La Energía eléctrica (1907-06-25 00:00:00), página 17

seguridad, los efectos de resonancia. Esta medida no es más que provisional.

Por perturbaciones bruscas, resultantes: del cierre de un interruptor sobre una línea en vacío ó muy poco cargada, de la puesta en marcha de los alternadores, de la apertura de un interruptor en plena carga, de la extinción de un corto circuito.

Por las descargas e influencias atmosféricas en las redes aéreas en totalidad ó en parte; importa desviar directamente á tierra, á través de una débil resistencia no inductiva, la descarga atmosférica, y proteger, por el contrario, con una fuerte autoinducción las generatrices, los transformadores, los diversos receptores y las cabezas de los cables subterráneos.

Detalles de construcción de los pararrayos y limitadores.—Para los pararrayos hay que tener en cuenta que pudiendo ser de antenas é intervalo único ó de intervalos múltiples, no hace falta poner de estos un número demasiado grande.

Los limitadores destinados á oponerse á las elevaciones anormales de tensión, son: discontinuos con resistencia líquida ó metálica, de carbón ó de carborundum, continuos de pequeño chorro de agua.

Se regulan según la tensión de prueba de los cables de la red: se instalarán en el cuadro de distribución de la Central y en las subestaciones más alejadas, y después, según las necesidades, en las subestaciones intermedias.

Cables.—Lo interesante para la explotación es saber á qué pruebas se les debe someter.

Las pruebas de aislamiento en la fábrica interesan sobre todo al constructor. Las de aislamiento, después de la instalación, son útiles, y deben ejecutarse según se va haciendo el tendido ó la instalación; 500 megahomios por kilómetro bastan para los feeders, 100 megahomios para los cables de distribución.

Las pruebas de ruptura por desgaste, por el uso y después de la instalación, se consideran que sólo tienen un interés real para el explotador. Deben hacerse, teniendo en cuenta el uso, para todos los cables: para aquellos que deban funcionar á 110 voltios, como mínimo entre 1.000 y 1.500 voltios para los que deban funcionar entre 1.000 y 2.000 voltios, al triple; y para las tensiones superiores, las elevaciones anormales de tensión pueden representarse por una constante. Después de la instalación, parece imponerse como coeficiente de seguridad el doble; pero debe tenerse presente que hay disposiciones especiales para estas pruebas de ruptura y que no deben ser demasiado prolongadas.

M. Grosselin, autor del trabajo que extractamos, indica una disposición especial para el tendido de los cables, y recomienda, por último, suprimir los plomos fusibles en las cajas de distribución y en la partida de las líneas, reemplazándolos por disyuntores.

La transformación de la fuerza motriz eléctrica en luz.—Como resultado de una conferencia en el American Institute of Electrical Engineers, Mr. Steinmetz ha publicado en la revista Electrical World un trabajo relacionado con este asunto. La discusión en tan importante corporación científica fue muy instructiva e interesante, y versó acerca de los fenómenos que se producen cuando la potencia eléctrica se transforma en luz, demostrándose que el rendimiento de los diversos tipos de lámparas era limitado y que en realidad, en una lámpara, se verificaba sobre todo una transformación de fuerza motriz en calor y que la luz no es más que un subproducto.

Del número de radiaciones emitidas por un cuerpo, de las que unas son muy largas y otras muy cortas, sólo un pequeño número son perceptibles para el ojo, las demás se pierden. Por el aumento de la temperatura, las radiaciones largas perceptibles resultan más intensas; las radiaciones cortas que no se perciben producen su acción. El máximo de intensidad se alcanza cuando las radiaciones no se perciben, y este fenómeno debe producirse entre 4.000° y 5.000°. En este caso también, en que el consumo de una lámpara es mínimo, el rendimiento no es más que del 5 al 10 por 100.

Cuanto más elevada es la temperatura de un cuerpo, mayor es el rendimiento; así sucede en una lámpara de arco, que es de un rendimiento más elevado, porque se llega á 3.500°, temperatura de volatilización del carbono. Pero en la lámpara de filamento de carbón, el rendimiento es menor porque no se alcanza más que á unos 1.800°. Se puede, pues, reemplazar el filamento de carbón por cuerpos que tengan una tensión más baja de vapor á alta temperatura, como sucede con el osmio, el tántalo y el wolfram. También se puede obtener un carbón de volatilización más difícil, haciéndolo más compacto, como sucede con el hielo que se evapora menos rápidamente que la nieve, ó buscando formas alotrópicas más resistentes, que es lo que se ha obtenido con el llamado «carbón metalizado».

Respecto á los gases y vapores, Mr. Steinmetz pretende que el calor no puede ponerlos incandescentes. Este aumenta simplemente su presión, al