La Energía eléctrica (1909-06-10 00:00:00), página 6

Los saldos acreedores de la Sociedad eran en cierre de balance 52.366 pesetas, y los deudores tan sólo de 7.643.

Esta Sociedad (cuyo capital es de pesetas 500.000, sin haber tenido necesidad de emitir obligaciones) ha obtenido durante el año las siguientes distinciones honoríficas que sumar á las muchas que por la bondad de los aparatos que construye lleva conquistadas: gran premio en la Exposición hispano-francesa de Zaragoza, medalla de oro y uso del escudo de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.

COMUNICACIÓN CON TIERRA DE LOS PUNTOS NEUTROS EN LAS DISTRIBUCIONES TRIFÁSICAS.—Aunque la unión á tierra de los puntos neutros en los sistemas trifásicos ha sido objeto de numerosas discusiones, parece que la solución que da mejores resultados en la práctica, es unir á tierra un solo punto neutro por intermedio de una resistencia conveniente.

Según se indica en «L'Eclairage Electrique», esta manera de proceder se funda en dos razones principales:

1.º Si se unen á tierra todos los puntos neutros, la diferencia de potencial máxima entre aquéllas y los conductores es igual á la que existe entre dos de éstos dividida por \( \sqrt{3} \).

Este resultado es muy conveniente en teoría, pero prácticamente presenta los defectos de que si se produce un circuito corto en una línea, puede ocasionar perturbaciones de importancia en toda la red y de que por mediación de las uniones á tierra pueden circular corrientes considerables entre los diversos aparatos.

2.º—Si ningún punto de la canalización está unido á tierra y se destruye el aislamiento de una fase, no funcionarán por esta causa los disyuntores correspondientes, de modo que si al mismo tiempo se destruye el aislamiento de otro conductor próximo al de la fase citada, se producirá un circuito corto violento.

La experiencia ha demostrado, además, que cuando después de este circuito corto funcionan los disyuntores, se forma en éstos un arco muy potente y las oscilaciones á él debidas pueden oca- sionar en la distribución averías de importancia.

Este arco se explica porque la tensión entre dos conductores es \( \sqrt{3} \) veces mayor que la existente entre uno de ellos y la tierra.

Las corrientes á que antes se ha hecho referencia, han sido comprobadas en una instalación de dos alternadores de 3.000 kilowatts á 6.600 volts en la que todos los puntos neutros de los generadores y motores estaban unidos á tierra. El valor de dicha corriente de circulación llegó á ser 250 amperes. En otro caso en que un alternador de 1.500 kilowatts estaba acoplado en paralelo con uno de 3.000 kilowatts á 6.600 volts, y úni- camente estaban unidos á tierra los puntos neutros de los generadores, la corriente de circulación fué de 50 amperes.

Resulta, pues, como al principio se ha dicho, que lo mejor es unir á tierra el punto neutro de una sola máquina para toda la instalación; pero como cuando hay varias de ellas pueden funcionar indiferentemente unas de otras ó todas á la vez, hay necesidad de unirlas todas á tierra por sus puntos neutros, intercalando un interruptor en cada toma de tierra y cerrando únicamente uno de ellos, correspondiente á una máquina que esté funcionando.

FUERZA ELECTROMOTRIZ DE UN ARCO.—Ayerton y otros han demostrado que la energía consumida en un arco eléctrico entre electrodos de carbón es función lineal de la longitud del arco ó de la intensidad de la corriente, cuando ésta ó aquélla permanecen constantes, y que la fuerza electromotriz del arco pueden representarse por la fórmula general \( e = a + b l + \frac{c}{l} + d l \), en la cual \( a \), \( b \), \( c \), \( d \), son constantes, \( i \) es la intensidad de la corriente y \( l \) la longitud del arco.

Recientes experiencias verificadas por los Señores C. E. Guye y L. Zebriskoff, de Ginebra, con electrodos metálicos comprueban que puede aplicarse la misma fórmula general en el caso de que los electrodos sean de platino, oro, plata, paladio, cobre, hierro, níquel y cobalto. Los electrodos empleados en los ensayos eran varillas de 16 mm. de diámetro; la intensidad de la corriente variaba entre 2 y 18 amperes, y la longitud de arco entre 0 y 2 y en algunos casos 4 mm., siendo la fuerza electromotriz de la dinamo 90 volts. Las constantes para los diversos metales se dedujeron de experiencias con tres distintas longitudes de arco y 4 ó 8 intensidades distintas. En el caso del hierro, níquel y cobalto, el arco es perturbado por la formación de finas agujas de un producto sublimado, del que los autores no suministran más pormenores.

PINZAS NUEVAS PARA LOS PORTA-LÁMPARAS EN LAS LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA.—Sin género de duda, el porta-lámparas es la parte más importante de todos los accesorios eléctricos. La construcción interior de estos ha pasado por fases muy variadas; hubo un tiempo en el que el contacto de resorte daba lugar á defectos numerosos, y -in embargo se ha llegado á perfeccionarlos hasta el punto de que ya no se les pueda exigir más. Los inconvenientes que presentan se manifiestan desde hace tiempo en las bornas del lado posterior. Desde el principio del desarrollo de la industria hasta el día, tanto los obreros como los instaladores han tropezado con serios inconvenientes respecto á este punto y el haberse quemado los hilos ha sido uno de los accidente más frecuentes.