La Energía eléctrica (1908-02-10 00:00:00), página 22

revestimiento metálico en comunicación con tierra. Se establecerán también envolventes protectoras adecuadas en los colocados en el interior y á lo largo de los edificios para preservarlos de todo contacto.

Estas envolventes deben comprender toda la extensión accesible al contacto de las personas, pudiendo ser reemplazadas en los sitios especialmente inaccesibles, como son los muros de fachada, por una red protectora de 15 centímetros de longitud de malla como máxima.

La distancia mínima del conductor (desnudo ó aislado), á las paredes del edificio ó á la envolvente será de 10 centímetros.

Art. 19. El paso á través de muros y techos se regirá por las reglas siguientes: ó se establecerá canal aisladora que permita una separación mínima de 5 centímetros del cable á la pared, colocando el conductor sobre aisladores de campana, ó se emplearán tubos de porcelana ó otra materia aisladora equivalente, cuyas extremidades rebasen los paramentos lo menos 5 centímetros y terminen al aire libre, disponiéndose un tubo para cada conductor.

Ar. 20. Los cables bajo plomo, armados, y los conductores de envolvente metálica no exigen envolvente protectora y pueden ser colocados accesibles en (ó sobre) los techos, muros y suelos.

Los tubos protectores de cables deben ser de metal resistente y tener espesor igual ó mayor de un milímetro.

Art. 21. El aislamiento de un conductor no ha de ser fácilmente desintegrado por su contacto, salientes ó aristas agudas, y los extremos deberán estar unidos eléctricamente para permitir la comunicación con tierra.

Art. 22. Los tubos estarán dispuestos en forma que se haga imposible su comunicación con agua, y el diámetro, número, radio de las curvas, etc., ha de permitir fácilmente la introducción y reparación de conductor, no tolerándose en el interior los empalmes de los hilos.

Art. 23. En corriente continua, los conductores de ida y vuelta podrán estar colocados en el mismo tubo, no siendo admisibles más de tres conductores en un mismo tubo.

Art. 24 Si se emplean tubos protectores de envolvente metálica para corrientes mono ó polifásica, todos los conductores pertenecientes al mismo circuito estarán colocados en el mismo tubo.

Art. 25. Durante la explotación no se permitirá efectuar ningún trabajo sobre los conductores de alta tensión, mientras estén en corriente. Para cerciorarse de esta condición, si el operario encargado del trabajo puede ver desde el punto en que lo ejecuta la posición del interruptor correspondiente, podrá efectuarlo sin más precaución; en caso contrario, después de advertido de haberse cortado la comunicación, establecerá entre él y la central un circuito corto, uniéndose además con tierra la extremidad del hilo que la establezca.

Art. 26. En todos los postes y apoyos de cualquier género de conductores de alta tensión se colocarán, además de las indicaciones referentes al número de orden y fecha en que se instaló, un letrero que diga «Peligro» y una calavera pintada de rojo, con objeto de advertir, aun á las personas que no sepan leer, el peligro de muerte que corren al tocar alguno de los conductores.

Art. 27 En los cruces de las líneas de alta y baja tensión se exigirá que las primera pasen por encima de las segundas y que ambas líneas se fijen en apoyos independientes.

Art. 28. La distancia mínima entre los hilos de alta y baja tensión, será siempre superior á 1,50 metros.

La luz del tramo superior será, á lo más, de 30 metros.

Los apoyos cumplirán las prescripciones reglamentarias.

Art. 29. No se permitirá, en general, que las líneas de alta y baja tensión, paralelas, vayan sobre el mismo apoyo. Se exceptúan de esta regla los hilos telefónicos del servicio exclusivo de la empresa del transporte de energía, que se instalarán con arreglo al art. 17.

En el caso que se autorice especialmente la colocación de hilos de alta y baja tensión sobre el mismo poste, se dispondrán aquellos por encima de éstos; la línea de alta, llevará las piezas de protección á que antes se hace referencia, y los postes comunes de las dos líneas tendrán coeficiente de seguridad mayor de 2,5. La distancia mínima entre los hilos, en sentido vertical, será de un metro.

Art. 30. En el caso de que vayan sobre los mismos apoyos los conductores de alta tensión y los hilos que enlazan telefónicamente la fábrica y los centros importantes de distribución, irán éstos por debajo de los de trabajo á una distancia vertical mínima de un metro.