La Energía eléctrica (1906-09-25 00:00:00), página 5

Por tanto, trabajarán de día casi á plena carga los dos motores, y de noche uno solo con poco más de media carga.

Tales son las condiciones generales y comunes de funcionamiento, que como podemos ver, están establecidas con mucho ingenio y mirando á la práctica corriente:

1.º Central eléctrica con máquinas de vapor alternativas.- Las máquinas son de triple expansión verticales, girando á 140 revoluciones por minuto, con condensación y vapor recalentado á 1.801 por pulgada cuadrada (12 atmósferas) y vapor á 250 á 275 c. (Una central verdaderamente modelo en la actualidad.)

El consumo de vapor á plena carga (contando con que no han de marchar constantemente á plena carga completa) es de 11 1/2 libras por HP hora y contando con un rendimiento en la dinamo del 92 por 100 y en la máquina del 88 por 100, ó sea un rendimiento compuesto del 81 por 100, resulta un consumo de vapor de 19 3/4 libra por kilovatio hora (9 kilogramos de vapor).

De noche (trabajando próximo á la más alta carga supuesta) el consumo de vapor será de 22 1/2 libras por kilovatio-hora.

El total de vapor consumido con todas cargas será, pues, de 17.700 libras por hora, y agregado lo que exige la condensación, bombas, canalizaciones, etc., resultará un total de 21.000 libras por hora. Cuando funcione la otra máquina se elevará el gasto á 31.000 libras por hora.

Los condensadores empleados serán de mezcla, y el agua de condensación será enfriada en refrigerantes de torres de madera para repetir el empleo del agua indefinidamente, siendo en la máquina de circulación en los tales refrigerantes de 60.000 galones por hora. La maquinaria de condensación exige 50 HP por un solo cilindro y dos bombas de alimentación que también consumen energía.

Tres calderas tubulares con una superficie de calefacción de 2.700 pies cuadrados cada una son precisas, y la casa de calderas en disposición de recibir una más, es decir, cuatro. Cada caldera lleva su propio recalentador para conseguir un aumento de temperatura de 85 c., no llevan economizador pero el agua de alimentación puede calentarse por medio del vapor de escape de las bombas de alimentación, cuyo vapor de escape es necesario para que cumpla esta misión que está á 1,5 atmósferas próximamente.

El detalle del costo de tal instalación es el siguiente:

    Libras esterlinas.

    1. Dos máquinas dinamos
    10,800

    2. Tres calderas tubulares con recalentadores
    3,090

    3. Maquinaria de condensación
    2,300

    4. Bombas de alimentación y separador de grasas
    650

    5. Canalizaciones
    375

    6. Agua de alimentación y refrigerante de chorro de agua
    275

    7. Puente-grúa de 10 toneladas y 40 pies de luz
    210

    8. Cuadro de distribución y conexiones eléctricas con las dinamos
    350

    9. Cubierta aisladora de todos los tubos
    150

    10. Partes complementarias de las máquinas
    300

    11. Juegos de vagones para transportes de carbón y cenizas, maquinaria pesada como carril, etc.
    550

    12. Casa de máquinas de 33 pies de alto y 3,800 pies cuadrados área
    1,225

    13. Cámara de calderas y bombas, 5,200 pies cuadrados
    1,320

    14. Cementaciones en general
    725

    15. Una chimenea de 160 pies alta y 8 pies de diámetro interior en lo alto
    900

    16. Trabajos de albañilería para colocar las calderas
    600

    TOTAL
    23,730

El capital de adquisición por kilovatio instalado, es:

\[
\frac{23.730}{880} = 27 \text{ libras esterlinas},
\]