La Energía eléctrica (1906-10-10 00:00:00), página 16

mente en muchos casos. En Madrid existen curvas de tal modo reducidas, que á su paso las ruedas de los coches producen un ruido estridente harto desagradable, y los viajeros que van en las plataformas se ven en más de una ocasión en peligro de ser lanzados del coche: recuérdese, entre otras, la curva de la calle de Recoletos al entrar en el paseo del mismo nombre.

Nuevas centrales.—Recientemente será inaugurada la fábrica de electricidad que la Sociedad Hidroeléctrica del Aguada ha construido en Villavieja (Salamanca) para dar fuerza y luz á las poblaciones Barba de Puerco, San Felices, Bañobares, Fuenteliante, Villavieja, Lumbrales, Hinojosa, Sobradillo, Villar de Ciervos, Basquilla, Gallegos de Argañán y Aldea del Obispo.

Instalación hidroeléctrica á 60.000 voltios de Winnipeg, Manitoba (Estados Unidos).—En esta instalación, que utiliza el agua del Winnipeg River, el canal de derivación se ha tallado en granito, del que ha habido necesidad de volar con dinamita 322.000 metros cúbicos. Dado el caudal y la altura de caída, se eleva la energía disponible á 30.000 caballos eléctricos.

Las unidades principales comprenden: cuatro generatrices trifásicas de 1.000 kilovatios, que dan 200 vueltas, y cinco de 2.000 kilovatios, de 180 vueltas, acopladas directamente á turbinas Lombard. Hay, igualmente, dos excitatrices de 100 kilovatios, acopladas á turbinas del mismo tipo que giran á 600 vueltas y dos excitatrices de 175 kilovatios acopladas á motores trifásicos, que dan 514 vueltas.

El rendimiento de las generatrices está garantizado en un 95,5 por 100. Suministran corriente á 2.300 voltios, que se eleva á 60.000 en la estación de transformación.

Los transformadores son 15, de los cuales 10 son de 830 kilovatios y cinco de 1.800. El rendimiento garantizado de los primeros es, á plena carga, de 97,7 por 100, y el de los segundos de 98,2 por 100.

Los aisladores empleados para los cables á 60.000 voltios se han ensayado á 120.000.

Método de cálculo de las derivaciones de alumbrado.—En las instalaciones interiores de abonados se monta: bien un cuadro en el piso bajo para las de pequeña importancia, ó un cuadro por piso en los hoteles, etc., teniendo en cuenta que en todos los casos, se admite generalmente una caída de 2 por 100 en la tensión de alimentación, desde la lámpara más alejada hasta el contador, estando luciendo todos los focos.

En general, la repartición de la caída de tensión entre las diversas secciones, se calcula admitiendo un milímetro cuadrado por 2 á 2,5 amperios; se verifica en el encendido si las lámparas arden al rojo y se modifican ó mejoran ciertas secciones para llegar al mejor resultado.

La mejor solución es, evidentemente, la que requiere menos cobre, y sabido es que esta condición se satisface si, á plena carga, se encuentra en todas partes hasta el contador, á partir de cualquier lámpara, la misma caída máxima admitida.

El método que M. E. Piérard indica en L'Electricien, es el siguiente:

En un plano en escala \( \frac{1}{50} \) (2 cm. por metro) se determinan el número, emplazamiento y naturaleza de los focos luminosos. Se les agrupa en diversos circuitos de 5 amperios como máximo, terminando en los diversos cuadros, y se anota igualmente la posición de los fusibles, interruptores y eventualmente de las resistencias de arcos.

Siendo la pérdida admisible del 2 por 100, para 110 voltios, no se podrán perder más de 2,2 voltios. Admitiendo 2 voltios para dejar un pequeño margen y permitir la instalación ulterior de algunas lámparas suplementarias, la fórmula muy conocida que da para una canalización bifilar de longitud \( l \) metros, la sección S en mm² provocando una caída de tensión \( \Delta V \) voltios, cuando circula una corriente de \( i \) amperios de intensidad, es

\[
S = \frac{1}{60} \cdot \frac{2l}{\Delta V}
\]

siendo \( \frac{1}{60} \) la resistencia en ohmios de 1 metro de hilo conductor de 1 mm² de sección.

Teniendo en cuenta el efecto Joule, se puede poner

\[
S = \frac{1}{25} \cdot \frac{i}{\Delta V}
\]

Como la lámpara de 16 bujías consume \( \frac{1}{2} \) amperios, la fórmula (2) se convierte finalmente reemplazando \( i \) por \( \frac{1}{2} \) y \( \Delta V \) por \( z \)

\[
S = \frac{1}{100}
\]

De aquí se deduce la siguiente regla muy sencilla:

Para determinar la sección en milímetros cuadrados de los conductores que alimentan una lámpara de 16 bujías, basta tomar la centésima parte de la longitud en metros del circuito que separa la lámpara del contador.

Para no exceder la densidad dada, se puede transformar la (2) haciendo en ella \( \Delta V = 2 \)

\[
\frac{1}{S} = \frac{50}{l}
\]