La Energía eléctrica (1908-06-10 00:00:00), página 2

causa de muchas y costosas reparaciones. No creo que en España duren más que en Norte-América; en líneas de postes de pino sulfatado, traídos de Portugal, he visto dañados algunos á los ocho años.

No hay aún datos experimentales sobre la duración de las torres de acero, puesto que las líneas más antiguas en que han sido empleadas cuentan sólo unos veinticinco años; pero la experiencia obtenida en las construcciones de acero análogas, empleadas en la marina y en los molinos de viento, demuestra que su deterioro es insignificante y su duración por lo tanto, larguísima.

En los países tropicales, donde las maderas duran muy poco tiempo, el empleo de las torres de acero se impone.

También la línea alcanza duración mucho mayor, como luego veremos.

2.a La línea toda es más sólida mecánicamente.—En líneas de una tensión de 50.000 ó más voltios las mayores dificultades son, en sentir de los más eminentes ingenieros, las mecánicas; y razones análogas á las que han movido á los ingenieros de Caminos á reemplazar los puentes de madera por los metálicos, inducen á los ingenieros electricistas á hacer en los postes un reemplazo semejante.

Hay tendencia al empleo de aisladores de 40 y 45 kilogramos, y aunque aún no se haya llegado á este peso, algunos de los que hoy se usan no pueden montarse en un travesaño de menos de 15 por 15 centímetros, el cual no puede asegurarse debidamente en un poste de 23 centímetros de diámetro en la cima, que es ya un poste muy grueso.

Con las torres de acero estas dificultades no existen, y todas las partes de la línea: travesaños, soportes, aisladores, pueden alcanzar un peso y robustez que ofrezca garantías completas, siendo también firme y seguro el enlace entre tales diversas partes.

Consecuencia de lo anterior es que la línea en general alcance una vida mucho más larga.

3.a Mejor aislamiento de la línea.—Es evidente que los daños en los aisladores, por causas eléctricas, pueden evitarse empleándolos más grandes, lo que no es realizable, de cierto punto para arriba, según antes vimos, sino empleando torres de acero.

Es también evidente que mientras menor sea el número de aisladores empleados en la línea, es también menor el riesgo de averías por su causa. Y, según luego veremos, las torres, permitiendo el empleo de tramos mucho más largos, disminuyen á la mitad, á una tercera y aun á una quinta parte el número de aisladores.

Si se quiere, puede emplearse un aislamiento suplementario, que refuerce el de los aisladores.

4.a Los conductores pueden colocarse á mayor distancia unos de otros.—Una de las causas que más á menudo ocasiona averías, y, según Blackwell, la que más á menudo las causa son los cortacircuitos provenientes del contacto de un conductor con otro, y estos contactos se evitan aumentando la distancia entre los hilos de línea. Y aunque el aumento de distancia produce también aumento en la inductancia de los conductores, este último aumento es relativamente pequeño y puede tolerarse, dadas las ventajas que trae la mayor distancia. Que el aumento de inductancia es pequeño, lo prueba el que si para una línea trifásica, formada por conductores de 53,5 mm² de sección, colocados en triángulo equilátero, la inductancia para cada hilo es de 0,0017 henrys por kilómetro, para una línea semejante, pero con doble distancia entre los conductores es de 0,001238 henrys. La reactancia en el primer caso, para una frecuencia de 50 periodos, resulta ser de 0,345 ohmios por kilómetro, y en el segundo, de 0,39.

En algunas líneas de la California Gas & Electric Corporation, para 60.000 voltios de tensión (hablamos siempre de la tensión entre los hilos) la distancia entre los conductores es de 1,82 metros, yendo éstos colocados en los vértices de un triángulo equilátero.

En la Madison River Transmission, la distancia para 40.000 voltios, con conductores situados como en el caso anterior, es de 2,74 metros.

En la Guanajuato Power & Electric Co, con 60.000 voltios é hilos en triángulo equilátero, la distancia es de 2 metros.

Se ve, pues, que no hay regla fija para la distancia. Tanto es así que en Francia, de dos transmisiones á 20.000 voltios con hilos en triángulo equilátero, la distancia en una de ellas es de 0,72 metros, y en la otra, de 1,40.

En los Estados Unidos se sigue á menudo la regla de que la distancia entre los conductores sea igual en pulgadas á una y media veces el número de miles de voltios.

En las líneas de la Hidroeléctrica Ibérica, con una tensión de 30.000 voltios, los conductores están