La Energía eléctrica (1908-11-25 00:00:00), página 16

Universidad de Illinois, juntamente con Mr. D. Hamilton, han realizado experiencias sobre este asunto, cuyos resultados pueden resumirse en las siguientes conclusiones:

1.ª La hulla conservada en el agua no pierde su poder calorífico en cantidad apreciable.

2.ª La pérdida del poder calorífico de la hulla conservada en montones expuestos al aire, puede alcanzar un máximo que varía, según la hulla, de un 2 á un 10 por 100.

3.ª El almacenamiento al abrigo de la intemperie no ofrece grandes ventajas con respecto al amontonamiento expuesto al aire, salvo para las hullas ricas en piritas, en las cuales la combustión espontánea de éstas, acompañada de la desintegración correspondiente, tienen por efecto facilitar la eliminación de los hidrocarburos contenidos en la hulla, ó su oxidación.

4.ª En la mayoría de los casos, la pérdida del poder calorífico de la hulla termina á los cinco meses de estar amontonado.

5.ª Los resultados suministrados por experiencias realizadas con pequeñas cantidades ó muestras, deben ser considerados como una indicación de lo que ocurre con las grandes masas, pero sólo desde el punto de vista cualitativo.

Regularización del voltaje.—Como es sabido, no es posible regularizar el voltaje de los convertidores con un reóstato de cambio, como para los generadores de corriente continua, sin cargar el factor de potencia.

La relación entre el voltaje de corriente alternativa y el de corriente continua está fijada por la construcción de la máquina.

Para regularizar el voltaje es necesario actuar sobre la corriente alternativa, y hay para esto varios métodos.

1.º Adaptando conductores de derivación al primario ó secundario del transformador reductor.

2.º Introduciendo una reactancia en el secundario.

3.º El medio generalmente empleado consiste en intercalar entre el secundario del transformador y el convertidor un regulador de inducción.

4.º En las máquinas más recientes se emplea un elevador de corriente alternativa, acoplado directamente con el convertidor.

5.º Un último método consiste en obtener esta regularización por medio de un arranque auxiliar.

¿El alumbrado eléctrico perjudica á la vista?—Según el doctor H. H. Seabrook, los rayos espectrales de una cierta intensidad son perjudiciales á la vista; pero los azules, y más aún los violados, son los más peligrosos. Las perturbaciones de la vista que han tenido nacimiento con el desenvolvimiento del gas han aumentado cada vez más y á medida que se ha extendido el alumbrado eléctrico por incandescencia. Los ocultistas de todos los países han reconocido que el mecheo de kerosene es la luz artificial menos peligrosa. Si se considera el espectro de la luz del día á través de los cristales de la ventana, y también el espectro de un mecheo de kerosene, Argand, Wilbasch y de la lámpara eléctrica en un punto donde se coloca generalmente para utilizarlos, y se examina la cantidad de vidrio amarillo necesario para atravesar los rayos azules y violados, se encontrará que el mecheo de kerosene está en un extremo de la lista y el filamento incandescente en el otro.

El doctor Louis Bell es de una opinión bastante diferente; afirma que una cantidad moderada de rayos azules casi no puede considerarse peligrosa, y el doctor Krall emite una opinión muy parecida.

Este último autor dice que las extremidades rojas y violetas del espectro son inofensivas á la vista, y deben, por consiguiente, no producir más que pequeños cambios fotoquímicos en la retina. El peligro de un foco de luz se encuentra, por consiguiente, en su brillo excesivo. Las lámparas de petróleo, las bujías, etc., no han producido jamás irritación del ojo, porque tienen poca intensidad por cm² en comparación con las centenas de bujías que suministran las lámparas de arco ó de incandescencia intensivas. El alumbrado eléctrico es el mejor sistema, por lo que concierne á la vista, de todos los que se emplean, y no ha sido condenado más que por ciertos autores sin causa aparentemente real, porque estas autoridades demuestran hacia estos sistemas una aversión personal, sin que realmente tenga fundamento.

Esta cuestión técnica exige que se haga un estudio completo relacionado con la luz eléctrica, trabajo que deben emprender á la vez los fabricantes, ingenieros, ocultistas y el cuerpo médico.

Método de carga artificial para los transformadores.—De un artículo publicado por Electrotechnische Zeitschrift, de Berlin, de A. F. Custrin, extractamos:

«La potencia que puede soportar un transformador grande, de una manera permanente, no depende más que del calentamiento de las materias activas. Para determinar la potencia máxima á una elevación de temperatura dada ó el calentamiento producido por una carga también dada, es preciso someter al transformador á un ensayo en carga permanente.

Por razones económicas y técnicas, no hay que pensar en cargar directamente el aparato; es preciso, pues, recurrir á ciertos métodos que permitan cargar artificialmente los transformadores, es decir, producir pérdidas normales con un gasto de energía correspondiente solamente á estas pérdidas. En algunos de estos métodos, se une el transformador á un generador de corriente alternativa para producir las pérdidas normales en el hierro y se cargan las bobinas con corriente continua; en general, se necesitan dos tensiones diferentes para la corriente continua, una para cada arranque. El ensayo exige, por consiguiente, tres máquinas, y, finalmente, no se conocen las pérdidas en el cobre con la corriente alternativa. Estos métodos no dan una solución práctica del problema.

De otra manera, se puede alcanzar casi exactamente la temperatura final haciendo funcionar el transformador en vacío durante algún tiempo bajo una tensión tal, que las pérdidas en el hierro sean iguales á las pérdidas totales á plena carga. Des-