La Energía eléctrica (1906-07-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica
REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES
PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA

SUMARIO
Los materiales de las instalaciones eléctricas subterráneas, por Armand Halloux.—Problemas á resolver, por R. Rodríguez Merino.—La sección magnética del Observatorio del Ebro, por S. López López.—Notas Bibliográficas, por E. Gallego.—Crónica é información. Exposición de trabajos gráficos y manuales de la expedición obrera al extranjero.—El nuevo acumulador.—Cooperativa Eléctrica de Bilbao.—Compañía barcelonesa de electricidad.—Tranvías de Gijón.—Tranvías de Bilbao.—Tranvías de Madrid.—Tranvías de Tenerife.—Aguas.—Real Escuela de Ingenieros electricistas.—Ferrocarril subterráneo.—Dureza del téntalo.—Nombramientos.—Conferencia de aparatos eléctricos.—Cataratas del Victoria.—Precio merecido.—Tranvía Pamplona-Aoz Sanguesa.—Los postes telegráficos.—Land-und Seekabelwerke, A.—Purificación de aguas para el abastecimiento de poblaciones.—Catálogos recibidos. Revista Politécnica.—Las maderas impregnadas.—Los problemas no resueltos de la electricidad.—Constitución de Sociedades.—Juntas extraordinarias.—Les Annales Techniques.—Lo que cuesta el telégrafo en Australia.—Javier García.—Aguas.—Tranvías.—Transportes eléctricos.—Ofertas y demandas.

Los materiales de las instalaciones eléctricas subterráneas.
(CONCLUSIÓN)

Transformadores.—Los transformadores son necesarios para el alumbrado y, como ya hemos dicho, para la alimentación de los motores de mediana y pequeña potencia distribuidos en los trabajos; si se ha tenido cuidado de poner estos aparatos en aceite, no constituyen peligro en atmósferas grisutosas y desde este punto de vista, su empleo puede sólo restringirse por el de sus aparatos accesorios automáticos, de los que ahora hablaremos.

Aparatos accesorios.—De un modo general es necesario procurar en los trabajos subterráneos, el empleo mínimo de estos aparatos, que deben ser robustos, sencillos y bien protegidos. Los elementos de construcción actual suministran aparatos accesorios que reúnen estas condiciones, y es conveniente agruparlos de modo que las instalaciones sean sencillas.

Interruptores.—La experiencia adquirida permite recomendar, con exclusión de los otros tipos, los interruptores en aceite para todas las instalaciones subterráneas; estos aparatos tienen, entre otras ventajas, la de no ofrecer peligro alguno en la atmósfera de las minas y bien construidos son de un servicio perfecto.

Interruptores automáticos.—Los interruptores automáticos, cuya misión es la de interrumpir la corriente cuando ha adquirido una intensidad que podría poner los aislantes en peligro, calentar las superficies de contacto, etc., son accesorios importantísimos en las minas; su funcionamiento debe estar por completo asegurado y casi de un modo absoluto.

Los fusibles de hilo de plata, de cobre, etc., encerrados herméticamente ó no, ó bien anegados en aceite, no convienen para las instalaciones subterráneas; no hay seguridad, en efecto, de su eficacia, y de cualquier modo hay que contar siempre con la substitución de los hilos por otros que pueden ser de mala calidad y no fundirse en el momento deseado. Al mal funcionamiento de estos fusibles, llamados frecuentemente de «seguridad» hay