La Energía eléctrica (1906-05-25 00:00:00), página 11

podrá aplicarse en toda su extensión; pero al aumentar aquélla deberá limitarse cada vez más la cifra máxima; para saltos, por ejemplo, de 20, 40, 60 metros de altura, convendrá adoptar valores menores que 125, 100 y 80 respectivamente.

Conforme antes hemos indicado, la extensión fijada á los valores de K no alcanza á los límites extremos á que podría llegarse, y si sólo á aquéllos que sólo convendrá rebasar en aquellos casos en que por circunstancias especiales no tenga que entrar en cuenta la obtención de un buen rendimiento.

Creemos oportuno hacer notar aquí, que las turbinas Francis y Jonval pueden ir montadas por encima del nivel de desagüe y trabajar con aspiración, distinguiéndose las primeras por sus buenos rendimientos, y, sobre todo, por la facilidad de obtener una regulación rápida con esfuerzos relativamente pequeños. La aspiración será favorable, especialmente con los grandes coeficientes de velocidad, por la recuperación de energía que puede lograrse disponiendo el tubo de salida en forma de difusor. La altura de aspiración, medida desde el eje de la turbina si es horizontal, ó la entrada al rodete si es vertical, debe ser inferior á los \( \frac{3}{4} \) de la del salto, y su valor absoluto menor que 8 metros.

En los otros sistemas de turbinas que trabajan á vena libre, como son las Girard, tangenciales y Pelton, puede considerarse perdida para los efectos dinámicos del agua, la altura comprendida entre la salida del distribuidor y el nivel de desagüe, y en ellas sólo en casos muy especiales será de verdadera utilidad el disponer la salida con aspiración.

Suponiendo que los que utilicen estos datos han de conocer las disposiciones usadas en los distintos sistemas de turbinas, y que, por lo tanto, conocida una de las dimensiones pueden deducir con relativa aproximación, el espacio total ocupado por la máquina, diremos que en general, se llegará á datos compatibles con los definitivos, fijando para el diámetro D de salida en las turbinas Francis, en saltos hasta de 15 ó 20 metros, el siguiente valor

\[
D \sim 0,04 \sqrt{\frac{Q}{\sqrt{H}}}
\]

expresando, como anteriormente, Q en litros, y D y H metros.

Para saltos mayores hay que ir aumentando el coeficiente hasta aproximadamente 0,055.

Para las Jonval el diámetro será ligeramente mayor.

En los demás tipos de turbina citados, el diámetro del rodete en la parte que recibe el agua, será poco más ó menos

\[
D \sim 42 \frac{\sqrt{H}}{n}
\]

Aunque el empleo de las anteriores fórmulas es muy sencillo, vamos á presentar un ejemplo de aplicación de las mismas, y será suponiendo que hay que instalar una turbina de la fuerza de 75 caballos, destinada á mover un alternador cuya marcha es de 750 vueltas por minuto. Aplicaremos el ejemplo á seis saltos distintos, admitiendo para el cálculo del volumen de agua el rendimiento de 75 por 100. Agrupando en tabla datos y resultados (éstos obtenidos con la regla de cálculo; si se comprueban puede hallarse, por lo tanto, alguna pequeña diferencia que no afecta al problema), tendremos:

    Salto útil
    H
    4
    10
    30
    70
    120
    150

    Litros por segundo
    Q
    1,880
    750
    250
    107
    62
    42

    Característica
    K
    1,150
    365
    92,5
    32
    16,4
    9,8

    Diametro de salida
    d
    1,200
    0,65 m.
    0,30

    de rodete
    D

    0,47
    0,62
    0,75

En el primer caso se ve, desde luego, por el alto valor de K, que hay que renunciar al acoplamiento directo, que tendría además el inconveniente de exigir la instalación del