La Energía eléctrica (1907-11-10 00:00:00), página 25

A este importe hay que añadir:
La amortización, la cual, fijamos en cinco años solamente. El precio de una instalación Electror del tipo A 25, II completa, con batería de acumuladores y todos los accesorios dispuesta para funcionar, es de unas pesetas 2,75; la amortización será, pues, por mes, de unas 46 pesetas.

Engrases, etc.—Los gastos para engrases, algodones de limpieza, etc., vienen á resultar á unas 0,45 pesetas por kilovatio-hora, ó sea para los 100 kilovatios-hora unas 4,50 pesetas aproximadamente.

Recambio de lámparas.—Las lámparas de filamento metálico se garantizan para una duración de unas 1.000 horas y las de carbón para unas 800 horas.

Para las 7.200 lámparas-hora por mes, habrá, pues, que cambiar 9 lámparas de carbón, ó sea al precio unitario corriente de una peseta, igual pesetas 9 al mes.

Para las mismas 7.200 lámparas-hora por mes habrá que cambiar unas 7 lámparas de las de filamento metálico al precio unitario de pesetas 3,50, pesetas 24,5. Habrá, pues, un gasto suplementario en pro de las lámparas de carbón, de 17,5 pesetas mensuales.

Recapitulemos, pues, los gastos que origina mensualmente la instalación Electror en el caso particular que nos ocupa:

    Gasto de gasolina
    Pesetas 90

    Amortización (en cinco años)
    46

    Engrases, etc.
    4,50

    Sustitución ó recambio de lámparas
    17,50

    TOTAL
    Pesetas 158

Al proveerse de fluido procedente de cualquier Central eléctrica al precio corriente de pesetas 1,10 por kilovatio-hora resultaría el gasto mensual para las 7.200 lámparas-hora, á 35 vatios cada una—252 kilovatios-hora, á pesetas 1,10—pesetas 277,20.

La economía será, por lo tanto, aplicando la instalación Electror mensualmente de pesetas 119,20, ó sea aproximadamente un 43 por 100 en comparación á la anteriormente indicada.

Además de esta gran ventaja económica, tienen estas instalaciones la de contar con la batería de acumuladores, la cual constituye una reserva segura y dispuesta para en cualquier momento deseado prestar servicio automáticamente. También hay la ventaja de que se puede, una vez cargada la batería, acoplarla en paralelo con el grupo Electror, aumentando considerablemente la potencia disponible, y de este modo podrá la instalación alimentar no solamente 48 sino 80 lámparas de 10 bujías, de filamento metálico.

Las combinaciones á que se presta la instalación Electror que fácilmente puede manejar cualquier persona por poco versada que esté en asuntos de electricidad, siguiendo las sencillas instrucciones que facilita la Sociedad constructora, son las siguientes:

1.º Alumbrar con la dinamo y la batería. 2.º Alumbrar con la batería sola quedando el motor parado. 3.º Cargar la batería sin dar luz; y 4.º Cargar la batería dando luz al mismo tiempo.

Fácilmente se comprende, que las instalaciones Electror con su batería, serán aplicables también para la carga de coches automóviles eléctricos, para calefacción eléctrica, cocina, ventiladores, baños eléctricos, galvanoplastias, y en pequeño, á la multitud de aplicaciones industriales que emplean sus hermanas mayores, las grandes y poderosas Centrales eléctricas, que todavía no pueden enredar con sus hilos las casas aisladas, las granjas, los caseríos, las aldeas y multitud de pueblecitos donde no disfrutan de las inmensas ventajas del sorprendente y civilizador fluido.

Sancho López López.