La Energía eléctrica (1907-12-10 00:00:00), página 3

E.—TURBINAS Á REACCIÓN AXIAL, TIPO «FONTAINE-JONVAL».

    Característica referida á los cab. ef.
    CN
    50
    60
    75,5
    97
    126
    165
    235

    Idem (d. á caudal)
    CQ
    15,7
    18,8
    27,2
    31
    35,4
    40,6
    48,45

    Rendimiento industrial en %
    η
    76
    76
    76,5
    75,5
    75,5
    75,5
    75,5

    Idem en cab. ef. retenido á 1 m. salto
    j
    1,25
    1,71
    2,59
    3,8
    5,8
    8,75
    14,5

    Consumo en l.p. seg. referido á 1 m. de salto:
    \( \frac{Q}{\sqrt{H}} \) = ... \( Q_1 \)
    0,122 D²
    0,167 D²
    0,243 D²
    0,378 D²
    0,571 D²
    0,87 D²
    1,43 D²

    Rendimiento por minuto referido á 1 m.

    salto: \( \frac{\pi}{\sqrt{H}} \) = ... \( n_1 \)

    45,7 : D
    46,5 : D
    47,8 : D
    49,9 : D
    52,4 : D
    55,8 : D
    61,7 : D

    Velocidad circunferencial en m. por segundo
    \( v_e \)

    \( 2,195 \sqrt{H} \)

    Sección de la entrada del distribuidor, m²
    S
    0,251 Dm²
    0,314 Dm²
    0,393 Dm²
    0,503 Dm²
    0,628 Dm²
    0,785 Dm²
    1,005 Dm²

    Anchura radial de la rueda motriz
    a_r
    0,08 Dm
    0,1 Dm
    0,125 Dm
    0,16 Dm
    0,2 Dm
    0,25 Dm
    0,32 Dm

    Altura axial de la rueda motriz
    a_x
    0,15 Df
    0,16 Df
    0,175 Df
    0,19 Df
    0,21 Df
    0,23 Df
    0,25 Df

    Ángulos: distribuidor

    salida
    α
    7º 50'
    8º 30'
    9º 50'
    11º 50'
    14º 10'
    17º 10'
    21º 40'
    interior.

    rueda motriz entrada
    β
    26º 30'
    28º 30'
    31º
    35º
    39º
    44º
    50º

    rueda motriz salida
    γ
    13º
    14º 30'
    16º
    18º
    20º
    22º
    24º
    exterior.

    α
    6º 10'
    14º 20'
    15º 40'
    16º 20'
    21º
    27º 30'
    37º 30'

    β
    57º
    73º
    95º
    118º
    130º
    137º
    140º

    γ
    13º
    14º 30'
    16º
    18º
    20º
    22º
    24º

    Paso
    λ
    0,1 Df
    0,125 Df
    0,15 Df
    0,2 Df
    0,235 Df
    0,27 Df
    0,3 Df

    Número de palas

    ~ 30
    24
    20
    16
    14
    12
    10

(Continuará.)

PABLO GUNTHER,
Ingeniero.
J. M. de la Sociedad española de Construcciones Metálicas. Bilbao Zorroza.

Fábrica de lámparas de incandescencia de la Compañía general de Electricidad en Madrid.

La fábrica de lámparas que en el barrio del Pacífico de esta corte tiene instalada la Compagnie générale d'Electricité desde 1900, es indudablemente uno de los establecimientos de la industria eléctrica más importantes que en nuestro país existen.

La necesidad de extender y facilitar sus negocios en España, abaratando las lámparas de incandescencia que la industria alemana suministraba en condiciones económicas difícil de igualar y mucho menos de superar, obligaron á la poderosa Compagnie générale d'Electricité á ampliar sus establecimientos industriales, creando en Madrid una tercera fábrica de lámparas de incandescencia que hace algunos años, y empleando los procedimientos más modernos de la fabricación, surte con sus excelentes productos el mercado de la Península.

En el barrio del Pacífico, y muy cerca del puente de Vallecas, se alza la fábrica de lámparas de incandescencia que recientemente hemos visitado, merced á la amabilidad del director, que actuando de incomparable y entendido cicerone nos acompañó y explicó detalladamente todas las operaciones