La Energía eléctrica (1909-05-10 00:00:00), página 6

Grupo del pie de la presa.....................................................500 caballos
Central de Colmenar Viejo.................................................3.000 idem.
Central del Pardo............................................................5.000 idem.
Total.....................................................................................8.500 idem.

La potencia media es la siguiente:
Grupo del pie de la presa.....................................................500 caballos
Central de Colmenar Viejo.................................................3.000 idem.
Central del Pardo............................................................3.900 idem.
Total.....................................................................................7.400 idem.

La diferencia proviene de los 1.000 litros por segundo que el canal que va á la Central del Pardo puede llevar, de exceso sobre el caudal medio.

Hay que observar que la gran presa sólo embalsa ahora poco más de la mitad del volumen que se ha pensado darle para la regularización completa del río, de manera que en el estaje sólo podrá suministrar de una manera continua la mitad del caudal medio; y por lo tanto las máquinas la mitad sólo de la energía total. Pero aquí aparece la segunda ventaja, atrás mencionada, de la reserva hidráulica.

Porque según la curva de consumo (la que reproduce la fig. 6.a corresponde al 1.º de Marzo de este año), el factor de carga es más 6 menos 1/2, es decir, que la energía total consumida en el día es sólo la mitad de la correspondiente á la potencia máxima desarrollada. De manera que conservándose ese factor de carga, la Empresa podría en el esto suministrar en las horas de mayor carga su potencia media, pudiendo atender al consumo total diario correspondiente con la energía producida por la mitad del caudal medio.

La potencia máxima de los saltos podría suministrarse durante el tiempo que el segundo canal pueda llevar 4 m³ por segundo. Como el depósito de 100.000 m³ estará recibiendo sólo 3 m³ por segundo, la diferencia, ó sea 1 m³ debe ser suministrada por dicho depósito. Fácilmente se encuentra que puede suministrarse hasta durante 27 horas; y como las de consumo máximo son sólo de 4 á 6, sólo se vaciará durante ellas una parte del embalse, que luego volverá á llenarse en las horas de menor carga. Mas si con el factor de carg a 1/2 se llega en el servicio á la potencia máxima de los saltos, no basta, para suministrar la correspondiente energía total diaria, la mitad del caudal medio.

Es preciso notar que para que la empresa pudiese suministrar de una manera científica y sería la mencionada potencia media tendría que aumentar su maquinaria de manera de tener, la conveniente reserva de la misma. A este respecto el Sr. González Echarte nos informó que en la Central del Pardo está previsto el sitio para otro grupo de 2.500 caballos. Tendría además la Empresa que hacer en las líneas y aparatos las modificaciones necesarias.

Una vez terminada la gran presa, y pudiéndose embalsar 45 millones de metros cúbicos, la Hidráulica Santillana podrá suministrar potencias máxima y energía total mucho mayores que las que corresponden al actual embalse; pero tendrá que hacer en los canales, Centrales, líneas, etc., importantes e indispensables modificaciones.

Del Centro de transformación de la calle de San Rafael salen los cables subterráneos que reparten el fluido por la ciudad.

Entre sus clientes más importantes cuenta la Empresa á la Sociedad de Electricidad de Chamberí. En la Central principal de ésta, situada en el paseo de Luchana se han instalado 4 grupos transformadores rotatorios, formados cada uno de un motor trifásico sincrónico, de 3.500 voltios, 50 periodos y 375 revoluciones por minuto, unido directamente á una dinamo de corriente continua de 500 caballos. Hay además, para el arranque de los anteriores grupos, otro compuesto de motor asincrónico y dinamo de corriente continua de 310 caballos.

Fig. 6.a