La Energía eléctrica (1908-03-10 00:00:00), página 20

Art. 62. Si se emplean al mismo tiempo el alumbrado eléctrico y el gas, se tendrá especial cuidado en aislar perfectamente todo contacto entre las cañerías de gas y los aparatos eléctricos.

Art. 63. En las corrientes de alta tensión, los soportes de las lámparas deben estar, ó al abrigo de todo contacto, ó en comunicación con tierra.

Art. 64. Cada una de las lámparas puestas en serie, debe estar provista de una disposición tal que, en caso de interrupción en la lámpara, se establezca automáticamente un corto circuito ó una derivación.

Medidas para evitar incendios.

Art. 65. En los locales en que se produzcan usualmente mezclas explosivas de gases, polvos, ó haya materiales explosivos ó inflamables, no se podrán instalar dinamos, electromotores, transformadores ni otros aparatos que puedan producir chispas (excepción hecha de las máquinas que no tengan escobillas), si no están provistas de cajas ó envolventes herméticas que eliminen, en cuanto sea posible, peligro de inflamación y explosión. En todo caso, la instalación deberá estar hecha de modo que la producción fortuita de chispas no pueda provocar la inflamación de cuerpos combustibles.

Art. 66. Los interruptores y demás aparatos en que se produzcan usualmente interrupciones de corriente, deben estar concebidos de manera que la producción eventual de chispas, no pueda encender á cuerpos inflamables próximos.

Art. 67. Los reóstatos y las partes de los aparatos recorridos por la corriente deben estar dispuestos de suerte, que ni por calentamiento ni por producción de chispas, puedan ocasionarse incendios ni explosiones.

Aplicación de este Reglamento.

Art. 68. Este Reglamento se aplicará á todas las industrias y trabajos en que se produzca ó haga uso de energía eléctrica, ya se establezcan de nuevo ó funcionen con anterioridad á su publicación.

Art. 69. El Reglamento entrará en vigor seis meses después de su aprobación y publicación en la Gaceta de Madrid.

Madrid 15 de Febrero de 1906.—El jefe de la Sección segunda, José Marud.

SECCIÓN DE CONSULTAS

Sr. Presidente de la U. E. E.:
Nos permitimos someter á usted las consultas siguientes:

1.a La obligación de presentar cada mes la declaración jurada de la producción media diaria de fluido á que veníamos obligados antes, ¿subsiste lo mismo ahora que tributamos por utilidades según la nueva ley?

2.a La obligación de tener vatímetros registradores, ó de alimentarlos ó cambiarlos si aumenta la producción y no alcanzan los actuales, ¿subsiste también?

3.a En virtud de las recientes disposiciones modificando la manera de tributar las Sociedades anónimas desde 1.º del corriente año, ¿debemos pagar por utilidades en el ejercicio de 1907, á pesar de que tributamos por industrial durante dicho año?

Contestación.

A la 1.a Es indudable que desde 1.º de Enero ha cesado la obligación de presentar los partes mensuales de producción por las Sociedades anónimas, que tributarán desde la fecha indicada por utilidades.

2.a No es obligación para las Sociedades anónimas tener aparatos registradores ó contadores; sin embargo, no deben quitarse de las Centrales; porque pudiera llegar el caso, como ya ha ocurrido más de una vez, de ser necesaria la comprobación de la producción para liquidaciones del impuesto del consumo del 10 por 100, y segundo.

3.a No cabe la menor duda de que habiendo pagado esa Sociedad en 1907 por industrial, no debe liquidársela, ni exigirla más que el 3 por 100 del dividendo que corresponda á los accionistas, (caso que le haya), por el concepto de utilidades.