La Energía eléctrica (1907-08-25 00:00:00), página 14

ble á la vista y que irradia muy poco calor; intensidad luminosa constante, que disminuye muy poco en toda la vida de la lámpara; dispersión favorable de la luz, merced á la disposición práctica de los filamentos, y, por último, larga duración, que puede fijarse según las experiencias realizadas en unas mil horas próximamente. Las lámparas á que nos referimos en esta información, convienen igualmente á corriente continua y alternativa y también para agrupamientos en serie de dos lámparas á 220 voltios. Por las propiedades de los filamentos metálicos hay que tener cuidado al usar estas lámparas que no luzcan sino suspendidas verticalmente y que estén bien protegidas contra las sacudidas fuertes.

La constante dieléctrica del aire.—El señor A. Ochialini, ha medido esta constante á presiones que llegan hasta 200 atmósferas, y ha encontrado que verifica la fórmula de Mossotti

\[
\frac{K - 1}{K + 2} \cdot \frac{1}{D} = 0.00016,
\]

pudiéndose hacer extensiva esta fórmula para el aire líquido, para el que \( K = 1.475 \), número que difiere muy poco de 1.495, encontrado directamente por Dewar.

Cargas que pueden admitir los conductores de cobre con aislamiento.—En nuestro estimado colega Electricidad y Mecánica leemos que la Comisión alemana encargada de estudiar las cargas que puedan admitir los conductores de cobre con aislamiento, ha dictaminado las cifras que se expresan en la siguiente tabla:

    Sección en milímetros.
    Intensidad de corriente en amperios.
    Sección en milímetros.
    Intensidad de corriente en amperios.

    0,75
    6
    95
    190

    1
    6
    120
    225

    1,5
    10
    150
    260

    2,5
    15
    185
    300

    4
    20
    240
    360

    6
    25
    310
    430

    10
    35
    500
    500

    16
    60
    500
    600

    25
    80
    625
    700

    35
    100
    800
    850

    50
    125
    1.000
    1.000

    70
    160

La unidad legal de fuerza electromotriz.—En el Congreso internacional de electricidad de Chicago de 1893 se adoptó la fuerza electromotriz del elemento Clark para determinar la unidad de f. e. m., nombrándose una Comisión que debía dar indicaciones para la construcción de esta pila. La Comisión se componía de Helmholtz (Alemania), Ayrton (Inglaterra) y Carhart (Estados Unidos). La muerte de Helmholtz impidió su llegada á un acuerdo, y como consecuencia Inglaterra y América adoptaron dos modos de ejecución diferentes del elemento Clark para la determinación de la unidad legal de f. e. m., limitándose Alemania á determinar las unidades de resistencia é intensidad. El valor legal de la f. e. m. de la pila Clark se estimó en 1,434 voltio internacional á 15°; pero á los diez años próximamente de la fecha del Congreso de Chicago se observó que la f. e. m. real de la pila á 15° está más próxima á 1,433 que á 1,434. El Dr. Kahle, en el Laboratorio del Imperio alemán, determinó por medio de un electrodi-namómetro absoluto de Helmholtz el valor 1,4322; empleando durante algunos años el Laboratorio alemán el valor 1,4328 que se obtuvo, no por medidas absolutas, sino con ayuda del voltímetro de plata. En 1899, Carhart y el Dr. Guth encontraron 1,4333, como f. e. m. en la pila Clark, y otros sabios 1,43325 y 1,43355. Posteriormente se empleó la pila de cadmio de Weston, acoplada al voltímetro de plata para determinar la f. e. m. Se eligió la pila Weston con una solución saturada de cristales de sulfato de cadmio, porque tiene un débil coeficiente de temperatura, coeficiente que cuidadosamente determinó el Laboratorio físico-técnico del Imperio alemán. La fórmula que da la f. e. m. para temperaturas comprendidas entre 10° y 20° es:

\[
E = E_{30} - 0.000038 (t - 20) - 0.0000065 (t - 20)^2
\]

Además, en el mismo Laboratorio se determinó muy exactamente la relación de las f. e. m. de una pila Clark á 15° y de una pila de cadmio á 20°, relación que tiene por valor 1,40670. Fácil es, por consiguiente, la determinación absoluta de la f. e. m. del elemento Clark, empleando el elemento de cadmio, puesto que por el conocimiento de la relación entre ambos elementos permite la determinación más exactamente que si separadamente se calculara la f. e. m. de cada uno de los elementos. Como la pila Weston, según hemos dicho, tiene un coeficiente pequeño de temperatura, los diferentes elementos pueden recibir una fabricación más uniforme, recomendando Carhart esta pila, al menos en América, para la determinación de la unidad legal de fuerza electromotriz.

Aparato de prueba de tapones fusibles—Con el título Perplex ha puesto á la venta recientemente la casa alemana Hans Henning, de Berlín, un aparato para ensayar los fusibles, que responde por la sencillez de su construcción. Este aparato, encerrado en una envuelta semejante á la de una linterna de bolsillo, lleva un pasador y resorte colocados en la cubierta á guisa de contacto de prueba. En el interior hay una batería de pilas secas que comunica eléctricamente por resortes de contacto con los contactos de prueba dispuestos en la tapa y con una pequeña lámpara de incandescencia roja que se ve lateralmente en la envuelta. Para probar un tapón fusible, se le apoya sobre los contactos superiores de tal manera, que el anillo metálico toque al resorte y al botón del pasador. Si la lámpara luce, es señal de que el tapón fusible es bueno, si no luce, es defectuoso. Las dimensiones de los contactos son tales, que pueden ensayarse fusibles para cualquier intensidad, desde dos á 60 amperios. El manejo del aparato es excesivamente cómodo y puede hacerlo cualquiera, verificando la prueba de los fusibles muy rápidamente. Su forma