La Energía eléctrica (1908-11-25 00:00:00), página 17

pués, se pone en cortocircuito el transformador y se le hace funcionar con pérdidas del mismo valor en el cobre.

Estas cargas alternativas actúan en el transformador hasta que se alcance el estado permanente. También en este caso hay que emplear dos tensiones diferentes y el aislamiento está sometido en la marcha en vacío á una tensión 1,5 veces más elevada que la normal.

El mejor método para cargar artificialmente consiste en acoplar dos transformadores, tanto por los arrollamientos de alta tensión como por los de baja tensión. En uno de los circuitos se intercala un pequeño transformador reglable, ó bien en un arrollamiento del transformador se instala una bobina de un número de vueltas más ó menos grande, según la calda de tensión de los dos transformadores.

Cuando en un lado unido á una red de tensión conveniente se producen inducciones normales en el hierro é intensidades normales en los arrollamientos, el estado del transformador corresponde enteramente al estado del transformador sometido á su carga natural desde el punto de vista de las pérdidas en el hierro y en el cobre.

El método se aplica á los transformadores mono y polifásicos; la máquina generatrix suministra solamente el doble de la corriente en vacío bajo la tensión normal del transformador. Este método presenta inconvenientes: hay que tener dos transformadores semejantes ó casi semejantes para el ensayo; en segundo lugar, precisa un transformador reglable capaz de soportar las intensidades y las tensiones, ó bien bobinas especiales.

El autor describe un nuevo método que permite cargar de la misma manera un transformador. Hay que satisfacer tres condiciones: cada arrollamiento debe formar por sí mismo un circuito cerrado en el que la corriente de carga pueda circular sin cargar la máquina de alimentación; la fuerza electromotriz inducida por el flujo normal en cada arrollamiento debe estar compensada casi completamente por una fuerza electromotriz opuesta; y, por último, no debe quedar más que una débil resistencia para cubrir la caída de tensión producida por una corriente de intensidad normal.

Para los transformadores monofásicos se aplica el método del siguiente modo:

Cada arrollamiento está dividido en dos mitades unidas en paralelo. La fuerza electromotriz necesaria para producir la intensidad de corriente normal en el circuito cerrado, se obtiene por la supresión de algunas vueltas de una de las dos mitades del arrollamiento.

Esta supresión puede hacerse lo mismo en el primario como en el secundario, porque los amperios-vueltas ó las fuerzas magnetométricas de las dos mitades del arrollamiento primario se oponen la una á la otra y no ejercen ninguna acción sobre el campo ó sobre el arrollamiento secundario. Evidentemente, la tensión de ensayo no es más que la mitad de la tensión normal.

Se puede emplear el mismo método para los transformadores polifásicos, haciendo en cada fase las conexiones indicadas. En un trifásico se necesitan seis bobinas de ensayo, lo que es demasiado complicado; se puede emplear un método mucho más sencillo. Se agrupan en triángulo los dos arrollamientos y se obtienen así los circuitos necesarios para las corrientes de carga, en los que no se produce ninguna fuerza electromotriz para un flujo normal.

Si una fase cualquiera del arrollamiento secundario tiene un pequeño número de vueltas correspondiente á la caída de tensión de las tres fases de los dos arrollamientos, el transformador bajo la tensión normal toma la carga deseada.

El inconveniente proviene de que las diferentes partes ó fases están desigualmente cargadas. Esta desigualdad no es sensible para un número de vueltas que corresponda bien á la caída de tensión, pudiéndose obtener sin dificultad la carga media exacta. Las corrientes suministradas por la máquina de alimentación están poco aumentadas con relación al valor de la corriente en vacío.

El estado real de carga de un transformador trifásico de 300 k. v. A. á 1.000/5.200 voltios, 176/34 amperios y 50 periodos, de la casa Schwarz Kopf, se expresa con las cifras siguientes:

Lado de baja tensión.

\[
F_1 = 368 \text{ voltios.} \\
F_2 = 684 \\
F_3 = 542
\]

\[
J_1 = 177 \text{ amperios.} \quad J_1^o = 34,2 \text{ amperios.} \\
J_2 = 160 \qquad J_2^o = 36 \\
J_3 = 138 \qquad J_3^o = 48,3
\]

Lado de alta tensión.

\[
i_1 = i_2 = i_3 = 32,5 \text{ amperios.} \\
(172 \text{ amperios reducidos al lado baja tensión).} \\
e = 368 \text{ voltios} \\
(6,8 \text{ voltios reducidos al lado baja tensión).} \\
e' = 275 \text{ voltios} \\
(5,2 \text{ voltios reducidos al lado baja tensión).}
\]

En una de las ocho bobinas de alta tensión de la fase interior se quitaron 43 vueltas. Se puede citar que con la tensión estrellada normal de 577 voltios (tensión compuesta 1.000 voltios) la corriente en vacío (compuesta) era de 24 amperios aproximadamente.

El desarrollo de la lámpara al tungsteno.—La lámpara de tungsteno ha venido á ser ahora uno de los más importantes medios de alumbrado. Los procedimientos de fabricación, perfeccionados poco á poco, permiten hacer hoy lámparas sólidas, cuyo filamento puede soportar un desgaste muy largo. Los ensayos han demostrado que la duración de una lámpara de tungsteno es de mil horas por término medio; en ciertos casos esta duración ha sido de 3.000 horas, pudiéndose afirmar que cuando la fabricación esté perfeccionada, sea posible hacer lámparas que puedan durar en buenas condiciones estas 3.000 horas.

Al contrario á lo que se ha objetado, y según las experiencias de Massachusetts Institute of Technology, la resistencia de la lámpara no crece á medida que se usa. Los ensayos hechos por el profesor Lawrence han demostrado que, después de 300 horas, la potencia absorbida por cada lámpara no había aumentado.