La Energía eléctrica (1908-02-10 00:00:00), página 24

Los conductores, sean ó no cubiertos, deberán ir sobre aisladores verticales de campana que reúnan las condiciones necesarias.

La distancia entre el conductor y el muro, bien sea aquél desnudo ó aislado, será de 15 centímetros por lo menos.

Art. 38. Sólo podrán tenderse conductores descubiertos por galerías subterráneas, cuando éstas tengan la sección suficiente para el libre paso de un hombre, sin temor á contactos involuntarios con los cables por falta de espacio.

Art. 39. Los cortacircuitos, que deberán colocarse en los puntos convenientes, se dispondrán de tal manera que las proyecciones metálicas á que den origen en su funcionamiento, no puedan herir á los empleados de servicio ni originar incendios.

Art. 40. Será preciso que la constitución del cortacircuito no permita que persista el arco, aun cuando haya un circuito corto inmediatamente después de desaparecer el fusible.

Art. 41. Los cortacircuitos deben estar dispuestos de modo que puedan ser manejados sin peligro, aun en alta tensión.

Art. 42. Los cortacircuitos se colocarán en puntos convenientes, dispuestos de tal manera, que sean fácilmente accesibles, sin que se corra el riesgo de tocar involuntariamente ninguna parte peligrosa de las máquinas.

Interruptores.

Art. 43. Los interruptores en baja tensión se dispondrán de manera que sean facilmente accesibles.

Art. 44. Los interruptores en baja tensión deberán estar constituidos en forma que al abrirlos en corriente normal no persista el arco. Se exceptuarán de esta regla los construidos especialmente para romper el circuito cuando éste no tenga carga.

Art. 45. El mango ó puño de los interruptores, en las líneas de alta tensión, será en general aislante. En caso contrario, el piso desde donde se maniobra deberá estar aislado.

Pararrayos.

Art. 46. Los pararrayos se colocarán en los extremos de todos los conductores principales aéreos que entren en los centros de producción, transformación y distribución de energía eléctrica, cuidándose de que sólo sean accesibles al personal encargado de su servicio, que sus comunicaciones con tierra sean perfectas e independientes, que las chispas producidas durante su funcionamiento no encuentren materias combustibles que puedan ser causa de incendios, y que su verificación se efectúe con gran frecuencia para cerciorarse de su estado y de la buena comunicación con tierra.

También se colocarán aparatos de esta especie y en iguales condiciones, en todos los postes que soporten líneas de alta tensión, teniendo cada uno de aquellos comunicación con tierra.

En los cuadros de distribución existirán también pararrayos independientes.

Acumuladores.

Art. 47. Los acumuladores se colocarán en un local bien ventilado, á fin de disminuir los perniciosos efectos de los vapores producidos; el piso debe ser sólido para resistir el gran peso de las baterías, y de material que no se deteriore si el líquido o electrolito del acumulador se derrama.

Art. 48. Cada acumulador se aislará de la banqueta ó estante en que se apoye por medio de un aislante no higroscópico, aislando también de tierra dicho apoyo.

En el local no se permitirá más alumbrado artificial que el de las lámparas incandescentes, en las condiciones que marca el art. 60.

Se prohibirá que durante la carga haya ningún objeto incandescente ó que pueda inflamarse.

Art. 49. Las baterías de acumuladores de alta tensión deberán estar rodeadas de un tablero ó piso aislado. Estarán dispuestas las conexiones de tal manera, que no se puedan tocar simultáneamente dos partes cuyos potenciales difieran más de 250 voltios.

Art. 50. Las baterías de baja tensión que alimenten la excitación de máquinas de alta tensión, que no se hayan unido á tierra, se considerarán como si fuesen de alta tensión para los efectos del artículo anterior.