La Energía eléctrica (1907-04-10 00:00:00), página 9

Bremer en 1898 dio un gran paso hacia la solución actual, iniciando en los Estados Unidos carbones impregnados de sales metálicas y las cuales, en vez del diminuto y violáceo arco de los carbones puros, nos ofrecieron un arco voluminoso y rico en colores más agradables. No tardó luego en reconocerse que la antigua costumbre de colocar verticalmente los carbones, uno encima del otro, se oponía al progreso iniciado, hasta que, franqueando las barreras de la rutina, fueron ambos carbones colocados hacia abajo en forma de V, constituyendo el arco de llama, que es el progreso más grande realizado con los focos eléctricos desde su invención. En el arco de llama no hay obstáculos á la luz hacia abajo, casi la totalidad del flujo luminoso corresponde al hemisferio inferior, y la intensidad media en este hemisferio es varias veces mayor que las de los antiguos arcos de igual consumo de energía.

Poblaciones enteras han reemplazado los arcos del alumbrado antiguo por arcos de llama de menor consumo de energía y de mayor potencia luminosa.

La intensidad luminosa de un foco varía con la dirección de sus rayos. Trazando desde un punto, que represente el centro del foco, radios vectores en distintas direcciones y dándoles una longitud proporcional a la intensidad correspondiente, nos encontraremos con lo que se llama la superficie fotométrica del foco. Medido el valor de las intensidades cada diez grados y en cuatro meridianos á nivel a grados suele entresacarse uno con los valores medios. Esa curva que algunos llaman la característica del arco es el punto de partida para los cálculos de iluminación, y debe procurarla todo fabricante, sin olvidarse de obtenerla con globo y reflector, es decir, tal como el arco ha de funcionar. Antes de decidirnos por un arco determinado hemos de examinar su característica, dando la preferencia, dentro de un mismo consumo, á los tipos que produzcan la intensidad máxima lo más cerca posible del plano horizontal, puesto que así podremos colocar los arcos á mayor distancia uno de otro, para obtener la misma intensidad de iluminación mínima, y conseguiremos á la vez un alumbrado más uniforme.

Conocida la característica del arco que hemos resuelto emplear, fácil es calcular la distancia á que debemos colocarlos uno de otro, para responder á la intensidad de iluminación mínima impuesta.

Tratándose de la iluminación horizontal, podemos dar una expresión más sencilla á la fórmula

\[
\frac{dS}{ds} = \frac{I \cos \theta}{z^2}
\]

teniendo en cuenta que si \( h \) es la altura del foco sobre el plano de referencia, y \( z \) la distancia entre dos focos inmediatos, entonces

\[
\cos \theta = \frac{h}{z}
\]

y

\[
\frac{dS}{ds} = \frac{I h}{z^3} = \frac{I A}{(z^2 + h^2)^{3/2}}
\]

Ahora bien; el valor de \( \frac{dS}{ds} \) queda establecido de antemano, el valor de I le conocemos á favor de la característica del arco, el valor de \( h \) nos lo fijarán las circunstancias, y por lo tanto la incógnita es \( z \). Diversos medios existen para obtener ese valor con rapidez, pero ninguno tanto como un procedimiento gráfico vulgar, que se le ocurrirá á todo el mundo.

Obtenida la distancia á que los focos han de hallarse entre sí, pasaremos á examinar el mapa de la capital cuyo alumbrado proyectamos y nos encontraremos con que hay ciertos puntos estratégicos para la colocación de los arcos mientras que probablemente las distancias intermedias no concuerdan exactamente con las distancias indicadas por el cálculo. Si la corriente de que disponemos es alterna y los arcos trabajan independientes á favor de un transformadorcito, fácil es aumentar ó disminuir la potencia luminosa de los arcos intermedios, ajustando su intensidad luminosa á la distancia impuesta por las condiciones topográficas. Si por carecer de corriente alterna no tuviéramos elasticidad en el voltaje podríamos completar la iluminación por medio de lámparas incandescentes.

F. G. HUMÁRAN,
Ingeniero electricista.
A M. I. E. E.

(Se continuará.)