La Energía eléctrica (1907-10-10 00:00:00), página 11

las une. El disco dentado G con la aguja indicadora que á él está unida, es retenido en la posición de movimiento angular máximo por un fijador que puede dejarse libre con la mano y permite al aparato volver al cero cuando se haya hecho la lectura. La vuelta automática á cero de la rueda dentada que ocasiona la pieza motriz se obtiene por la parte en forma de cuadrante accionada por el aparato de relojería. Si después de una vuelta cualquiera al cero, el trabajo del contador aumenta, la rueda dentada y la pieza motriz F se desplazan más, antes que el brazo que sirve para la vuelta al cero vuelva á funcionar, y de este modo la aguja indicadora dé una lectura más alta. Se puede añadir que el movimiento de vuelta al cero es casi instantáneo y no entraña ningún error en una hora de registro.

Se ve, pues, que si el contador está conectado en un circuito sometido á fluctuaciones durante una semana, el cuadrante indicará el consumo máximo por hora durante la semana.

No se registra el consumo máximo de energía en un instante, ni tampoco el maximum medio para un minuto ó dos, sino el máximo medio que corresponde á un período de una hora que, como hemos reconocido, es el más justo para el establecimiento de una tarifa equitativa.

Como el instrumento depende del contador, no necesita el empleo de un aparato suplementario. Teórica y prácticamente tiene la misma curva de exactitud que el contador mismo. Puede construirse por completo según el cálculo basado en la constante del contador, sin que haya necesidad de calibración experimental.

Por lo delicado de la construcción del contador Merz, resulta este aparato un poco caro, de suerte que no se presta, ó se presta poco, al servicio de pequeñas instalaciones; pero en cambio sus servicios son inapreciables en las instalaciones importantes de producción de energía motriz. Como el trabajo suplementario que hay que suministrar para mover el mecanismo indicador es tan ligero, este trabajo no influye nada en la exactitud del aparato.

En el caso de suministro de energía en circuitos trifásicos, este modelo indicador ofrece ventajas excepcionales, porque el eje motor, único del contador, conviene correctamente á la fuerza motriz de los tres circuitos aunque estén desequilibrados.

Si se empleara el indicador de Wright en tales instalaciones, sería necesario emplear tres de estos aparatos.

Para las instalaciones de fuerza motriz es más conveniente que el aparato registre kilovatios, porque la tarifa más generalmente práctica consiste en hacer pagar por kilovatio de demanda máxima y hacer pagar un precio bajo por unidad. Sin embargo, si se desea, se puede construir la escala para indicar las unidades que hay que pagar á una tasa más elevada, como en el sistema original. El contrato con el consumidor se hará únicamente desde el punto de vista de la concurrencia y en las condiciones menos rigurosas; es decir, á una tarifa reducida uniforme; es muy útil poder comprobar que la tarifa es la que debe ser.

Con frecuencia es necesario para la Compañía garantir que el coste no excederá de cierta cifra y al mismo tiempo prometer una disminución si el consumidor retiene condiciones para tener derecho á ella. El límite superior del precio puede calcularse fácilmente por la importancia del material explotado y el número de horas declaradas, mientras que la disminución, si existe, ó si hay lugar á ella, queda exactamente determinada por el aparato Merz.

CRONICA E INFORMACION

Aguas.—D. Eduardo de Carvajal ha solicitado la concesión para desviar con destino á fuerza motriz, 6.000 litros de agua por segundo del río Adra, término de Berja (Almería).

Juntas generales.—La Compañía general española de tranvías y la Sociedad del tranvía de Estaciones y Mercados de Madrid, convocan á junta general extraordinaria que se celebrará el 5 de Noviembre, para deliberar y resolver sobre la emisión de obligaciones.

Nuevas centrales.—En Arcos (Cádiz), trátase de construir una fábrica de electricidad para la instalación del alumbrado eléctrico en dicha ciudad.

Las turbinas de vapor «Electra».—La Gesellschaft für Elektrische Industrie, de Karlsruhe (Baden), poseedora de las patentes «Kolb» para la construcción de las turbinas de vapor Electra, de las que en España son únicos constructores, la Sociedad Construcciones Mecánicas y Eléctricas antes Planas y Flaquer, acaba de obtener del Ministerio de Marina del Imperio Alemán, después de haber estudiado detenidamente la simplicidad de funciona-