto, los espejos se mantenían inmóviles.

d) Girando la lámpara á gran velocidad (hasta 600 vueltas por minuto), los espejos se mantenían inmóviles.

Si no hubiera ningún error debido á la vacilación de la luz y á la deformación del filamento, los resultados de todas las experiencias, deberían ser idénticos. Una comparación entre los resultados de las experiencias a) y b), permite darse cuenta de la influencia de la oscilación de la luz y una comparación de las experiencias a) y c) de los errores debidos á esta variación y á la acción de la fuerza centrifuga; comparando las experiencias b) y d) se viene en conocimiento de la influencia de la fuerza centrifuga á la velocidad angular de 180 vueltas por minuto; por último, comparando entre sí los resultados de las experiencias a) y d) se tiene una idea de la acción de la fuerza centrifuga á grandes velocidades angulares.

En resumen, el resultado y las experiencias pue- de hacerse del siguiente modo:

1.º La acción de la fuerza centrifuga sobre la forma del filamento para velocidades angulares de 500 á 600 vueltas por minuto, provocan un aumento ó una disminución de la intensidad luminosa medida, que llega al 1 por 100. La variación en el caso de una velocidad angular de 180 vueltas por minuto da aproximadamente de 0,2 á 0,5 por 100.

2.º Girando, la lámpara de filamento de tántalo da un ligero aumento de intensidad luminosa. La resistencia aparente de la lámpara aumenta de 0,2 á 1 por 100 con el momento de la rotación.

3.º La mayor parte de las lámparas de filamento de carbón tienen una repartición de la luz en un plano horizontal de tal modo uniforme, que no hay casi variaciones de la intensidad luminosa. Sin embargo, si las variaciones de intensidad lu-