La Energía eléctrica (1907-09-25 00:00:00), página 8

obligar al fenómeno á producirse antes de llegar á las máquinas, intercalando una solución de continuidad muy importante en la que, por virtud de las condiciones en que, según acabamos de exponer, se producen las descargas, se forma de un modo cierto un centro ó vértice de cada onda y, probablemente, el vértice más alto, determinando así la posición seguramente eficaz para montar los descargadores.

Este obstáculo en serie en la línea, es el que constituye el pararrayos propiamente dicho, el cual está compuesto de dos casquillos de material magnético unidos por medio de pasadores de bronce y de un diafragma de material antiarco, con bordes salientes y provisto en su interior de una ristra del mismo metal. Otros dos casquillos envuelven este cuerpo hueco y llevan en su parte inferior un núcleo de hierro dulce, alrededor del cual se encuentra una bobina encerrada en una caja y envuelta por una placa de latón, una de cuyas extremidades está sujetada en la ristra del diafragma del cuerpo hueco, mientras que la otra sale de la cubierta. Dos piezas de carbón en comunicación con la tierra están montadas sobre apoyos independientes y sirven como descargadores. Todo el aparato está sostenido por una ménsula de hierro en forma de U.

Para montar este aparato se corta la línea de transmisión en un punto tan próximo como sea posible de la entrada de los hilos en las estaciones que haya que proteger ó, mejor aún, en el interior de las propias estaciones. Se sujeta en un tornillo colocado en uno de los casquillos exteriores el hilo que viene de fuera y el de las máquinas se sujeta á la bobina.

Este aparato, de dimensiones bastante grandes, forma una importante discontinuidad en el circuito de los conductores, y siendo los bordes del diafragma el lugar de los más grandes potenciales producidos por las inducciones electroestáticas, las corrientes producidas por las descargas atmosféricas tienen así interceptado el paso de un modo insuperable:

Así, pues, los pararrayos en serie proporcionan en toda instalación eléctrica de alta tensión un complemento indispensable para la acción de los descargadores, tal y como las compuertas obvian la insuficiencia de los vertederos en las instalaciones hidráulicas, donde la propagación del agua se efectúa por ondulaciones. La práctica lo ha demostrado también repetidamente, citándose casos de instalaciones en comarcas muy castigadas por las tormentas, en que antes se quemaban frecuentemente los generadores, etc., etc., no obstante el gran número de pararrayos en derivación y de diversos sistemas que las protegían y en las que no han vuelto á ocurrir esas averías desde que se instalaron los pararrayos en serie, sistema Gola.

El cable telegráfico y telefónico del Simplón.

Del Journal Télégraphique extractamos un interesante trabajo del Ingeniero L. Vavoni, que trata al detalle del cable telegráfico y telefónico del Simplón.

Este cable, tendido el año pasado á través del túnel del Simplón, constituye un nuevo medio de unión entre las redes telegráficas y telefónicas de Italia y Suiza. Facilitará más especialmente el cambio de conversaciones, la transmisión de despachos entre la Italia septentrional y la Suiza occidental y comprenderá á este efecto, además de los hilos telegráficos internacionales que pasaban antes por el coll del