La Energía eléctrica (1906-09-25 00:00:00), página 4

pero también hemos anotado la expresión siguiente:
\( e' = e - rI \)
de donde se deduce:
\[
nNM = e - rI
\]
y
\[
N = \frac{e - rI}{nM}
\]
De esta fórmula puede deducirse la velocidad del motor, así como las variaciones de esta velocidad cuando cambien la intensidad ó el voltaje de la corriente. Se observa, en efecto, que disminuyendo I aumenta el número de revoluciones, tanto porque crece el valor del numerador como porque decrece el denominador; pues M, valor del flujo magnético, depende también de I.

La disminución del voltaje, aun admitiendo que la intensidad de la corriente absorbida fuera constante, también producirá una reducción del número de revoluciones.

Ejemplo: Determinar la velocidad de un motor partiendo de los datos siguientes:

\[
\begin{array}{ll}
e = 520 \text{ voltios} & = 520 \times 10^6 \text{ unidades C. G. S.} \\
r = 1,5 \text{ ohmios} & = 1,5 \times 10^9 > \\
I = 39 \text{ amperios} & = 39 \times 10^{-1} > \\
n = 220 \text{ espiras} & \\
M (\text{flujo magnético}) & = 36 \times 10^8
\end{array}
\]

Se tendrá:
\[
N = \frac{520 \times 10^6 - 1,5 \times 10^9 \times 39 \times 10^{-1}}{220 \times 36 \times 10^8} = \frac{461,5 \times 10^7}{79,2 \times 10^8} = 5,8 \text{ revoluciones por segundo.}
\]
(Continuará.)

Mariano Rubió y Bellvé.

COSTO COMPARATIVO DE UNA CENTRAL con máquinas de vapor alternativas, otra con turbodinamos y otra, con motores de gas.

De la notable revista inglesa The Electrical Review, del 7 de Septiembre corriente traducimos un artículo muy interesante en los actuales momentos, artículo cuyo origen radica en otro publicado en la revista alemana Elektrotechnische Zeitschrift.

Se elige para tal comparación de centrales, un caso muy corriente en la práctica, una central eléctrica que suministra corriente directa para consumo de energía y luz. Se ha elegido también una central de potencia media corriente que se supone trabaja de día con una potencia media de 900 kilovatios y de noche con 250. No se presupuesta planta completa de reserva, y si únicamente una pequeña batería capaz de suplir una avería, disponiéndose las instalaciones, con posibilidad de un futuro aumento en la fábrica.

El carbón se evalúa en 18 chelines la tonelada (21,60 pesetas á la par) teniendo una potencia calorífica de 12.500 BTHO libra, ó sea cerca de 7.000 calorías por kilogramo.

El coque se presupuesta á 23 chelines tonelada con potencia de 11.700 (Britisch thermal unit) y el costo del agua es de 2,7 chelines los 1.000 galones, ó sea 27 céntimos los 4.500 litros.

Suponiendo que el futuro aumento de la fábrica no exceda de un tercio de su actual potencia y que la carga de noche siga siempre igual relación con la de día, será ventajoso existan las dos unidades de 440 kilovatios en vez de una sola máquina de 900, y de este modo una nueva unidad igual á las anteriores constituirá cuando se establezca la tercera unidad.

Con trescientos días de trabajo al año, con diez horas de carga media, y ocho por la noche, el total de unidades anuales producidas, será:

Por el día \( 440 \times 2 \times 10 \times 300 = 2.640.000 \) kilovatios-hora.
De noche \( 250 \times 8 \times 300 = 60.000 \) fdem.