La Energía eléctrica (1907-09-25 00:00:00), página 7

licas contra la elevación del nivel del agua más allá de cierto límite. La analogía, en este caso, no es menos evidente que en los anteriores, como ha sido demostrado por el propio ingeniero D. G. Gola, en una interesante comunicación dirigida, el año último, á la Asociación Electrotécnica Italiana (sección de Turín).

No es posible, en una breve nota como ésta, entrar en las consideraciones que, sobre el particular, hace el autor de dicha comunicación y las cuales ponen de manifiesto, de una manera sorprendente, la semejanza casi absoluta de los fenómenos en uno y otro caso. Indicaremos, únicamente, las líneas generales diciendo que los descargadores, en una línea eléctrica, sirven exactamente para lo mismo que los canales de desagüe ó los vertederos en una instalación hidráulica. Pero en estas últimas, los canales de desagüe ó los vertederos no llenan bien su objeto más que cuando las elevaciones de nivel tienen lugar de un modo uniforme y relativamente lento. Por el contrario, si ha lugar á prever aumentos de nivel notables y bruscos, hay que recurrir á otro procedimiento, tal como la colocación de una compuerta que cierre el canal principal.

En las instalaciones eléctricas, los aumentos de tensión debidos á las descargas atmosféricas ó á efectos de resonancia, son siempre bruscos y muy elevados. Además, la elevación del nivel eléctrico no tiene lugar, como la elevación del nivel del agua de un modo regular, sino bajo la forma de ondas de diversas longitudes, presentando vértices y depresiones ó nudos. En estas condiciones ocurre, como lo explica muy claramente el señor Gola, «que cada vez que un descargador está en un vértice de la onda, ésta le deja sumergido, dando lugar á una derivación de corriente, mientras que si está en un nudo el descargador queda completamente fuera de la onda, no pudiendo entrar en funciones por fuerte que haya sido la descarga y por muy alta que haya subido dicha onda en otro punto donde puede muy bien hasta haber traspasado los límites del conductor (caso de saltos de corriente en los aisladores y en las máquinas)».

Se ve, pues, que multiplicando los descargadores en una línea eléctrica se aumentan en realidad las probabilidades de eficacia de estos aparatos, pero sin asegurarla de una manera absoluta. Para ello es indispensable la colocación de algo que haga las veces de la compuerta de una instalación hidráulica, y este resultado se obtiene con el empleo de los pararrayos en serie.

Si es posible, efectivamente, por razón de la diversidad de longitud de las ondas de las diferentes descargas, juzgar cuál es el lugar más conveniente para un descargador, se sabe, por el contrario, que cuando una descarga alcanza á un conductor, le sigue y no le abandona sino cuando encuentra una discontinuidad en su forma, en sus dimensiones ó en la naturaleza del dieléctrico que le envuelve. En una instalación eléctrica constituida por conductores homogéneos, las máquinas son la discontinuidad más importante, y en ellas las descargas saltan fácilmente de un delgado hilo conductor para ir hacia la masa. Las máquinas son también, algunas veces, destruidas por descargas que han hecho funcionar ya uno ó varios descargadores colocados delante, por no haber podido aquéllas, por mediación de éstos, pasar completamente á tierra. El pararrayos en serie sistema G. Gola, tiene por objeto