La Energía eléctrica (1908-07-25 00:00:00), página 9

rivación de la línea de tierra. La resistencia admisible de una tierra de pararrayos debe calcularse según la posición y la importancia del edificio que protegen, según la profundidad de la capa de agua subterránea, etc. Las conexiones con cañerías de agua y de gas, no deben exceder de un ohmio de resistencia. Las placas de tierra, para una profundidad de las capas de agua subterránea hasta de 10 metros, no deben exceder individualmente á una resistencia de 10 á 16 ohmios; cuando la profundidad del agua subterránea aumenta, esta resistencia puede aumentar de un modo proporcional; así, por ejemplo, hasta 40 ohmios para una profundidad de 40 metros. A pesar de esto, una instalación de pararrayos, de resistencia relativamente elevada, puede ofrecer una protección segura contra el rayo, cuando el edificio se encuentra construido sobre rocas.

Si no hay que medir más que una línea de tierra y existe una cañería de agua, la medida puede hacerse con ayuda de esta cañería, cuya resistencia con relación á la tierra, puede admitirse igual á cero (fig. 3.a). Si no existe cañería de agua, la medida debe siempre hacerse empleando tierras auxiliares (fig. 4.a). Las bornas 1 y 2 están unidas á las tierras artificiales, al piquete de tierra y al anillo de cobre, uniéndose la placa de tierra que se va á medir, á las bornas. El resultado de la medida da directamente la resistencia después de hecha la deducción del hilo de ensayo correspondiente.

Cuando se trate de medir tres ó más planchas de tierra, no se necesita el empleo de tierras auxiliares, y las conexiones de las líneas que conducen á las planchas de tierra se hacen como esquemáticamente indica la figura 5.a

Este nuevo puente telefónico, de medida de empleo facilísimo para el examen de las instalaciones de pararrayos y que suprime cálculos difíciles, ha dado, según nuestras noticias, excelentes resultados; está patentado en Alemania y lo construye la Aktien-Gesellschaft Mix & Genest. Telephon-und Telegraphenwerke á Schöneberg-Berlin.

CRONICA E INFORMACION

Transformador de lámparas de incandescencia.—Como novedad en la fábricación de pequeños aparatos de instalación, damos la de un pequeño transformador, miniatura de un transformador de corriente alternativa, y que sirve para conectarle individualmente á las lámparas ó á los aparatos de suspensión.

Como se ve en la figura, este pequeño transformador, que tiene la forma exterior de un tubo, está unido inmediatamente entre el porta-lámparas y la lámpara, llevando en la parte superior un zócalo apropiado y en la parte inferior una boquilla fileteada. Por consecuencia, cuando se tiene un portalámparas de llave, se puede cortar la corriente en el circuito primario. El uso de un transformador de esta clase favorece en primer lugar á la utilización de lámparas de bajo voltaje en redes de tensión elevada. Esta novedad es particularmente ventajosa para las lámparas de filamento metálico, cuya fabricación presenta todavía algunas dificultades, especialmente para voltajes elevados. Estos aparatos, que se les conoce con el nombre de transformadores de adaptación, amortiguan también las vibraciones de tensión, que son tan desagradables, principalmente cuando se encienden y apagan las lámparas en circuitos muy cargados. Además se disminuye el peligro que existe al tocar los hilos de una canalización de corriente alternativa de alto voltaje, toda vez que se puede elegir para la lámpara una tensión tan baja como se quiera. Como se ve en la figura, el transformador, que es muy pequeño, resulta por su forma, elegante y nada molesto. El transformador miniatura que acabamos de describir está fabricado por la casa inglesa London Electric Transformer Co.

Plaza-hilo «Unterrodaeh».—Recientemente la casa Ernest Dreefs,G.m.b.H., de Unter-Rodach (Obefr.) ha lanzado al mercado, con el nombre que indica-

Fig 1. Fig 2.