La Energía eléctrica (1908-02-10 00:00:00), página 23

Conductores en general.

BAJA TENSIÓN

Art. 31. Los recubrimientos de los hilos y cables aislados serán tales, que aplicándoles, en las condiciones normales de trabajo, una tensión doble de la empleada, no se deteriore su envuelta, conservando su aislamiento primitivo.

En los puntos en que hubiese temor de que se deteriorase el aislamiento á causa de la humedad ó de las acciones mecánicas que puedan sufrir, será preciso además preservarlo de éstos efectos.

Art. 32. Las densidades de corrientes máximas toleradas, serán las siguientes:

    Hilo desnudo
    3 mm² á 10 mm² de sección
    3 amperios por 1 mm²

    de 10
    á 30
    2,5

    de 50
    en adelante
    2

    Hilo cubierto
    0,75 á 3 mm² de sección

    de 3
    á 10
    3

    de 10
    á 30
    2,5

    de 30
    á 50
    2

    de 50
    á 200
    1,5

    de 200
    á 400
    1,25

    de 400
    en adelante
    1

Estas densidades se han calculado suponiendo que el conductor de hilo desnudo sea de cobre y de resistibilidad igual, á lo mas, á 1,80 microhmios-centímetros á la temperatura de 20° centigrado, y partiendo de que el paso de la corriente doble de la normal, no eleve su temperatura más de 40° centígrados.

Si el conductor no tiene esta resistibilidad, habrá que aumentar su sección proporcionalmente.

En el caso en que los conductores alimenten lámparas incandescentes, será preciso, además, que la caída de tensión entre el interruptor del conductor y cualquier punto de éste sea inferior á tres voltios cuando todas las lámparas estén encendidas.

Art. 33. La sección mínima de los conductores de cobre desnudos será de 3 mm² dentro de las habitaciones y de 6 mm² en el exterior.

No se permitirá hilo aislado de sección menor de 1 mm², salvo en la proximidad de los aparatos de iluminación, en los que se tolerará la sección de 0,75 mm².

Si el conductor no es de cobre, su sección será tal, que su resistencia mecánica total á la rotura sea, por lo menos, igual á la que presentarían los conductores de cobre que tuviesen las secciones mínimas indicadas anteriormente.

Art. 34. Todos los empalmes de los conductores se harán por medio de tornillos ó con soldadura de tal naturaleza que no ataque al metal, prohibiéndose los enlaces por simple retorcimiento del hilo. Cuando los conductores estén aislados, será preciso que la junta presente tan buenas condiciones de aislamiento como el resto del conductor.

Los conductores cuya sección sea mayor de 10 mm², llevarán en sus puntas zapatos de cable; en el caso en que tuviesen menor sección se soldarán sus extremidades, constituyendo así un solo hilo.

Art. 35. Las líneas que se establezcan con el carácter de provisionales, cumplirán todas las prescripciones establecidas en el presente Reglamento.

Toda línea que no preste servicio deberá cumplir también las prescripciones establecidas en el presente Reglamento, mientras no sea levantada.

ALTA TENSIÓN

Art. 36. Las condiciones que deben reunir los conductores para atravesar los muros, tabiques de madera, suelos, techos, muros exteriores de los edificios, etc., son las especificadas en los artículos correspondientes á baja tensión, teniendo presente que el aislamiento debe cumplir siempre las prescripciones exigidas. En el caso en que se abran galerías para el paso de un conductor á través de un muro, la separación mínima entre el conductor, libremente colocado sobre aisladores y el muro, se elevará á 5 centímetros.

Art. 37. Los conductores instalados en el interior de las salas de máquinas, centro de transformación, etc., será preciso que se apoyen sobre material incombustible, y que en el local no existan materias explosivas ó que ofrezcan peligro de incendio. Se colocarán siempre fuera del alcance de la mano, excepto en aquellos sitios reservados al personal de servicio.