La Energía eléctrica (1907-10-10 00:00:00), página 7

ductores de corrientes industriales consisten en la intercalación, en las dos extremidades del cable, de cortacircuitos. Los pararrayos empleados son de dos modelos. Uno, consiste de una lámina metálica de línea, de 11,5 centímetros de longitud y 1,4 de anchura, dispuesto á 0,2 milímetros de distancia de una placa de fundición, común á todos los conductores que hay que proteger y unida á tierra; este pararrayos está conectado directamente á la extremidad de cada conductor subterráneo. El segundo modelo, instalado cerca del primer aislador de la línea aérea, está formado de dos discos de metal de 2,4 centímetros de diámetro, separados 0,15 milímetros el uno del otro y encerrados en una campana de porcelana; claro es que uno de estos electrodos está en comunicación con la línea y el otro con tierra. Entre los dos pararrayos está intercalado el cortacircuitos, cuyo hilo de cobre se funde con una corriente de 4 amperios. En caso de funcionamiento de este último, la línea aérea queda todavía protegida por el segundo pararrayos contra los efectos de una descarga atmosférica.

La comunicación con tierra es, en Brigue, la que sirve á las otras líneas de la Central de telégrafos y teléfonos; va á una plancha de cobre de 1 metro × 1 metro × 0,001 metro, enterrada en el suelo. En Iselle, donde la caseta de amarre se encuentra en terreno terraplenado, no se puede encontrar sitio á propósito para la toma de tierra, más que el pie de los taludes, en el camino del Simplón; una plancha de cobre de 2 metros × 1 metro × 0,001 metro y á bastante profundidad se encuentra enterrada en dicho sitio. La comunicación entre esta plancha y los pararrayos es de hilo de cobre de 6 milímetros de diámetro, protegida por un tubo de hierro galvanizado.

La caseta de empalme se ha construido de ladrillo y con sujeción al modelo de las del cable de San Gotardo: el interior mide 3 metros de longitud, 2 de anchura y 3 de altura. Abriga la caja del extremo del cable, así como los pararrayos y los corta circuitos, y puede recibir los instrumentos de medida necesarios para la inspección del cable, y la investigación y localización de las averías que puedan producirse, tanto en la parte subterránea como en la parte aérea de las comunicaciones telegráficas y telefónicas.

Las medidas y los ensayos de recepción que afectaron durante algunos días los delegados de ambas naciones, han probado de modo concluyente que el cable satisface plenamente á las condiciones prescriptas por el pliego de condiciones. Bajo la base de experiencias hechas independientemente de los trabajos de los delegados, se puede afirmar que la conversación telefónica se cambia con facilidad, no solamente entre Milán y Lausanne, sino también entre Berna y Turín, y especialmente entre Berna y Génova; es decir, en circuitos constituidos por el cable principal y conductores cuya longitud corresponde aproximadamente á la del hilo de bronce de 3 milímetros que la casa adjudicataria había indicado ser posible unir á la comunicación Milán-Laussane sin inconvenientes para la transmisión telefónica.

Un nuevo aparato indicador para la energía eléctrica suministrada en grandes cantidades.

Dos casos hay en los que, la tarifa para la electricidad suministrada, debe establecerse cuidadosamente.

En el primer caso, cuando se trata de un alumbrado eléctrico poco importante, la falta, que consiste en establecer una tarifa demasiado baja, puede impedir que la empresa nunca sea remuneradora porque el exceso de asuntos que se originan por el bajo precio no es suficiente para bajar el precio de