La Energía eléctrica (1908-01-25 00:00:00), página 19

vadas. En estos casos se ha pretendido explicar las consecuencias de la descarga diciendo que la víctima padecía alguna lesión cardíaca que había hecho los efectos de la descarga particularmente sensibles; pero en los accidentes comprendidos en el cuadro anterior no ha ocurrido esto, puesto que se trataba de personas jóvenes y robustas cuya autopsia ha demostrado una salud perfecta.

Otros casos podrían además citarse de muertes producidas de 250 voltios, y los 1, 5, 8, 13, 14 y 15 del anterior estado, prueban bien claramente, que el límite de 500 voltios para considerar como peligrosas las corrientes continuas, resulta demasiado elevado, por lo cual se ha establecido en el presente Reglamento el de 250 voltios, para que siempre y en todos los casos exista garantía suficiente de seguridad para las personas (1).

Establecido el límite por encima del cual se han de considerar las tensiones eléctricas como peligrosas, hay que exponer ó citar también las medidas de precaución que es necesario tomar contra los accidentes, quemaduras ó descargas que las corrientes eléctricas pueden ocasionar, precauciones que lo mismo han de alcanzar á las centrales servidas por obreros expertos que á los motores de las distintas fábricas que alimenta ó sirve una red, los cuales son vigilados por obreros que no tienen ni los más elementales conocimientos sobre electricidad.

El que un vigilante de un cuadro de distribución, por ejemplo, sepa cuáles son sus partes más peligrosas y esté más ó menos enterado de los fenómenos eléctricos, no es suficiente condición para hacer depender de su cuidado y de su vigilancia su seguridad personal, sino que es preciso establecer reglas y preceptos que la defendan por completo, como si se tratase de cualquier otra industria, tanto más cuanto que la eléctrica es más peligrosa que otra cualquiera.

Estudiando las estadísticas extranjeras sobre las causas de los accidentes en las instalaciones eléctricas, se ve que en mayor ó menor grado todos los elementos que las constituyen son peligrosos y dan su contingente á la cifra total de desgracias; por esta causa, al reglamentar el trabajo en esta industria, se han establecido, además de las disposiciones generales que se refieren á todos los elementos de una explotación eléctrica, las particulares, que dictan medidas preventivas referentes á conductores, cuadros de distribución, etc., en los que se han tenido en cuenta todos los defectos que pueden reunir las instalaciones.

Todos los preceptos que contiene el presente Reglamento son fáciles de cumplir y no exigen grandes gastos á los industriales para colocarse dentro de la legalidad. Así como en otras industrias para instalar en un momento dado todos los mecanismos preventivos, sería preciso, no sólo hacer importantes desembolsos, sino quizá perturbar la marcha normal de la fábrica ó del taller, y habría que distinguir entre las industrias establecidas y las que se creasen en lo sucesivo, no sucede lo mismo en las instalaciones eléctricas, por lo cual pueden ser exigidas todas las prescripciones reglamentarias después de un corto plazo de haber sido dictadas.

Generalidades.

Artículo 1.º Para todos los efectos de este Reglamento se consideran como de alta tensión las corrientes ó continuas alternas superiores á 250 voltios, siempre que el número de períodos, en estas últimas, esté comprendido entre 30 y 130 por segundo. Cuando el número de períodos no esté comprendido entre estos límites, se establecerá por los inspectores del trabajo, un límite del voltaje tal, que dada la frecuencia de la corriente, no resulten peligrosos los efectos de ésta.

Art. 2.º Todos los cuerpos conductores que no sirvan para el paso de la corriente situados en la proximidad de partes en tensión, por pequeña que sea la probabilidad de que puedan ser tocados inadvertidamente por una persona, deben estar puestos en circuito.

Podrán, sin embargo, estar aislados cuando sea imposible, aun por inadvertencia, tocar uno de estos cuerpos y ponerse en contacto con tierra al mismo tiempo.

Art. 3.º La comunicación con tierra de los cuerpos metálicos próximos á otros por donde pasen corrientes de alta tensión, debe hacerse por las envolventes metálicas de las cajas y revestimientos de protección de las partes conductoras de corriente, envolventes metálicas exteriores de los conductores, alambres y redes protectoras.

Art. 4.º Deberá impedirse la producción accidental de alto voltaje en los circuitos de baja tensión, ó

(1) Téngase en cuenta que los efectos fisiológicos no dependen tan sólo del voltaje, sino de la resistencia óhmica del sujeto electro-atacado. El primer factor es fijo; el segundo, variable; el cociente de ambos expresa el coeficiente de electrocución, que oscila alrededor de 0,9 amperios.