La Energía eléctrica (1906-09-25 00:00:00), página 7

Costo de la explotación.

Libras esterlinas.

Consumo de carbón incluyendo bombas de alimentación 10 por 100 de pérdidas con condensación, 5.417 toneladas................................................................. 4.875
Lubricación y material de limpieza..................................................... 80
Fondo de reserva, dirección y administración........................................ 1125

Entretienimiento y reparaciones:

1 1/2 por 100 de 1 ................................................................. 105
3 por 100 del 2 al 6 ............................................................... 292
2 por 100 del 7 al 9-11 y 16 .................................................... 36
1 por 100 del 12 al 15 ............................................................. 28
Depreciación 7 por 100 del 1 al 9 y 11 al 16................................. 1.084
Idem 3 por 100 del 12 al 15..................................................... 83
Intereses al capital, 4 por 100..................................................... 736

TOTAL.................................................................................. 8.444

Costo por kilovatio hora 0,625 peniques, ó sea 6,25 céntimos.

3.º Central con motores de gas.—Dos motores de gas con sus dinamos de 440 kilovatios, serán preferibles motores de cuatro ciclos y doble acción en tandem, aunque podrían también usarse máquinas de un solo cilindro á 130 revoluciones por minuto. El arranque se efectuará con compresor de aire, con una pequeña bomba eléctrica y cilindro de aire. El agua fría necesaria es, próximamente, de nueve galones por HP. hora; de suerte que el refrigerador no necesita enfriar más que 20.000 galones por hora (con tres generadores en marcha), y el agua enfriada de 40 c. á 25 ó 28 c.

Tres generadores de gas se proyectan (uno como de repuesto) con todo lo necesario para la producción y purificación del gas.

Cada generador es capaz, si preciso fuera, de dar 600 HP., con un rendimiento de 75 á 80 por 100, y cada generador necesita 7.800 libras de coque por día de diez horas.

Aunque el consumo de máquinas de este tipo aun no está perfectamente determinado, los técnicos en la materia garantizan un consumo de coque que no excede de 1,65 libras por kilovatio-hora á toda carga, ó 2,45 libras por kilovatio-hora á cualquier carga, y teniendo en cuenta la marcha de noche, debe presupuestarse en 10 por 100 más en pérdidas.

La lubricación exigirá un gasto algo más grande que las máquinas de triple expansión, y los gastos de vigilancia y servicio serán menores por la ausencia de tren condensador.

Las fundaciones son en este caso de gran importancia.

Costo de primer establecimiento.

Libras esterlinas.

1. Dos dinamos con motores de gas de 440 kilovatios............................................. 11.250
2. Tres generadoras de gas con purificadores, vaporizadores, explosores eléctricos, tubería y válvulas... 1.350
3. Compresor de aire para arranque............................................................................. 310
4. Refrigerante con bomba eléctrica centrifuga con torre de hierro y tuberías..................... 725
5. Puente-grúa de 10 toneladas para luz de 53 pies.................................................. 275
6. Tuberías de gas y aire, silenciadores y válvulas..................................................... 275
7. Cuadro de distribución y conexiones........................................................................ 375
8. Camisas para los tubos y obras para su colocación.................................................. 290
9. Partes complementarias para dinamos y máquinas.................................................. 450
10. Maquinaria pesada, carriles, elevadores de coque, vagones, etc.................................. 800
11. Casa-maquinas 30 pies alto, y 5.400 pies cuadrados área........................................ 1.750
12. Casa para generadoras, 3.600 pies cuadrados.......................................................... 910
13. Fundaciones y tuberías complementarias............................................................... 1.100

TOTAL.................................................................................. 19.860

ó sea un costo por kilovatio instalado de 22,10 libras esterlinas.