La Energía eléctrica (1908-03-10 00:00:00), página 6

turbinas múltiples ó de ruedas múltiples. El agua ó el vapor actúan en la rueda móvil exclusivamente por consecuencia de la velocidad que su masa ha adquirido en el distribuidor fijo.

Reacción.—El efecto de reacción se explica claramente de la siguiente manera: Supongamos que el tubo está interrumpido entre D y E, conforme indica la fig. 8, y que la parte E G será reemplazada por el álabe ó cangilón de una turbina; entonces la transformación de la energía potencial en velocidad tendrá lugar, no sólo en los distributores fijos, sino también en los cangilones móviles. Antes de la entrada en las ruedas motrices, debe existir una cierta cantidad de energía potencial, que en el ejemplo es una presión hidráulica igual á una columna de agua x y, ésta presión puede ser mantenida por un estrechamiento del canal formado en el álabe móvil y este estrechamiento representa la característica de la turbina de reacción.

A consecuencia de la presión en la entrada de la rueda, el agua tiene la tendencia á huir por el juego que existe entre el distribuidor fijo y la rueda móvil. El agua que huye, tiene una tendencia (suponiendo encerrada la turbina en su cámara) á pasar del lado opuesto de la rueda motriz, siguiendo el camino de mínima resistencia y evitar la entrada en la rueda móvil sin dar trabajo, desuerte que en la turbina de vapor ó reacción, los juegos un poco grandes entre álabes producen pérdidas de vapor muy sensibles. Además la diferencia de presión entre las dos caras del álabe móvil, produce un empuje axial, muy importante, que debe ser contrarrestado en este tipo de turbinas de vapor por medio de pistones de equilibrio especiales.

La velocidad obtenida en el distribuidor, obra igualmente por efecto de masas como en la turbina de acción y el acrecentamiento de velocidad en las ruedas motrices, obra por reacción, agregándose á la nueva aceleración de masa que se efectúa en la rueda motriz.

A costa de que el vapor actúe mitad por acción y mitad por reacción, todas las ventajas de la turbina de acción, igualdad de presión en ambas caras de las ruedas motrices, ausencia de pérdidas por el juego radial y supresión de toda presión axial, han desaparecido. La turbina á reacción de coronas múltiples, debe de ser considerada por su naturaleza como una turbina de reacción pura. En efecto, todas las cualidades características y todas las desventajas de reacción, es decir, la diferencia de presión sobre ambas caras de las ruedas motrices y las pérdidas de vapor consiguientes, que son muy grandes á poco que aumente el juego y el empuje axial, todas se encuentran en la turbina de este género.

(Seuird)

Recopilación de «Electro» Bruselles.

José G. Benítez

SALTOS DE AGUA

Memorias técnico-industriales de presentación del negocio.

Como complemento del artículo que con estos mismos títulos publicamos en el anterior número de esta Revista, insertamos hoy un modelo de dicho documento, el cual, á más de la bondad de presentación, réune la circunstancia de su realidad práctica.

HIDROELÉCTRICA B

La utilización de las fuerzas hidráulicas, mediante su transformación en energía eléctrica, sirve hoy de punto de partida para la creación de negocios de primer orden, porque en vez de estancar una industria, como antes acontecía, en un punto, muchas veces aislado, donde por lo general se encuentran los saltos de agua, hoy día, se puede transmitir la fuerza resultante, á puntos muy distantes del sitio donde se produce, en los cuales se encuentra ya implantada y floreciente la industria, en todas sus manifestaciones.

Sabido es, que el éxito de un negocio eléctrico, depende principalmente de dos elementos importantes, que son: facilidad de producción y seguridad de venta. El problema de reunir estos dos elementos en negocios eléctricos, nos lo ha venido á resolver la ciencia con los transportes de energía, por cuanto se puede producir con facilidad el fluido eléctrico, en cualquier punto del río en donde el salto de agua se