La Energía eléctrica (1907-10-10 00:00:00), página 10

50 por 100 mayor que su media y durante un tiempo inferior á media hora, su parte en los gastos de producción no aumentará en modo alguno en el 50 por 100. Probablemente, como todas las demandas de máxima no se producen al mismo tiempo, los gastos no serán superiores al 10 por 100, en aquellos casos que se emplee un sistema en el que no haya que considerar la posibilidad de tener que suministrar máximas parecidas. Así la parte en los gastos, proporcional á la cantidad suministrada al consumidor, podrá estar basada en la integración de su curva de consumo durante una hora cualquiera de la jornada. Estando esta integración extendida en un período de esta longitud da como resultado balancear el efecto de las máximas. Y el consumidor no tiene que pagar una suma anual desproporcionada.

El argumento empleado más arriba no cambia por el sistema adoptado para el cálculo del suministro máximo de energía que se puede permitir. Cualquiera que sea el método empleado, si el gasto de la estación está calculado, por ejemplo, en 5.000 kilovatios, con un gasto mayor por momentos, será necesario instalar un material dos veces más importante para producir 10.000 kilovatios solo en esos momentos. Son, por consiguiente, aplicables perfectamente, todos los argumentos que se refieren á los gastos suplementarios (capital comprometido) originados por este aumento.

Hechas estas consideraciones, entremos en la descripción del aparato de Mr. Merz, indicando desde luego que es un aparato auxiliar unido á un contador ordinario (sea para amperios-hora ó para vatios-hora).

Sus principales partes son: una aguja accionada por el engranaje del contador; un cuadrante indicador y un mecanismo de relojería que periódicamente vuelve el aparato al cero. La primera rueda A del mecanismo (fig. 2) engrana con una parte conveniente del engranaje ordinario B; por medio de una rueda de transmisión C, convenientemente elegida, se hace girar el eje D un ángulo dado para el período que transcurre entre dos momentos en que el aparato está en cero. La rueda de transmisión se elige de modo que haga hacer una revolución casi completa á la aguja indicadora si el contador tiene que soportar una plena carga durante una hora. El eje D sirve para hacer girar un manguito sobre el mismo eje por medio de un sencillo embrague (generalmente una rueda dentada G y un fiador H). Una rueda dentada sobre el manguito arrastra á la pieza motriz F y ésta hace funcionar á otra pieza sobre un disco dentado montado sobre el mismo eje que aquél á que está fijada la aguja indicadora. Un pequeño fiador P sobre este disco dentado retiene á la aguja indicadora T en su posición de máxima y la impide que vuelva al cero por la acción automática del mecanismo. Al fin de cada mes la lectura del contador se hace sencillamente aflojando el fiador y volviendo la aguja indicadora al cero. La rueda dentada X sobre el manguito actúa sobre una pieza dentada en forma de cuadrante Q que, naturalmente, se desplaza una cierta distancia angular, según el movimiento del contador. Al fin de cada hora esta pieza ha vuelto á su posición inicial arrastrando consigo la rueda dentada y la pieza F por medio del brazo R (sobre el movimiento de relojería). Este brazo, á su vez, está accionado por un resorte S y un fiador K que forman parte del movimiento de relojería; el fiador afloja ó suelta el brazo y el resorte cada hora. El reloj (que generalmente tiene marcha para ocho días) está dispuesto de modo que conserva el brazo R un poco más avanzado al movimiento más rápido posible de la pieza Q, de suerte que no puede haber fricción entre las partes que sirven para registrar y las partes que sirven para volver al cero.

Describamos ahora brevemente el funcionamiento de conjunto del aparato. La rueda dentada que acciona la pieza motriz F, toma un movimiento del mecanismo del contador por medio de un embrague; gira alrededor de un disco de trinquete montado sobre el mismo eje por medio de otra pieza dentada que

Fig. 2.