La Energía eléctrica (1909-01-25 00:00:00), página 15

social es de 2.100.000 pesetas dividido en 26.500 acciones en dos series, una de 12.000 acciones de á 100 pesetas una y otra de 17.000 acciones de 50 pesetas, ha celebrado recientemente Junta general extraordinaria, acordando prorrogar su duración por cincuenta años á partir de Enero de 1910, fecha que fijaban los Estatutos para su terminación.

Tranvías de Madrid.—Está acordada la emisión para incorporar á la explotación de los tranvías de la antigua red de Madrid los de la Compañía Madrileña Eléctrica de Tracción.

Formarán parte del Consejo de Administración los señores conde de Albiz y D. Julián Aragón.

La red de la Eléctrica de Tracción será dirigida, según dicen de Bélgica, por el director de la red antigua, M. Enrique Paquet.

Arthur Koppel.—El Sr. Koppel, hijo y jefe de la antigua y acreditada casa de material para ferrocarriles, nos dirige un atento aviso, participándonos que se ha hecho cargo de los negocios del establecimiento en Madrid y sus sucursales, D. Guillermo Bernstein. Este señor llevará en adelante como apoderado general, la firma de sucesor de Arthur Koppel, habiéndose encargado también de los créditos activos y pasivos de la mencionada casa.

Oficina técnica.—Con el fin de dar mayores facilidades á las numerosas relaciones con que de antiguo cuenta la Sociedad Construcciones Mecánicas y Eléctricas, antes Planas Flaquer y Compañía, ha establecido en Madrid, calle de Prin, 16, bajo izquierda, una oficina técnica, dependiente de la Central, plaza de Cataluña, núm. 12, 1.º, Barcelona, estando al frente de ella como director el ingeniero D. V. F. Millán.

Nombramiento.—En las elecciones parciales verificadas el 20 del pasado Diciembre en Valencia, fué elegido diputado á Cortes el ilustrado comandante de Ingenieros y director de la Internacional Institución electrotécnica, D. Julio Cervera y Baviera.

Luchador infatigable el Sr. Cervera y conocedor á fondo de las necesidades de la industria eléctrica española, podemos fundadamente esperar no será infructuoso para ésta el que haya logrado asiento en el Congreso el ilustrado y batallador electrotécnico, á quien muy sinceramente felicitamos.

Sociedad Española de Física y Química.—En la elección reglamentaria de los socios que han de desempeñar los cargos de la Junta directiva durante el año 1909, han sido elegidos por unanimidad: presidente, D. Enrique Hauser; vicepresidentes, D. Alfredo Mendizábal y D. José Casares; tesorero, D. Ramón Llord y Gamboa; vocales, D. Juan Pagés, D. Juan Calafal, D. Francisco Cos y D. Vicente Vera; secretarios, D. José Rodríguez Mourelo y D. Isidro González Martí.

Comparación de las diferentes máquinas eléctricas.—De un interesante artículo publicado en el Journal of the Institution of Electrical Engineers, de Londres, en el núm. 189 del mes de Junio del pasado año, extractamos:

«Todos los motores ó dinamos funcionan por la acción combinada del flujo y de los amperios-vuelta. Cualquiera que sea la máquina considerada, tendremos siempre un cilindro que soporta los amperios-vueltas en su superficie y un flujo magnético que penetra en este cilindro en dirección radial. El par resistente tendrá por valor:

\[
Par = \text{constante} \times \frac{\text{KW}}{\text{Vuelta}}
\]

y si llamamos «potencia» el número de kilowatos que podría suministrar la máquina considerada si se la hiciera girar á 1.000 vueltas, tendremos:

Potencia = Constante \( \times \) amperio hilo \( \times \) flujo.

Con las máquinas de corriente continua, los alternadores polifásicos y los motores de reducción polifásicos, la media de las constantes es 0,165 \( \times \) 10\( ^9 \) y con las máquinas monofásicas 0,145 \( \times \) 10\( ^9 \).

Se llama amperio-hilo (A W) el número total de conductores cortados por un plano que pasa por en medio de la armadura y en ángulo recto con el árbol, multiplicado por el número de amperios por conductor. De estos dos factores A W y F que concurren á la producción de la potencia, P es constante, mientras que A W aumenta con la carga. A W tiende á reducir F y produce chispas en las escobillas y la caída de voltaje. En una buena máquina, F no debe ser demasiado pequeña. En las fórmulas empleadas en el curso de esta nota F estará expresado en megalíneas (de fuerza) y A W en kilo-amperios.

Máquinas de corriente continua.—Según los gráficos establecidos por el Dr. Goldschmidt, autor del trabajo que extractamos, si tomamos como ejemplo una máquina de 500 voltios, 100 kilowatos y á 500 vueltas, tendremos de

Pérdidas en el hierro.................... 2,65 %
Pérdidas en el cobre del inducido..... 2,00 %
Pérdidas en el cobre de los inductores.......................... 1,35 %
Pérdidas por rozamiento de las escobillas......................... 0,45 %
Pérdidas por rozamiento en los cojinetes.......................... 0,75 %
Pérdida en las escobillas.................. 0,40 %

Total............. 7,60 % de la energía producida

Energía producida....................... 100 %
Energía suministrada..................... 107,60 %

Rendimiento..................... 91,90 %

Transformadores giratorios.—El rendimiento de un transformador giratorio puede obtenerse calculando el de la máquina de corriente continua y teniendo en cuenta la pérdida en los anillos del colector. Para cálculos aproximados, se podrá emplear la fórmula

\[
gr = \frac{g}{0,93 + 0,07 g}
\]

en la que \( gr \) es el rendimiento del transformador giratorio, \( g \) es de la máquina de corriente continua.

Así, una máquina de corriente continua de 500 kilowatos á 250 vueltas por minuto y de un rendi-