La Energía eléctrica (1908-01-10 00:00:00), página 14



    Serie G.
    Serie L.M.
    Serie L.
    Serie L.N.
    Serie N.
    Serie R.N.
    Serie R.
    Serie R.M.

    Pelton
    —
    —
    —
    —
    —
    —
    13
    —

    Girard
    —
    10 %
    4
    —
    —
    9
    1
    —

    Fontaine
    —
    16 %
    3.5
    —
    9
    8.5
    18.5
    —

    Francis
    13.5 %
    9 %
    5
    2 %
    5
    7
    12.5
    18

Naturalmente, desde \( C_{N_r} = 10 \) hasta 310 se pueden construir una infinidad de series de turbinas, pero cada tipo conviene para los valores de \( C_{N_r} \) de nuestros cuadros A — H, en los que todas las turbinas están calculadas sobre la base de \( D = 1 \) metro; \( H = 1 \) metro; \( n = \) por 1 metro; \( Q = \) caudal que pase con 1 metro de salto, de modo que para que una instalación de caudal \( Q \) y de salto útil \( H \), se encuentra el correspondiente \( Q \) por 1 metro por simple división con \( \sqrt{H} \) y las verdaderas revoluciones p. m. por multiplicación con \( \sqrt{H} \).

El sencillo manejo de los cuadros lo explican los siguientes ejemplos:

1) Una fábrica tiene un salto útil de \( H = 6 \) m y un caudal constante de 7.000 l. p. seg.; representando \( ~ 425 \) cab.º ef.; \( n = 70 \) p. m.

Solución.—Los únicos cálculos que debemos hacer son: buscar

\[
\sqrt{H} = 2.45;
\]

calcular

\[
C_{N_r} \frac{n}{H} \cdot \sqrt{\frac{N}{\sqrt{H}}} = \frac{70}{6} \cdot \sqrt{\frac{425}{2.45}} = \sim 155
\]

el caudal por 1 m. salto lo encontraremos dividiendo \( Q \) por \( \sqrt{H} \) o 7.000 : 2,45 = 2.860, ahora buscamos en nuestros cuadros \( C_{N_r} = 155 \); el valor más próximo lo encontramos en el cuadro F, tipo Fontaine, serie R, la turbina correspondiente sería: No 24; \( D = 1.800 \) mm.; rev. p. m. = 31 \( \sqrt{H} = 76 \); rendimiento industrial 75 \( \frac{1}{4} \) por 100; peso aproximativo según el último cuadro:

\[
P = (a . D' \sqrt{Q} + 2H + 2HP) \cdot 108.5 = (72.5 . 1.8 \sqrt{7.000} + 2 . 6 + 2.425) 1.085 =
= 12.750 - 13.000 \text{ kgs. con 1 m. de eje vertical},
\]

También una turbina Francis serviría en este caso; en el cuadro H encontramos \( C_{N_r} = 185 \); serie R. N., No 24 con \( D = 1.800 \) mm.; pero las revoluciones en este caso son: 32.9. \( \sqrt{H} = 80.5 \) p. m. la turbina marchará algo más de prisa, el rendimiento industrial es 82,725 por 100, la turbina rendirá ahora unos 31,5 cab.º más y peso aproximado será:

\[
P = (a . D' \sqrt{Q} + 2H + 2HP) 1.07 = (60 . 1.8 \sqrt{7.000} + 2 . 6 + 2.453) 1.07 = 10.600 =
= \sim 11.000 \text{ kgs. con 1 m. eje vertical}.
\]

Vemos que la turbina más conveniente, en este caso sería una Francis con mejor rendimiento, menos peso y por tanto más barata.

2) Para una central se necesita una turbina horizontal de 100 caballos efectivos con un salto útil de 25 metros; arranque del alternador por correa.

Solución.—A causa de que se pide arranque por correa, estamos libre en la elección de las r. p. m. Nosotros buscamos

\[
\sqrt{H} = 5; \quad Q = \frac{100}{10 . H} = \frac{100}{250} = 0.4 = 400 \text{ litros por segundo},
\]

por consiguiente:

\[
\frac{Q}{\sqrt{H}} = \frac{400}{5} = 80;
\]

\( C_{N_r} \) obtenemos, al elegir por ejemplo

\[
n = 350 . = \frac{350}{25} \sqrt{\frac{100}{5}} = 14 . 4.46 = 62.5 = \sim 60,
\]

nuestro cuadro nos dice: