La Energía eléctrica (1907-12-25 00:00:00), página 13

tendremos la sección aproximada con sólo multiplicar la sección del cobre por 6.

En las distribuciones trifilares la sección de cada conductor será la cuarta parte de la que correspondería a un conductor de línea bifilar en igualdad de pérdida y distancia, ya que la intensidad en amperios será una mitad por ser doble el voltaje. La economía en cobre sería de 75 por 100, pero el hilo neutro ó de compensación la reduce a \( \frac{2}{3} \), ó sea 62,5 por 100.

La sección se calcula con la fórmula primera, como si se tratase de conductores ordinarios.

Si representamos por V y r las revoluciones por minuto de dos poleas relacionadas por una correa y D y d á los diámetros respectivos, tendremos las fórmulas que van a continuación para el cálculo de poleas:

\[
V = \frac{v \times d}{D}; \quad D = \frac{v \times d}{R}; \quad v = \frac{D \times R}{d};
\]

\[
d = \frac{D \times R}{v}.
\]

Existen tablas que dan ya marcada la sección de los hilos conductores para una determinada pérdida en voltios por kilómetro de hilo y cada intensidad en amperios. Para aplicar estas tablas hay que tomar en cuenta la distancia doble, ó sea los dos conductores.

Así, para una pérdida de 20 voltios en una línea de 2.000 metros, contaremos 4.000 metros, ó sea una pérdida de 5 voltios por kilómetro.

Aconsejamos á nuestros lectores que sólo usen las tablas para comprobación, determinando antes la sección por medio de alguna de las fórmulas más prácticas.

Sección y diámetro.—Son muy frecuentes las confusiones entre estos dos términos, con consecuencias desagradables muchas veces, sobre todo tratándose de presupuestos.

Por eso todo electricista debe capacitarse bien de lo que significan ambas palabras.

Sección se deriva etimológicamente de la palabra latina sectio, corte, cortadura, puesto que es la medida superficial del plano que resultaría de un corte del conductor.

Es siempre, pues, medición superficial, y como medida se usan los milímetros cuadrados (mm²).

Diámetro es voz compuesta de las griegas dyo, al través, y métron, medida; es siempre una medida lineal y se enuncia por milímetros (mm).

Tratándose generalmente de conductores cilíndricos, la sección será una circunferencia; de modo que, conocido el diámetro ó radio, podremos averiguar la sección por la conocida fórmula \( S = \pi r^2 \), en la que S será la sección en mm² y r el radio, ó sea la mitad del diámetro.

Conocido el peso p en gramos de un conductor por metro, podremos averiguar su diámetro,

\[
D = \sqrt{\frac{0,143}{p}}.
\]

Si sabemos la sección y queremos deducir el diámetro, nos lo dará la fórmula

\[
D = \sqrt{\frac{1,273}{S}}.
\]

Como regla nemotécnica, podemos multiplicar el cuadrado del diámetro por 0,8, y tendremos los milímetros de sección.

Concurso.—La Gaceta del 20 de Diciembre publica el concurso de seis grúas eléctricas tipo «Derrick» para el pantano de la Peña.

Agenda para las centrales eléctricas.—En breve se pondrá á la venta esta obra, la cual tiene por objeto dotar á las centrales productoras de fluido eléctrico y á los encargados de su distribución en las poblaciones en que se utilice, de un libro en que encuentren en forma clara y concisa, las reglas prácticas más necesarias para el desempeño de su cometido, las precauciones que deben tomar- se en la limpieza y manejo de las distintas máquinas y elementos de que estén encargados, los datos prácticos relacionados con la industria eléctrica, expuestos en forma de numerosas tablas y, finalmente, diversos impresos en que puedan anotarse al día todos los datos de las operaciones hechas, constituyendo así la obra un historial completo y detallado de todo lo que á la producción y explotación se refiere.

No es preciso encarecer la verdadera utilidad de la obra, dada la aptitud de su autor y, una vez la conocamos, nos ocuparemos de ella con la estensión que esperamos merecerá.

La energía eléctrica en Madrid.—Con ocasión del contrato de la Maquinaria hidráulica y el concurso abierto para suministro de sus alternadores, se habla de la rapidez con que se están ejecutando las obras del famoso salto de Bolarque, y la próxima venida de esta energía á Madrid, que se calcula, muy probable, esté trabajando para el próximo otoño.

Nuestras noticias son, de que los trabajos de investigación han permitido emplazar la presa en tan excelente terreno, que las fundaciones no han ofrecido ninguna dificultad, y á pesar del adverso otoño de este año, se ha logrado fundar la presa y elevarla hasta una altura que excede de cuatro metros el nivel actual del agua en una buena parte de su longitud, ofreciendo un aspecto muy monumental sus paramentos de sillería.

Como este era el problema de mayor importancia en la utilización del salto de Bolarque, vencido ya, las obras hidráulicas no creemos hayan de retrasar la terminación del proyecto.

El salto de agua, en construcción, en Bolarque, contará con seis unidades de 3.500 á 4.000 caballos, para cuya instalación se provee la actual casa de máquinas. Para comenzar sólo se montan cuatro de estas unidades, habiendo sido adjudicado el contrato de las turbinas á la casa Briegleb, Hansen y Cía., de Gotha (Alemania), que se ha comprometido á entregarlas en cuatro meses, encargándose, además, del montaje de toda la parte hidráulica, desde la presa á la salida de agua.

La distancia á Madrid resulta ser, en la práctica, unos 70 kilómetros, comprobada por la longitud de la línea telefónica, que enlaza ya el salto con las oficinas de Madrid.

El transporte de la fuerza se hace á 50.000 voltios, con lo cual, la pérdida entre el salto y Madrid