La Energía eléctrica (1905-08-25 00:00:00), página 13

Es evidente que teniendo este circuito un terminal á Tierra, cualquier punto después de éste se halla á un potencial distinto de cero, y por tanto habrá descarga; ó mejor, se establecerá una derivación á Tierra á través del observador, cuya intensidad dependerá del potencial del punto y de la resistencia de la derivada; mas siendo aquél bajo, según hemos dicho, y éste muy grande, los efectos de la cantidad serán despreciables tratándose de un tiempo corto, como es de suponer que dure el contacto eventual; y los efectos de ruptura vienen á quedar casi anulados por la existencia del corto circuito que representa la poca resistencia del conductor comprendido entre el punto de contacto y la toma de Tierra.

Las tensiones eléctricas del circuito de alta tensión nada juegan en este caso, y el observador per accidens, no tiene nada que temer del consorcio de ambos circuitos, unidos entre sí por la toma de Tierra.

Por esta parte, pues, queda probado que no hay ningún inconveniente en enlazar por un punto ambos circuitos, suponiendo que el de baja tensión es el que está más al alcance de las personas, y desde el punto de vista de la seguridad personal.

No podemos decir lo mismo en el caso que el observador se pusiera en contacto con un punto del circuito de alta tensión.

En este caso, lo elevado del potencial y la mayor resistencia del corto circuito representado por la parte de conductor comprendido entre el punto de contacto y el de toma de Tierra, dan un valor peligroso tanto á los efectos de cantidad como á los de extracorriente.

A. SANDARAN.

(Continuará.)

CRÓNICA E INFORMACIÓN

Botón de timbre que permite la comprobación de la llamada.—Con una instalación de timbre, como las que se hacen de ordinario, la persona que llama no está segura de que su llamada ha sido comprendida. La disposición que vamos á describir, no solamente permite saber si el timbre ha funcionado, sino que también se da cuenta el que llama de que ha sido oído.

El esquema de la figura, muestra cómo puede conseguirse esta instalación por medio de un botón de llamada especial y un sencillo interruptor colocado al lado del timbre. Al botón de llamada ordinario D se le adiciona un electroimán W con su armadura R.

Cuando se hace presión sobre el botón D, la corriente pasa por la bobina del electroimán W antes de llegar al timbre G.

Cada interrupción del circuito producida por el funcionamiento del timbre hace volver á la armadura R á su posición primitiva.

En estas condiciones, durante todo el tiempo que el contacto esté establecido por medio del botón de llamada D, el timbre correspondiente funciona y la armadura R vibra al mismo tiempo, hasta que la persona llamada hace presión en el botón C del interruptor y corta el circuito.

Naturalmente, el que llama, debe apoyar sobre el botón D hasta que las vibraciones de la armadura R cesen.

Como se ve, las vibraciones de R indican que el timbre correspondiente funciona y la parada de las vibraciones indica la comprensión de la llamada. Si no se producen vibraciones cuando se apoya sobre el botón de llamada, es señal de que el timbre u otra parte de la instalación no están en buenas condiciones.

Esta sencillísima disposición puede prestar muchos servicios en aquellos casos en que la línea esté accionada con una corriente constante.

Las perturbaciones del alumbrado eléctrico.—Todas aquellas personas peritas en las insta-