La Energía eléctrica (1907-12-25 00:00:00), página 12

CRÓNICA E INFORMACIÓN

Fallecimiento.—Después de penosa y larga enfermedad, ha fallecido en esta corte, el 3 del corriente, el ingeniero primero de Caminos, Canales y Puertos, D. Manuel Gomendio Saleses, técnico y socio capitalista que era de la Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles.

Este último título es por sí solo bastante elocuente para garantizar el temple y la valía del malogra-do ingeniero que pudiendo, gracias a la desahogada posición de que gozaba, limitarse al placido vivir del acaudalado ó al tranquilo vegetar del que desempeña un pacífico cargo público, prefirió comprometer su capital y derrochar sus energías físicas e intelectuales en la labor diaria, ruda y deslucida del contratista técnico.

Reciente esta aún la fecha en que el carácter impresionable de nuestro pueblo quería á todo trance encontrar en los ejecutores de la obra del tercer depósito, culpa de la catástrofe.

En aquella ocasión el señor Gomendio dio alien-tos y ayuda tan eficaz al señor Ribera y demostró espíritu tan vigoroso y sentimiento de confraternidad tan arraigado, que, sin duda, á ellos debese el que el crédito de la Sociedad no mermara y el desagravio fuera poco después cumplido.

En plena juventud ha muerto el señor Gomen-dio, cuánto su talento y laboriosidad, enviables, podían prestar á la nación señaladísimos servicios. Al personal todo de la Compañía de Construcciones hidráulicas y muy especialmente á su hermano D. Luis, gerente de la misma, y á los ingenieros señores Ribera y Luñia enviamos la expresión sincera de nuestro duelo por desdicha tan honda e inesperada.

Vacante de verificador.—En la Gaceta del 21, 22 y 23 de Diciembre se anuncian las vacantes de verificadores de contadores eléctricos de las provincias de Navarra, Albaicte, Orense y Córdoba.

Datos y fórmulas.—Ocurre frecuentemente que en las instalaciones de corrientes alternativas deben adquirirse electromotores ó transformadores, y para ello precisa indicar, no sólo la clase de corriente mono ó polifásica y la tensión, sino también su frecuencia, ó sea el número de periodos por segundo.

Ahí va una fórmula para saber los de una máquina de corriente alternativa. Contad el número de revoluciones y el de pares de polos que tiene el inductor, ó sea la mitad de todos los polos indistintamente; multiplicad las revoluciones por la cantidad de pares de polos, y tendréis averiguados los periodos que tiene la corriente en un segundo.

¿Queréis calcular el peso de un conductor dado ó la cantidad de cobre que necesitáis para una línea, una vez determinada la sección?

Tratándose de hilos, el número de milímetros cuadrados de sección es igual al número de decímetros cúbicos que tiene un kilómetro de hilo de que se trate; de aquí que para saber el peso de 1.000 metros de un conductor desnudo, basta multiplicar los milímetros que tenga de sección por 8,91, que es la densidad ó peso de un decímetro cúbico de cobre.

Tratándose de un cable sencillo, basta multiplicar la sección por 9,35, ó sea aumentar un 5 por 100 sobre el cálculo que se haría tratándose de un hilo.

También sucede hallar aproximadamente el peso de un hilo multiplicando el cuadrado de los milímetros que tenga el diámetro por 7, ó sea \( P = 7 \cdot D^2 \).

La conductibilidad relativa de los metales es la siguiente: plata y cobre electrolítico reconocido, 100 por 100, cobre tipo A telegráfico, 97; tipo B, 80; tipo C, 42; hilo de bronce telefónico, 50; oro recocado, 79; sin recocer, 78; aluminio recocado, 55; cinc comprimido, 28; platino recocado, 18; hierro recocado, 16,86; níquel recocado, 13; ferro-níquel, 2; estaño, 12; plomo, 8,2; bismuto, 1,2; mercurio, 1,7; mailechort, 7,77. y antimonio, 4,4.

Conocida la sección en milímetros S y la longitud en metros L de un hilo, puede hallarse la resistencia en ohmios y el peso en gramos con las siguientes fórmulas:

\[
R = \frac{0,0174}{S} \times L \qquad P = S \times 8,904 \times L
\]

Llamando L á la distancia sencilla de una línea, E á la pérdida en voltios admitida é I á la intensidad, podremos aplicar para el cálculo de conductores las fórmulas:

\[
S = \frac{1 \times L}{39 \times E}; \qquad L = \frac{39 \times ES}{I};
\]
\[
E = \frac{1 \times L}{39 \times S}; \qquad I = \frac{39 \times E \times S}{L}.
\]

Para corrientes trifásicas el coeficiente ha de ser 60 en vez de 39, y la I la de un hilo multiplicada por 1,73.

Si llamamos S á la sección en milímetros cuadrados, L á la longitud total en metros del hilo, ida y vuelta, ó sean los dos hilos; K á una constante, que es igual á 0,017 para el cobre electrolítico, y de 0,10 á 0,20 para el hierro; E á la fuerza electromotriz en voltios, absorbida por la resistencia del conductor, ó sea la pérdida en voltios, e I á la intensidad en amperios, podremos también averiguar la sección, la longitud del conductor, la pérdida en voltios y la intensidad de la corriente por medio de las siguientes fórmulas:

\[
S = K1 \frac{2L}{E}; \qquad 2L = \frac{ES}{K1};
\]
\[
E = \frac{2LIK}{S}; \qquad I = \frac{ES}{K2L}.
\]

El coeficiente 0,017 es para cobre de alta conductibilidad, 97 por 100 por lo menos, pues en los conductores ordinarios, y sobre todo en los aisladós, llega á veces á ser 0,81.

Conocida la sección necesaria de un circuito de cobre, y quisieramos substituirle por hilo de hierro,