La Energía eléctrica (1908-01-25 00:00:00), página 7

Desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche, en verano, se observa una subida constante en el amperaje; de nueve á doce, un máximo de carga, hora llamada del pico; desde las doce hasta la madrugada, el descenso es continuo.

Con tres lecturas del amperímetro, tenemos datos sobrados para nuestro cálculo de tarifas.

Claro es, que hemos de procurar hacer lecturas de carga estable, pues si acertamos á leer ese momento de poseer su carga, arcos, podríamos hacer una lectura de un amperaje extraordinario.

Si en vez de dar la energía para luz solamente, la vendiéramos para luz y fuerza ó fuerza sólo, el riesgo de hacer lecturas fuera del amperaje estable, es mucho más fácil.

Prácticamente, pues, nuestro aparato, nuestro amperímetro, bastará que cuente el consumo estable las corrientes permanentes.

El registro de las corrientes permanentes es mucho más fácil de llevar por la feliz unión del amperímetro de máxima y de los sistemas bien estudiados de graduar tales aparatos con las lecturas periódicas diarias. Vamos á explicar esto con algún detalle:

El amperímetro de máxima, como el termómetro de máxima, registra los amperajes máximos estables. Un aparato de esta clase es el representado esquemáticamente en la figura 1.a, y que apenas necesita describirse. El fundamento del aparato es ingenioso, sencillo y muy práctico.

No se miden los efectos de dilatación del hilo metálico ó cinta metálica que se calienta por el paso de corriente; la cinta metálica, arrollada alrededor de una ampolla, calienta el aire seco contenido en el interior, cuya dilatación empuja al líquido de la rama en U dentro de otro tubo R, y midiendo la altura del líquido dentro del tubo R, medimos la dilatación del aire en la ampolla HC, variable con la corriente que calienta el carrete que envuelve á la ampolla.

La causa de errores más importante en los aparatos calorimétricos para medir corrientes es, indudablemente, las variaciones de temperatura del ambiente, capaces en muchos casos de producir efectos que se suman ó restan á los de las corrientes; en este aparato, por haberle dotado de doble ampolla compensadora, resulta que, simultáneándose los efectos del calor ambiente en ambas ampollas, y siendo sus efectos contrarios sobre el líquido del tubo en O, se compensan los errores con exactitud sólo comparable á lo ingenioso del procedimiento.

Ya tenemos un aparato que prácticamente puede cumplir su cometido de registrar las máximas corrientes estables; veamos ahora cómo podemos hacer escalas acomodables á las tarifas variadísimas de una venta bien estudiada.

La escala fundamental debe ser en amperios; es decir, máxima corriente en amperios. Esta escala servirá para contrastar el aparato cuantas veces sea necesario después de su colocación y para volver al cero después del período que sirva de base á la facturación, una vez al día ó varias, según sea la base de tarifas, el consumo diario ó el consumo semanal.

Implícitamente queda sentado que, con un aparato de registros al máximo, la base de tarifas es el consumo máximo durante un período dado, base que pondrá los pelos de punta á nuestro ministro de Fomento; pues si niega la tarificación por consumo mínimo, ¿qué hubiera hecho si supiera que en el mundo hay aparatos que tarifan por el máximo consumo?

Y, sin embargo, es justo y equitativo tal principio, porque el comprador dispone á su arbitrio subir el consumo hasta cierto límite, y la empresa suministradora tiene que estar dispuesta á suministrarlo, reservándose continuamente, sin poder vender tal energía nunca, á cambio de que la emplee el comprador cuando le plazca.

Tarifando por consumo máximo, puede tener éste, valores distintos á distintas horas del día, y de aquí nace la posibilidad de dotar á tal aparato de escalas diversas á más de la escala de amperios antes citada.

Fig. 1.a