La Energía eléctrica (1909-06-10 00:00:00), página 7

Recientemente la casa Drake y Gorham y Compañía de Londres ha lanzado al mercado una nueva construcción de la parte interior del porta-lámparas que no tiene ninguno de los defectos que acabamos de mencionar. Se consigue por esta nueva construcción que las bornas cojan el hilo de salida desde el momento en que este es introducido en ella. Este objeto se llena perfectamente sin el empleo de tornillos. El flexible ó el hilo conductor al principio está desnudo y limpio, después de lo cual se introduce en la abertura posterior de los contactos de resorte. La presión es lo suficientemente fuerte desde el momento en que se introduce el hilo.

Solamente hay que quitar el aislamiento en la cantidad puramente precisa para establecer el contacto, sin que sea necesario que sobresalgan los extremos del hilo, lo que podría dar lugar á cortos circuitos.

Fig. 1.ª Pinzas nuevas para los portalámparas.

La fig. 1 representa la parte interior de un portalámparas en el cual los hilos se introducen en línea recta y la fig. 2 muestra la parte anterior y posterior del portalámparas. Desde luego se ve que la parte principal está constituida por un cuerpo mazizo de porcelana en el cual los dos contactos son huecos y aislados. El cuerpo de porcelana no contiene ninguna parte delgada que pueda quebrarse al manecer bruscamente el portalámparas. Una experiencia hecha en el establecimiento de comprobación de Faraday Houses ha demostrado que la resistencia de aislamiento entre las bornas y entre estas y el mango es superior á 140000 megaohmios siendo la tensión empleada durante la experiencia de 500 voltios. Después se hizo un ensayo de tensión con corriente alternativa de 2000 volúmenes á 50 periodos durante media hora sin que el portalámparas se resintiese. El mismo establecimiento ha ensayado el contacto de la borna y ha establecido que una tracción de 10 libras no es suficiente para hacer salir de la borna un hilo de 35/40. Un hilo de 70/40 ó uno de 1/18 S. W. G. todavía era mantenido fuertemente por el contacto á pesar de un esfuerzo de tracción de 20 libras. Se quita el hilo ejerciendo una ligera presión sobre el contacto del resorte, lo que hace que la disposición de presión se abra al desprender el hilo.

REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA TENSIÓN EN LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS.—Ya se conocían aparatos que permitían reglar automáticamente la tensión de las máquinas eléctricas, en las que se utilizaba la diferencia entre la tensión á reglar y la tensión de una excitatriz para obtener el efecto deseado.

La casa Felten Guilleaume-Lahmeyerwerke, de Francfort (Alemania) ha obtenido una patente para una disposición perfeccionada de este género que está representada en las figuras 1 y 2.

En la figura 1 la excitatriz en derivación e h está unida por un arrollamiento auxiliar á la máquina de corriente continua cuya regulación va á obtenerse. Cada variación de brios de velocidad ó de carga, produce una variación de la corriente de equilibrio que circula á través del arrollamiento i, para que la tensión de e y por consiguiente la corriente de excitación en el arrollamiento inductor j de la máquina principal a varíen hasta que el estado de equilibrio esté restablecido. La ventaja de esta disposición con respecto á aquellas en las que la corriente de equilibrio atraviesa igualmente el arrollamiento de excitación j

Fig. 2.ª—Pinzas nuevas para los portalámparas.

Fig. 1. Regulación automática de la máquina principal a, de la tensión de las máquinas. consiste en que el arrollamiento adicional no está recorrido más que por una corriente muy débil y puede, por consiguiente,