La Energía eléctrica (1908-10-10 00:00:00), página 14

especiales á ciertos tipos de lámparas, sean de incandescencia, de arco para corriente continua ó alternativa, sea, en fin, de vapor de mercurio, y en una segunda tabla indica el precio de estos alumbrados tomando como tasa de energía 0,10, á 0,60 el Kilowatio-hora.

Examina en seguida las características especiales de las lámparas colocadas en serie y su gasto total tomando como precio de la energía entre 0,01 y 0,10 el Kilowatio-hora.

De estas tablas tomamos solamente los diagramas adjuntos.

Medida de pequeñas longitudes por la electricidad.—El aparato descrito por A. Guillet en la Revista Eléctrica permite valorar un desplazamiento de menos de \( \frac{1}{300} \) de micron.

He aquí el principio:
Una bobina plana C invariablemente unida á la dimensión en la que se quiere valorar la variación, está colocada entre dos bobinas A y B del mismo eje que la bobina P. En el circuito A + B está intercalada una fuerza eléctrica variable; la bobina C está intercalada en el circuito de un galvanómetro; las corrientes variables de A y B producen en C efectos opuestos de inducción.

Se principia por colocar C de manera que el potencial de sistema A + B sea nulo, después se produce el fenómeno mecánico ó físico, que cambia de E la posición de C.

Si la inducción es producida estableciendo ó suprimiendo n veces por segundo en corriente constante, la corriente inducida tiene por intensidad media \( \frac{\Delta m'}{5} \) I; para E' se tendrá \( \frac{\Delta m'}{5} \) I'.

Si se regula la resistencia de modo que se lleve índice siempre sobre la misma dirección se tiene

\[
\frac{\Delta m}{5} I = \frac{\Delta m'}{5} I'
\]

Como el aparato está construido de modo que \( \Delta m \) sea proporcional á E, se tiene:

\[
\frac{E'}{E} = \frac{C'}{C} \frac{I}{I'}
\]

Para graduar el aparato, es preciso tomar para E' un desplazamiento conocido.

Nuevas centrales.—El día 3 del actual tuvo lugar la inauguración de la fábrica de electricidad que la Sociedad Electra del Paraja ha construido en Esles (Santander) para dar fluido eléctrico á los pueblos de los valles de Cayón y de Carriedo.

Las obras han sido realizadas bajo la dirección de D. José María Mesones, gerente de la Sociedad.
La toma de aguas del río Parajas y de los arroyos de la Juncosa se hace por medio de una presa de seis metros de altura y cuarenta metros de longitud en su coronación.

Las aguas se conducen por una tubería de hormigón de unos 1.200 metros de longitud, que termina en un pequeño depósito, desde el cual arranca la conducción forzada, constituida por una tubería de acero asfaltado de 420 metros de longitud, que termina en la casa de máquinas.

Esta tubería, que viene dando excelentes resultados en cuantas conducciones de aguas se ha utilizado, procede de los talleres Roig Hermanos, de Villanueva y Geltrú.

Las aguas, después de haber actuado sobre las turbinas, vuelven á incorporarse al río, habiendo creado un salto de 150 metros de altura total.

La central hidroeléctrica está constituida por dos grupos electrógenos de 75 caballos cada uno, formado por una turbina Pelton y una dinamo de corriente alterna trifásica, directamente acopladas.

En el local de la casa de máquinas se ha dejado espacio suficiente para un tercer grupo cuya cimentación está terminada, previniendo el caso de que futuros desarrollos de la central hicieran necesario su restablecimiento.

Las turbinas han sido construidas por los Talleres de San Martín, y las dinamos y todo el material eléctrico ha sido suministrado por la Sociedad A. E. G.-Thompson Houston Ibérica.

La línea de transporte de energía eléctrica será doble, una que sirva para el alumbrado de los pueblos de Esles, Llerana, Abionzo, Villacarriliedo y Selaya y otra para el servicio de los de Lloreda, Santa María de Cayón, La Abadilla y Sarón, en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón.

Línea de transporte.—En el Gobierno civil de Santander han sido presentados por D. Calixto Rodríguez y D. Emilio Botín, respectivamente, los proyectos para instalar una línea de energía eléctrica y aprovechar aguas del río Saja, en Reocín.

Contadores de electricidad aprobados.—Por Real orden de 3 del actual (Gaceta del 7) se ha aprobado el contador de electricidad de amperios-hora, tipo E, para corriente continua, que ha solicitado don Gustavo Flame, en representación de la Westinghouse Electric Co Limited, de Paris.

Turbina á vapor Parsons-Tosi, de 12.000 caballos.—Esta turbina está destinada á la Estación Central de Buenos Aires, que debe contener tres semejantes. Puede, á 750 vueltas por minuto, desarrollar normalmente 12.000 caballos, y 14.200 durante dos horas, con vapor á una presión de 12 kilogramos y recalentado á 300°. Acciona una dinamo trifásica á 25 periodos y 12.000 voltios.

Esta turbina es del tipo Parsons. Lleva una cubierta de fundición en dos partes, que han sido fundidas á alta temperatura antes de darlas la forma definitiva, á fin de evitar toda deformación por consecuencia de esfuerzos moleculares. Va provista de una envoltura aislante.

Los cojinetes están construidos á prueba de una presión de 1.500 kilogramos.

El condensador de superficie cilíndrica tiene 2,50 metros de diámetro, 1.300 metros cuadrados de superficie y contiene 3.770 tubos de latón de 0,22 metros de diámetro exterior, 0,19 metros de diámetro interior y 3 metros de longitud. La llegada de vapor tiene un metro 60 x 2 metros. Pasan por esta abertura 42 metros cúbicos por segundo.

La bomba de aire es de dos cilindros y está accionada por una dinamo de 80 caballos, girando á 145 vueltas por minuto.

Las bombas de circulación suministran 425 li