La Energía eléctrica (1906-06-25 00:00:00), página 12

Los conductores de unión á los cuadros ó aparatos deben hacerse de cables armados; esta disposición conviene, sobre todo, en las cámaras de las bombas ó en los lugares donde, como en las cámaras, el agua puede llegar accidentalmente; requieren el empleo de dos cajas de conexión, una en el extremo de cada cable.

En los lugares secos puede limitarse, sobre todo para los pequeños conductores, la unión con conductores de aislamiento apoyados en aisladores de doble campana ó de garganta, pero la primera disposición es preferible. Para unir el reóstato de puesta en marcha con el inducido, pueden bastar conductores de gran aislamiento, apoyados en aisladores de garganta, excepto en los lugares en que el agua pueda llegar accidentalmente.

Los conductores destinados á la iluminación deben establecerse con gran cuidado, si no se quiere estar expuesto á accidentes; ante todo, es necesario limitar la diferencia de potencial de alimentación del circuito de iluminación á 220 voltios como máximo; si hay realmente que emplear mayores diferencias de potencial, es necesario usar cables de mayores aislamientos, y en este camino se encuentra uno forzosamente limitado, porque para cada lámpara que hay que colocar, el cable debe estar interrumpido y precintado en una caja de conexión; no precisa, por consiguiente, pensar en utilizar prácticamente en estos casos los cables, ni aun las cajas para altas tensiones; además, cada unión de las lámparas es un punto débil del aislamiento; de modo que exceder de los 220 voltios conduce á dificultades y peligros inútiles.

Se emplean con buen éxito para las iluminaciones subterráneas en las instalaciones de desagüe de las «Houillères unies du banis de Charleroi», cables de dos conductores aislados con caucho, y después de la guta, están recubiertos de un trenzado de hilos galvanizados; tales cables, puestos sobre aisladores, convienen perfectamente para las distribuciones subterráneas de iluminación.

Respecto á los cables flexibles, puede decirse, de un modo general, que es necesario restringir su empleo á una necesidad absoluta. Los pequeños motores transportables (perforadoras), no siendo más que de un uso excepcional en las minas de Bélgica, me faltan datos personales respecto á estos cables (1).

Resulta de cuanto precede que los conductores perfectamente aislados deben ser la regla absoluta en las aplicaciones á las minas, con la sola excepción para la tracción por medio de trole, que deben restringirse á los trabajos sin grisú (2).

(Continuará)

CRONICA E INFORMACION

Nuevas centrales.—El día primero del actual se inauguró oficialmente en Echauri (Navarra), la luz eléctrica que ha puesto en su molino D. José Mariezcurrena para abastecer el alumbrado público y particular de dicho pueblo, en substitución del que suministraba la Compañía de Val-Dizarbe.

Exposición de Almácera.—Va á celebrarse en breve en este pequeño pueblo de Valencia, una Exposición que abarcará todas las industrias que alberga Almácera y su comarca.

Los iniciadores de la idea son los señores don Daniel Giner, alcalde; D. Juan Guillén, médico; D. Adolfo Segura, profesor de Instrucción pública; D. Francisco García, secretario del Ayuntamiento; D. Vicente Lladró y D. Ramón Canals.

Van á dar gallarda muestra del progreso de la localidad, en una Exposición de productos del pueblo, en la que casi todos los oficios estarán representados, modestamente, pero con todo entusiasmo.

Constará de varias secciones, tales como de Utiles de labranza, Arte decorativo, Porcelanas, Coches

(1) Véanse las prescripciones de los electrofotólicos alemanes.
(2) Existe una sola instalación de tracción con trole en las minas de Bélgica, en las de «Charbonnage du Grand Corety» (Charleroi), á 550 voltios.