La Energía eléctrica (1905-10-25 00:00:00), página 17

da varfa en grandes proporciones, según el modo de instalación del orificio ó del vertedero.

En el número de Febrero de 1904 de la Houille blanche M. Bellet ha indicado un método que permite determinar el gasto con exactitud; este método que se aplica con facilidad cuando se tiene que medir el gasto de una turbina, puede igualmente emplearse para el caso de una pequeña corriente de agua.

En el caso de ensayo de una turbina, se sirve de la cámara para ponerla en carga y se determina la velocidad v de descenso del plano de agua en esta cámara; conociendo la sección s de esta cámara el gasto lo da la relación

\[
(V/t) = ms.
\]

s está expresado en m² y la velocidad v en m : s; (V/t) está dada en m³ : s

Para determinar la velocidad se sirve de un registrador de nivel de agua constituido por un flotador que acciona un lápiz que inscribe una curva sobre un cilindro girando con una velocidad uniforme conocida.

En un momento dado, la velocidad de descenso del plano de agua es proporcional á la tangente del ángulo que hace la tangente á la curva trazada por el registrador con la horizontal, se tiene:

\[
v = k \cdot tg \beta
\]

k siendo una constante del aparato, fácil de determinar.

Si H es la diferencia de altura entre los niveles superior e inferior en m; h la pérdida de carga en m, en la conducción forzada de la turbina; m el coeficiente de contracción y V₀ la velocidad de llegada del agua en la cámara, en m : s y g = 9,81 m : s², se tiene

\[
(V/t) = ms_1 \sqrt{2g (H - h)} + v_0^2
\]

Como se verá, no hay necesidad de determinar m y s₁; H - h puede medirse por medio de un manómetro instalado en la turbina y V₀ por medio de un flotador ó de un hidrómetro (tubo de Pitot, maníete de Wolmann, etc.).

Si, empleando el artificio que luego se indicará, se mide la velocidad de descenso del plano de agua, cuando la altura de caída es igual á H, después de haber cerrado la compuerta ó toma de admisión en la cámara de agua, el gasto estará dado por la relación:

\[
(V/t) = ks_1 tg \beta = ms_1 \sqrt{2g (H - h)}
\]

De estas relaciones se saca:

\[
(V/t) = ks_1 tg \beta \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{2g (H - h)}}
\]

Para determinar por ejemplo el rendimiento de una turbina por este método, se procede de la manera siguiente: se carga la turbina al valor dado (si se trata de un grupo hidráulico-eléctrico), se envía la corriente de la generatriz á resistencias; se aguarda que el régimen permanente esté bien establecido, luego se levanta rápidamente el vertedero de la cámara de agua, de manera que su nivel en esta cámara exceda al nivel normal. Se cierra bruscamente la compuerta de admisión y no se abre de nuevo hasta que el nivel haya descendido de una cierta cantidad por debajo del nivel normal. Entonces se traza la tangente á la curva del registrador en el punto correspondiente al nivel normal, y, conociendo la sección de la cámara en este nivel, se puede calcular el gasto con una gran precisión.

El método puede ser igualmente empleado para el aforo de una corriente de agua, creando entonces en ésta un vertedero artificial, por medio de dos compuertas; la de aguas arriba está anegada y la de aguas abajo, según el caso, está anegada ó dispuesta encima del nivel de aguas abajo.

En el caso que el nivel de aguas abajo es absolutamente constante, por ejemplo cuando la corriente de agua desemboca en un lago, la compuerta de aguas abajo esté anegada.

En este caso se procede de la manera siguiente:

Se gradúa la abertura de las compuertas de modo que cuando el régimen permanente está establecido, el agua en el recipiente intermedio está á una altura H encima del nivel de aguas abajo. Si V₀ es la velocidad de llegada del agua en el recipiente, el gasto V/t lo da la relación:

\[
(V/t) = ms_1 \sqrt{2gH + v_0^2}
\]

Para medir la velocidad del descenso de plano del agua á la altura H, requiriendo un cierto tiempo la compuerta de aguas arriba para cerrar, es preciso elevar el plano de agua en el recipiente antes de empezar el ensayo. Para esto se cierra ligeramente la compuerta de aguas abajo, luego se cierra la de aguas arriba y en seguida se lleva rápidamente la primera á la posición normal.

Después de haber trazado la tangente á la curva del registrador en el punto correspondiente á la diferencia de nivel H, se tiene:

\[
(V/t) = ks_1 tg \beta \sqrt{1 + \frac{v_0^2}{2gH}}
\]

En el caso que el nivel de aguas abajo sea variable, el orificio de aguas abajo debe ser completamente determinado. Si H es la altura del plano de agua en el recipiente por encima del medio del