La Energía eléctrica (1907-06-25 00:00:00), página 18

mismo tiempo que los hace vibrar. Las vibraciones pueden ser de longitud de onda variable y dar por consiguiente luces que contengan rayos diferentes del espectro. Así la lámpara de vapor de mercurio puede dar rayos rojos, rayos verdes o luz blanca. Aquí el calor producido es un subproducto, no interviniendo la electricidad más que para poner las moléculas en vibración y cuanto menos calor se produce, más elevado es el rendimiento.

Teóricamente, no hay límite en el rendimiento de un vapor luminoso, pero en la práctica es necesario que todas las longitudes de onda estén comprendidas entre las perceptibles. Esto no sucede nunca; pero en el vapor de mercurio hay un gran tanto por ciento de longitudes de onda en la región visible, mientras que con el vapor de carbón, como sucede lo contrario, es prácticamente obscuro.

Se han obtenido buenos rendimientos con tubos vacíos, sobre todo empleando corrientes alternativas de alta frecuencia. El mecanismo de este fenómeno es desconocido; sin embargo, cuando la frecuencia de la corriente disminuye, la intensidad de la luz disminuye y la cantidad de calor aumenta.

Mr. Steinmetz, después de un detenido estudio del mecanismo del arco que estalla entre dos cuerpos, lo considera como capaz de obtener la luz sin formación intermedia de calor.

Dos instalaciones inglesas de turbinas Rateau para la utilización del vapor de escape.—La primera es la de los talleres de «Stul Company of Scotland» y marcha con el vapor de escape de dos cilindros de un tren reversible y de un último laminador y de dos pequeños laminadores. La cantidad de vapor que se ha calculado debía llegar a las turbinas ha sido de 18.500 kilogramos por hora. La electricidad producida por esta instalación se destina á alumbrado, marcha de rodillos, sierras, máquinas de proyección de arena y otras herramientas, así como para el funcionamiento de aparatos de leva.

El vapor de escape llega á un acumulador Rateau y de allí va á la turbina, cuyo consumo ha sido por kilovatio hora:

    Para una carga de
    69 kilovatios de 30,2 kilos vapor.

    241
    17,8

    345
    16,8

    450
    16,6

El funcionamiento ha sido tan satisfactorio que se ha encargado una segunda turbina.

En la «Hucknall Torkard Colliery» se emplea 1/4 del vapor de escape de una máquina de vapor de cilindros gemelos, que después de doce segundos de marcha, debe pararse cuarenta segundos y así sucesivamente. El acumulador está constituido por una caldera rellena de viejos rieles. La turbina puede dar 175 caballos efectivos á 3.000 vueltas. Está acoplada directamente á un alternador trifásico. La instalación marcha muy bien, aunque la carga de la máquina varía cincuenta veces por hora del 130 al 15 por 100 de su carga normal. La condensación se obtiene por un condensador de inyector Worthington.

Ventajas e inconvenientes de diferentes máquinas de vapor.—Según informes recibidos por M. Wilson de diferentes profesores de escuelas técnicas, las ventajas e inconvenientes de varias clases de máquinas de vapor, pueden resumirse en el siguiente cuadro:

    Tipo de máquina.
    Ventajas.
    Inconvenientes.

    Gran velocidad.
    Coste de adquisición reducido.
    Grande consumo de combustible.

    Gasto moderado para las calderas.

    Tipo de caldera más sencillo.
    Caldera de gran potencia.

    Ocupa menor espacio.

    Pequeña velocidad.
    Consumo de carbón reducido.
    Precio elevado de las máquinas.

    Caldera de potencia menor.
    Tipo costoso de caldera.

    Ocupa mucho espacio.

    Turbina Parsons.
    Precio de compra reducido para la turbina y la generatrix.
    Precio de compra reducido para la turbina y la generatrix.

    Ocupa poco espacio.
    Tipo costoso de caldera.

    Caldera de débil potencia.

    Turbina Laval.
    Consumo de carbón reducido.
    Ocupa poco espacio.

    Potencia de caldera débil.

    Consumo moderado de carbón.

    Instalación para la condensación.
    Tipo de caldera poco costosa.
    Meducción del consumo de carbón.

    Gasto de un condensador.

    Reducción de la potencia de la caldera.
    Gasto de agua de condensación.

Las indicaciones anteriores las ha publicado la revista inglesa Power en su número de Enero del año actual, en un artículo de M. Wilson en el que se compara el precio á que resulta la energía según el tipo de máquina de vapor empleada para producirla.