La Energía eléctrica (1908-08-25 00:00:00), página 14



    bujas.
    Tensión.
    Tipo de lámparas.

    A
    B
    C

    Duración en vatios.

    5
    45 á 115
    —
    19
    21

    116 á 125
    28
    22
    21

    45 á 115
    28
    33
    36

    10
    161 á 155
    31
    36
    40

    156 á 250
    35
    41
    45

    45 á 115
    43
    50
    55

    16
    116 á 155
    46
    53
    59

    156 á 250
    49
    57
    63

    45 á 115
    67
    78
    86

    25
    116 á 155
    72
    84
    92

    156 á 250
    76
    89
    98

    45 á 115
    86
    100
    100

    32
    116 á 155
    92
    107
    118

    156 á 250
    98
    114
    126

La duración se expresa en horas, hasta el empleo con 20 por 100 de la fuerza de la luz.

Método rápido de medida de las resistencias con el voltímetro.—Cuando el puente no se emplea para la medida de las resistencias, puede utilizarse el voltímetro para medir bobinas; pero es necesario precisamente medir la resistencia del instrumento. Los voltímetros que se usan para estas mediciones tienen dos divisiones: una de 0 á 3 voltios para el bajo voltaje y otra de 0 á 150 para las medidas de aislamiento.

El voltímetro y la batería están conectados en serie (fig. 1.a) y en a se dispone el cortacircuito para comprobar el voltaje de la batería.

Fig. 1. - Conexión para comprobar el voltaje

Fig. 2. - Medición de resistencia desconocida

Se coloca después la resistencia desconocida y se lee la división (fig. 2.b).

La fórmula es la siguiente:

\[
R = r \frac{V_1}{V_2} - r
\]

R es la resistencia desconocida.
r, resistencia entre las bornas del voltímetro.
V₁, voltaje de la batería.
V₂, división leída.

Se puede, por medio de resistencias conocidas, formar dos cuadros de bajo y alto voltaje, de modo que inmediatamente se lea la resistencia desconocida en frente á la división obtenida en un voltímetro determinado.

Algunos datos relacionados con las lámparas de filamento metálico y de carbón.—Desde el punto de vista de la corriente, del poder iluminante, de los vatios totales y de los vatios por bujía, las lámparas de tántalo y las de tungsteno son menos susceptibles de ser afectadas por las presiones eléctricas que las lámparas de carbón.

El cuadro siguiente da los resultados comparativos de los tres sistemas (C = carbón; T = tántalo; W = tungsteno):

    Para una diferencia de voltaje sobre el normal de:
    100
    110

    85
    90
    95
    100
    105
    110

    I. Tanto por 100 de resistencia C con relación al voltaje normal.
    103.24
    95.5
    93.5
    100.08
    98.5
    98.3
    99.81

    II. Tanto por 100 de corriente C con relación al voltaje normal.
    85
    89
    91
    90
    95
    100
    101
    102.5
    104

    III. Tanto por 100 de luminación C con relación al voltaje normal.
    41
    56
    64
    80.5
    82
    100
    123
    148

    IV. Tanto por 100 de los vatios totales con relación al voltaje normal.
    72.5
    81
    83.5
    90
    90
    100
    119
    141

    V. Vatios por bujía del poder semi-esférico C
    5.59
    4.59
    3.73
    3.10
    2.61
    2.23

    3.18
    2.39
    2.10
    1.86
    1.66
    1.03

    1.76
    1.57
    1.40
    1.25
    1.13