La Energía eléctrica (1908-08-25 00:00:00), página 18

de malla relativamente apretada rodeando completamente los muros y el techo; los puntos culminantes estarán provistos de numerosas puntas. Se han hecho experiencias sobre una instalación de este género.

La instalación que ha servido para los ensayos, consistía esencialmente en una pequeña chimenea en cuyo interior se podía producir una corriente ascendente de gases calientes, por medio de un quemador de gas. Esta chimenea estaba provista, á voluntad de uno, dos, tres ó cuatro conductores verticales, igualmente repartidos sobre la periferia y reunidos entre sí hacia la cúspide por un círculo metálico al que se unía una serie de vástagos verticales, terminados por puntas bi ó trifurcadas. Todos estos conductores estaban mantenidos á lo largo de las paredes de la chimenea por tiradas de pata de cierre, directamente soldadas sobre ellos, y no estaban, por consiguiente, aislados, con relación á la mampostería.

La descarga disruptiva se producía por un oscilador de Tesla de 1,20 m. de chispa, entre cuyos polos se intercalaban los conductores del pararrayos. Además, las resistencias aparentes del circuito del pararrayos podían arreglarse á voluntad, para estudiar las variaciones de los resultados.

Los ensayos realizados por medio de esta instalación permitieron demostrar los hechos siguientes:

1.º A pesar de la resistencia del pararrayos, puede suceder, cuando la resistencia de éste es suficiente, que la chispa se haga de preferencia un camino por los gases calientes que están en el interior de la chimenea, y así, para evitar la destrucción de ésta, es indispensable recubrir su abertura superior con una rejilla metálica directamente en comunicación con los vástagos del pararrayos.

2.º La forma y las sinuosidades de los conductores colocados entre las puntas y la tierra no tienen absolutamente ninguna influencia sobre su conductibilidad. Pueden presentar ángulos vivos, sin que el fluido tenga tendencia á derramarse exteriormente por los ángulos.

3.º La descarga en penacho tiene lugar por todas las puntas á la vez, desde que la tensión entre éstas puntas y la bola que forma el polo del oscilador resulta muy elevada.

A consecuencia de estos ensayos, el departamento americano de la Marina, ha decidido que la protección de sus chimeneas se haga de la manera siguiente:

Sobre toda la altura de la chimenea, si tiene menos de 15 m. de altura, se deben fijar dos conductores simétricos paralelos á sus generatrices; se deben poner tres si la altura está comprendida entre 15 y 30 metros, y cuatro, si la altura excede de 30 metros; la orientación de estos conductores es tal, que uno de ellos está vuelto hacia la dirección de los vientos dominantes. En la cúspide de la chimenea, bajo el sombrero, se reunirán estos conductores entre sí por un círculo de metal, soldado y mantenido por patas de metal igualmente soldadas sobre él e incrustadas en la mampostería. De este círculo parten vástagos verticales en mayor número que los conductores terminando, cada uno en la parte superior por puntas de dos ó tres penachos; por último, por encima de la abertura de la chimenea se unirán estas puntas entre sí por una tela metálica de mallas relativamente espesas.

De preferencia, los vástagos verticales serán de cobre, y las patas de empotramiento de latón.

Es casi cierto que chimeneas protegidas de esta manera no tienen nada que temer de las descargas atmosféricas, tanto oscuras como directas; la industria podrá inspirarse ventajosamente en estas interesantes experiencias.

Los Balances de las sociedades y su publicación en la "Gaceta,".

El Juzgado de la Inclusa ha reconocido la procedencia de lo solicitado por varios Bancos, á los cuales defendían los Sres. Lustres y Alcalá Zamora, dictando un auto, cuyos fundamentos de doctrina y parte dispositiva tenemos el gusto de publicar:

Competencia Gaceta de Madrid con Banco de Vigo y otros.

Madrid 27 de Julio de 1908.

Auto. Considerando: que la personalidad del actor en este juicio así como en el derecho cuya realización en el mismo se pretenden, nacen y se derivan del contrato de 25 de Junio de 1903, en el que mediante previos concursos y adjudicación, obtuvo la Compañía representada por el procurador D. Fernando Ramón Luis el arrendamiento de la Gaceta de Madrid.—Considerando: que la naturaleza y régimen de dicha publicación oficial son la de un servicio público del Estado reglamentada especialmente por disposiciones de carácter administrativo que regulase su ejercicio y funcionamiento.—Considerando: que la condición de arrendatario del actor por la que se subroga en todos los derechos, y acciones y obligaciones del arrendador, no engendra en favor de aquél otros derechos ni acciones procesales que, aquellas declaradas y reconocidas por la índole del servicio, no siendo, por tanto, admisible que en su representación de contratista pueda emplear para el cumplimiento coercitivo de las obligaciones impuestas por la ley á las entidades comerciales con relación á la Gaceta de Madrid, ni indistinta, ni alternativa, ni subsidiariamente otros procedimientos que los privativos de entidad arrendadora que el orden general de los poderes