La Energía eléctrica (1906-07-25 00:00:00), página 2

que atribuir muchos incendios de las máquinas (1); por otra parte, se encuentran fusibles establecidos en tan malas condiciones, que esta cuestión deberá, por lo menos para las minas, reglamentarse con más rigor.

Creo que puede tenerse más confianza en los automáticos magnéticos, que pueden siempre comprobarse fácilmente. Estos automáticos, con acción instantánea ó diferida, pueden combinarse con los interruptores, lo que constituye una simplificación preciosa (2).

Aparatos de medida.—En general, basta un amperímetro que permite, al que está dedicado á la maniobra del motor, ver si produce algo anormal en el funcionamiento. Excepto para tensiones de 110 á 220 voltios, este aparato debe montarse en el secundario de un pequeño transformador llamado transformador de corriente, para evitar que, especialmente por una elevación anormal de la intensidad de la corriente, el aparato se queme (3).

Aparatos de puesta en marcha.—Inversores.—Pueden emplearse, según los casos: los reóstatos metálicos ó líquidos.

Se construyen reóstatos de puesta en marcha, combinados con los inversores; á veces también, una sola palanca permite hacer todas las maniobras (pequeños motores, tornos). Estos reóstatos pueden estar completamente anegados en aceite, pudiendo utilizarlos en todos los medios.

Para los motores de cierta potencia, arrollados en corto-circuito, la puesta en marcha puede hacerse, como se ha dicho, por medio de un auto transformador de tensión; también este aparato está combinado con el interceptor y el conjunto sumergido en aceite, lo que le da igual seguridad que el anterior aparato.

Aplicación de los aparatos accesorios.—Para hacer una aplicación juiciosa de los aparatos de que hablamos, distinguiremos también, las minas sin grisú, con grisú y con desarrollos instantáneos de grisú.

A. Minas sin grisú.—Los aparatos accesorios pueden comprender, por ejemplo, un motor, el interruptor automático en aceite, con acción instantánea ó no, el amperímetro, el reóstato de puesta en marcha líquido ó metálico, con ó sin aceite, ó según los casos, el transformador. Cuando no hay más que un solo motor es preferible colocar el automático en la superficie y substituirlo en el fondo con un interruptor de aceite ordinario.

B. Minas con grisú.—En los puntos en que no haya que tener influencia de grisú, se adoptan las mismas disposiciones que acabamos de indicar. En los otros, los aparatos podrán comprender para los motores que no excedan de 30 kilovatios: el interruptor automático de aceite con acción instantánea, la caja que envuelve los anillos y las escobillas, el amperímetro y el reóstato de puesta en marcha con inversor en aceite; eventualmente, un transformador con automático sobre el primario. Para los motores más potentes puede emplearse el tipo en corta-circuito con transformador en aceite.

En las minas de desarrollos instantáneos de grisú pueden recomendarse solamente los motores de corto circuito con el transformador de puesta en marcha, el automático, el amperímetro colocados fuera, al aire libre. En este caso es absolutamente necesaria una comunicación telefónica entre la cámara de la máquina y la superficie. La instalación subterránea queda así reducida al cable con caja de empalme y al motor.

Alumbrado.—El alumbrado eléctrico, bien instalado, con lámparas de incandescencia, es hoy, desde todos los puntos de vista, el que mejor puede recomendarse para las minas.

(1) Consultense los trabajos muy documentados de Burgasseum Baum: Die Gefahren der Elektrizität in Bergwerksbetrieben, como igualmente los trabajos de la Comisión inglesa de electricidad.
(2) Casi todas las casas de electricidad construyen actualmente aparatos de este género.
(3) En una instalación subterránea hemos podido observar una llama proyectada al exterior y debida al incendio de los aislantes de un amperímetro montado sin transformador, por una alta diferencia de potencial.