La Energía eléctrica (1908-03-10 00:00:00), página 19

La industria eléctrica y el Instituto de Reformas Sociales.

(CONCLUSIÓN)

Cuadro de distribución.

Art. 51. Se podrá emplear la madera para la construcción de estos cuadros siempre que los conductores principales lleven una tensión menor de 250 voltios, y no considerándola nunca como materia aislante.

Los conductores de estos cuadros se aislarán siempre de la madera.

El cuadro debe llevar los aparatos necesarios para interrumpir fácil y rápidamente en cada circuito toda corriente peligrosa. Las condiciones que deben reunir los cortacircuitos, interruptores, etc., serán las indicadas en los artículos respectivos.

Art. 52. No se podrá emplear en la construcción de los cuadros de alta tensión más que materiales incombustibles y aisladores, admitiéndose la madera solamente como elemento decorativo y siempre en pequeña cantidad.

Art. 53. Cuando hubiese en una estación generadora ó receptora ó en un centro de transformación circuitos de alta y de baja tensión, los cuadros de distribución de una y otra clase de corriente estarán completamente separados.

Art. 54. En la cara anterior del cuadro, todas las partes metálicas de los aparatos que sean conductoras de la corriente, exceptuando las unidas á tierra y los aparatos de maniobra, deben estar dispuestas de manera que no sean accesibles.

Las partes metálicas de los aparatos que no sean conductoras de la corriente y las del entramado del cuadro, se instalarán:

unidas entre sí y aisladas cuando el piso esté también aislado;
unidas á tierra cuando el piso no esté aislado.

Art. 55. El sitio desde el cual los encargados del servicio deben manejar e inspeccionar normalmente los aparatos del cuadro, debe estar, en lo posible, separado del resto del local, no permitiéndose allí la entrada más que al personal de servicio, y su piso debe estar aislado, reservándose una anchura mínima de un metro para su manejo, separada por una barandilla del resto de la sala de máquinas.

Art. 56. El acceso á la parte posterior del cuadro será prohibido á todo personal ajeno á su manejo, incomunicándolo en absoluto del resto del local.

La distancia mínima entre el conductor más separado de la cara posterior del cuadro y el muro que lo incomunique será de un metro, sino existen conductores accesibles de alta tensión en dicho muro, y de dos metros y medio en caso contrario.

Las prescripciones exigidas en la parte anterior del cuadro serán, en lo posible, cumplidas en su parte posterior, cuyo piso estará forzosamente aislado y á nivel.

Art. 57. El cuadro de distribución estará lo suficientemente alumbrado, tanto por la parte anterior como por la posterior, para que no puedan producirse accidentes por falta de luz.

Art. 58. Los cortacircuitos, fusibles, etc., se accionarán ó manipularán desde la parte anterior del cuadro y no desde la parte posterior.

Alumbrado.

Art. 59. Los aparatos de iluminación que no se apoyen sobre madera ó mampostería seca deberán sostenerse por intermedio de aislantes; se cuidará de evitar las derivaciones á tierra que puedan originarse por el contacto con masas metálicas, como cañerías de gas que lleven los mismos aparatos, ó por cualquiera otra causa, para lo cual se exigirá que en el lugar del contacto haya un aislamiento tal que impida toda pérdida á tierra y que ni el polvo ni la humedad lo deterioren.

Art. 60. No se permitirá el empleo de lámparas incandescentes, en lugares en que sean de temer las explosiones, más que colocándolas en envolventes herméticamente cerrados.

En los lugares en que haya temor de que las lámparas incandescentes puedan ponerse en contacto directo con alguna materia inflamable, será preciso rodear aquéllas de una envolvente de tela metálica, ó adoptar otra disposición análoga que impida se efectúe dicho contacto.

Art. 61. Las lámparas de arco no se instalarán en locales en que puedan producirse explosiones.

Estos aparatos llevarán siempre un cenicero que impida la caída al exterior de las partículas de carbón en ignición. Las lámparas colocadas al exterior, tendrán sus terminales protegidos contra los chques y la acción de las lluvias.

Cada uno de los circuitos de las lámparas de arco, llevará un interruptor y un cortacircuitos en cada polo.

Si llevan reóstatos, se instalarán éstos de manera que la elevación de su temperatura sea inferior á 200°. Debe quedar un espacio de aire de cinco centímetros entre ellos y el muro en que se apoyen.