La Energía eléctrica (1908-01-25 00:00:00), página 20

por lo menos hacerla inofensiva, empleando para ello aparatos de seguridad ó comunicaciones con tierra ó otros procedimientos que produzcan el resultado que se desea.

Art. 5.º En las instalaciones eléctricas en que se haga uso de las corrientes de tensión elevada y gran frecuencia, el servicio de Inspección determinará en cada caso y según sus circunstancias, las precauciones especiales que hayan de tomarse.

De igual manera, cuando el número de periodos de alternación en las corrientes de tensión inferior á 250 voltios, pueda hacerlas peligrosas, el referido servicio de Inspección señalará los preceptos de este Reglamento á que deberán sujetarse las instalaciones en que esto se verifique.

Aparatos en general,

Art. 6.º Las partes conductoras de corriente de los aparatos (ya sean de baja ó alta tensión) en una canalización eléctrica, deben estar montados sobre soportes incumbristibles y fuera del contacto de toda materia inflamable.

Art. 7.º Los enlaces de los conductores y aparatos deben ser tales que la temperatura no suba en ellos más de 50° á 60° sobre la temperatura ambiente.

Art. 8.º Los aparatos estarán construidos y montados de manera que no puedan producir heridas por trozos desprendidos, chispas ó metal en fusión.

Art. 9.º Todos los aparatos de alta tensión que sean accesibles, deben estar protegidos por envueltas ó cajas que impidan un contacto accidental con ninguna parte de aquéllos susceptible de ponerse en tensión. Se exceptúan de esta regla los aparatos colocados en locales solamente accesibles al personal encargado del servicio y los colocados al aire libre, sobre postes, á mayor altura de 6 metros y con aisladores de aislamiento proporcional á la tensión de la corriente que haya de pasar por los conductores.

Generadores, motores y transformadores.

Art. 10. Los generadores, motores y transformadores que sean accesibles á las personas en general (y correspondan á corrientes de mediana ó alta tensión), estarán aislados y rodeados de pasos de servicio con piso aislador y barandillas, de modo que no sea posible el contacto simultáneo de la máquina y de cualquiera otro objeto que no esté aislado.

Art. 11. Las prescripciones de este artículo se aplicarán también á los transformadores; se exceptuarán aquellos que no sean accesibles más que al personal de servicio, que podrán estar aislados y no llevar piso de materia aisladora, siempre que tengan una disposición para ponerlos á tierra, antes de hacer en ellos cualquier maniobra.

Art. 12. En las máquinas de alta tensión, y para garantir la seguridad durante la explotación, se prohíbe trabajar en los generadores y motores mientras estén en tensión. Excepcionalmente, en las estaciones centrales podrán los encargados de ellas graduar la posición de las escobillas, siempre que éstas estén provistas de un mango suficientemente largo, para que no haya peligro de contacto, que el operario se coloque sobre un tablero aislante y que no haya temor de que puedan tocarse fácilmente dos conductores á distinto potencial. También se podrá, en casos especiales, trabajar en elementos de la central que estén á tensión; pero será preciso que el director de la explotación ó su representante lo haya así ordenado y presencie el trabajo, que no hará nunca un hombre solo y sin vigilancia. Para efectuar estas operaciones los obreros estarán provistos de guantes aisladores.

Art. 13. Se tendrá cuidado de evitar en absoluto que las generatrices de alta tensión estén provistas de aparatos engrasadores que necesiten una vigilancia constante y que estén colocados demasiado cerca de las escobillas.

(Continuará.)