La Energía eléctrica (1908-02-25 00:00:00), página 8

La corriente producida en la dinamo se eleva de tensión en un transformador, aparato que rinde del 95 al 97 por 100, y bajo tal forma se envía á la línea cuyo rendimiento suele, como hemos indicado, variar entre el 85 y el 90 por 100, y llega á la estación ó subestación receptora donde en un nuevo transformador se reduce la tensión con otra pérdida del 3 al 5 por 100, resultando en definitiva un rendimiento total del transporte variable entre el 80 y el 85 por 100, ó del 70 al 75 por 100, incluyendo las pérdidas antes valoradas en el 10 por 100 al transformarse la energía de hidráulica en eléctrica. Tendremos en resumen, en el ejemplo anterior, los 1.000 caballos disponibles en el eje de turbinas reducidos á 750 en la estación receptora ó Central establecida en el centro de consumo.

Todavía hay más pérdidas, pues desde esta Central arranca la red de distribución con sus derivaciones á tierra por malos aislamientos, y de ellas los motores, los contadores, etc., que absorben energía que la fábrica no cobra, y... los fraudes, enemigo terrible de las fábricas españolas. Bueno será en los anteproyectos y estudios tomar la precaución de valorar estas pérdidas nada menos que en el 50 por 100, cifra que, aunque parezca exagerada, dista muy poco de la realidad, de modo que partiendo de esa hipótesis, los 750 caballos los tenemos reducidos á 375 solamente, sobre las cuales deben basarse todos los cálculos que se hagan para fijar el precio del fluido y los futuros rendimientos del negocio industrial. El hacer figurar en las Memorias repartidas cuando se buscan capitales, datos muy distintos de los anteriores conducen á prometer beneficios del 90 y del 120 por 100 al capital que luego con desconsoladora frecuencia se reducen al 2, y no pocas veces á no poder repartir dividendo en muchos años.

Es costumbre algo extendida el acompañar á estas Memorias, certificados expedidos por técnicos competentes ó por casas contratadoras de material ó de obras, con los cuales se acredite son aceptables los precios que en la Memoria figuran, ó lo que es mejor, se garanticen éstos. Tales certificados son útiles y nunca estorban, aunque no sean indispensables. Para determinar prácticamente el rendimiento de las instalaciones, es necesario, si se procede de buena fe, tenerse en cuenta las mérgas de la potencia del salto, inherentes á las diversas transformaciones de la energía, y otras muchas causas.

Examen de las Memorias.—El técnico, á quien se encarga de este cometido, debe tender siempre á separar lo esencial de lo accesorio, no olvidando que como el objeto de las Memorias es buscar capitalistas para formar una sociedad, en el acto de constituir la cual ya se cubren (en metálico ó en acciones de fundador), los concessionarios del salto é intermediarios, éstos y los autores de las Memorias, si no son muy escrupulosos de conciencia, no dudan en todo pintarlo de color de rosa, asegurando beneficios pingües, que luego no parecen.

Los cálculos de los elementos y obras del salto suelen estar bien hechos, flojeando en cambio los argumentos justificativos: 1.º, de que la potencia que se dice del salto, existe real y efectivamente, no en tiempos normales, sino en estiajes; 2.º, que la altura de caída es exacta; 3.º, que el mercado que se asegura existir, exista en la práctica; 4.º, que no hay posibilidad ó temor á competencias serias por existencia de otras fábricas en la zona ó denuncias de saltos. Este último punto sobre el que con frecuencia pasan por ascuas las Memorias, es de una trascendencia sólo comparable con la que tiene el que el río se quede en los meses de verano poco menos que sin una gota de agua y la central necesite usar un medio auxiliar para producir fuerza.

Abundan los desahogados, que partiendo de la potencia del salto, y de la energía que consume una lámpara, así como de su coste, calculan los ingresos suponiendo que no hay pérdidas ni en la central ni en las redes, ni partidas fallidas, ni fraudes, ni que todas las lámparas no lucen juntas, ni otra porción de consideraciones, que motivan el que se deba quedar al calcular ingresos muy por debajo de tales bases. Es también frecuente al detallar los gastos de explotación, no fijar partida alguna para reparaciones y sobre todo para impuestos que gravan la producción y el consumo (1).

Por último, la piedra de toque de estas Memorias es la cifra fijada en metálico ó en acciones ó parte en acciones y parte en metálico, como recompensa á los fundadores, en justa compensación á los gastos, estudios y malos ratos que la concesión les ha originado. Esta cifra suele ser muy crecida, y para que no estropie el negocio al presentarlo en el papel, se acude á la mala maña de rebajar el coste de las obras ó de la maquinaria. También cuando son casas dedicadas á la venta de maquinaria las que presentan, pre-

(1) Hoy, las Sociedades anónimas ó comanditarias de electricidad, tributan ya por utilidades (10 por 100), y las de particular siguen pagando por producción á razón de 6,75 pesetas al año el kilovatio-hora de producción media diaria destinada á luz y de 0,50 pesetas el empleado como fuerza, más los recargos municipales.