La Energía eléctrica (1906-09-25 00:00:00), página 6

y teniendo en cuenta el probable aumento, sería:

\[
\frac{30.750}{1.320} = 23.105 \text{ libras esterlinas por kilovatio.}
\]

Costo de explotación anual.

    Consumo de carbón:
    2.640.000 kilovatios-hora á \( \frac{19 \frac{3}{7}}{7} \) chelines de carbón por kilovatio-hora y 600.000 kilovatios-hora á \( \frac{22 \frac{1}{7}}{7} \) chelines de carbón por kilovatio-hora hacen un total de
    4.212

    Pérdidas (10 por 100)

    423

    Bombas de alimentación y tren de condensación

    425

    TOTAL

    5.000

Son

    Libras esterlinas.

    A 18 chelines por tonelada
    4.504

    Lubricación y empaques
    440

    Fondo de previsión, dirección y vigilancia
    1.250

    Purificación del agua
    45

    Entretenimiento y reparaciones:

    3 por 100 de la partida 1 á 6 y capital de costo
    522

    2 por 100 de las partidas 7 á 11 y 16
    43

    1 por 100 de las partidas 12 á 15
    42

    Depreciación 7 por 100 de 1 al 9 y 11 á 16
    1.348

    Idem 3 por 100 del 10 y 12 al 15
    134

    Interés del capital 4 por 100
    949

    TOTAL

    9.327

Costo por kilovatio-hora = 0,69 peniques ó 6,9 céntimos de peseta.

2.º Central de turbomotores.—Dos unidades de 440 kilovatios, girando á 2.100 revoluciones por minuto (turbina Parsons), las cuales ocuparán los dos tercios del espacio que era preciso para la disposición anterior. Para el cálculo del vapor necesario se supone una condensación con un 90 por 100 de vacío algo más alto que el que precisa la triple expansión. Cada turbina tiene su propio condensador unido directamente á la turbina y el refrigerante del agua de condensación proporcionará un máximo de 115.000 galones por hora, ó sea 517 m³ por hora (¡l!). Entretenimiento y reparaciones son por término medio tan grandes como en la anterior instalación. La lubricación será grandemente reducida, y menos asistencia será necesaria, puesto que recientemente en las turbodinamos las averías han sido con éxito vencidas. En comparación, las fundaciones de las turbodinamos quizás puedan ser más ligeras que en las alternativas y la casa de calderas permanece prácticamente inalterable con relación al ejemplo anterior.

Capital de establecimiento.

    Libras esterlinas.

    1. Dos turbodinamos
    7.000

    2. Tres calderas tubulares con recalentadores
    3.000

    3. Tren de condensación
    2.800

    4. Calentadores de agua y bombas de alimentación
    340

    5. Canalizaciones
    275

    6. Agua de alimentación y refrigerantes de chorro
    250

    7. Puente-grúa de 7 ½ toneladas y 36 pies de luz
    170

    8. Cuadro de distribución y conexiones con las dinamov
    325

    9. Camisas para todos los tubos
    175

    10. Partes complementarias de las turbinas
    150

    11. Vaguetas, carriles y partes metálicas gruesas
    550

    12. Caja de máquinas 23 pies alta y 2.350 pies cuadrados
    775

    13. Casa de calderas, 2.350 pies cuadrados
    605

    14. Fundaciones para las turbodinamos, excavaciones para condensadores, etc.
    475

    15. Chimenea igual á la anterior
    900

    16. Fijación de calderas
    600

    TOTAL

    18.390

El costo de instalación por kilovatio es, pues, de 20,18 libras esterlinas,