La Energía eléctrica (1908-08-10 00:00:00), página 13

CRÓNICA E INFORMACIÓN

Disposición de ventilación de los globos de lámparas de arco de llama.—Los vapores y las cenizas que se forman en el arco eléctrico de las lámparas de arco de llama producen depósitos en la pared interior del globo. Cuando este depósito no se quita con regularidad se forma una capa que absorbe la luz en grandes proporciones. Por esto hay que tener especial cuidado cuando se emplean lámparas de arco de llama, e proceder á una limpieza regular y minuciosa, originándose, como es consiguiente, grandes gastos de entretenimiento. Ahora bien, cada lámpara de arco de llama construida convenientemente, está ventilada por una corriente intensa de aire que penetra en el globo por el cenicero y continúa su camino por el interior, arrojando al aire libre los gases perjudiciales al mecanismo de regulación.

La figura 1.ª representa esquemáticamente cómo en la actualidad se consigue esta ventilación: las flechas indican el camino recorrido por la corriente de aire. Como se ve, el aire entra por el cenicero y sigue verticalmente hacia arriba, tomando el camino más directo hacia las aberturas de escape. Todo el resto del espacio en el interior del globo, entre la columna de aire y las paredes no está ventilado, porque el aire que en esta parte se encuentra permanece en estado de reposo.

Por consiguiente, si se quiere evitar el depósito sobre las paredes del globo, es preciso que éstas estén también bañadas por el aire fresco, es decir, que hay que desviar la corriente de aire hacia las paredes. Esta consideración ha conducido á la construcción por la A. E. G. del nuevo cenicero que representa la figura 2.ª

El aire, al penetrar por numerosos agujeros, choca contra un cenicero que le impide dirigirse hacia lo alto, viéndose obligado á dirigirse hacia las paredes laterales, como lo indican las flechas de la citada figura.

El éxito de esta nueva disposición se ha demostrado por las siguientes medidas hechas durante un servicio de muchas horas, estudiando la absorción de los globos con antiguos y nuevos ceniceros.

Protocolo de medida (conforme á la prescripción de 1907 de la V. D. E.)

    Se ha medido:
    En una lámpara de arco de llama intensiva de 12 amperios, con un cenicero.

    Antiguo sistema. (fig. 1.ª)
    Nuevo sistema. (fig. 2.ª)

    La intensidad luminosa con globo de cristal claro al principio del período de encendido,......
    3.450 bujías.
    3.450 bujías.

    Ideal á las 16 h. 20' de encendida.............
    2.240
    3.390

    Absorción por el depósito del globo después de un período de encendido..
    35 por 100
    1,75 por 100

Ante estos concluyentes resultados, no es necesario insistir acerca de lo importante que es reemplazar en las lámparas de arco de llama intensiva existentes, y particularmente en grandes instalaciones, los ceniceros del antiguo sistema por los del nuevo sistema.

Contadores de electricidad aprobados.—A petición del administrador-delegado y director gerente de la Siemens-Schuckert, Compañía española de electricidad, por R. O. de 26 de Julio, Gaceta del 29, se aprueban los cambios de denominación de varios contadores en el sentido siguiente:

Real orden de 26 de Diciembre de 1907.—En lo sucesivo, estos contadores se designarán con las denominaciones W2, W2B, W2BD, W2D y W10.

Real orden de 3 de Junio de 1901 y 31 de Diciembre de 1907.—En lo sucesivo estos contadores se designarán con las letras G.B, GK, ZGK, GW y ZGW según los casos y aplicaciones, sin que este cambio