La Energía eléctrica (1906-09-10 00:00:00), página 14

tuno sistema de regulación, y son especialmente convenientes para este caso, pues la parcialización haría descender muchísimo el rendimiento de una turbina de reacción.

3.º El caudal Q es constante y la altura H variable.—En este caso es necesario recurrir á las turbinas de reacción, pues siendo constante el caudal no se precisa ningún sistema de regulación, y siendo la altura variable y estando la turbina anegada, las variaciones de H son menos sensibles que para las turbinas de acción que tienen siempre que disponerse á un nivel superior al nivel de descarga.

4.º El caudal Q y la altura H son variables.—Deberá emplearse la turbina axial de acción como aquella á lo cual se puede aplicar un sistema de regulación eficaz sin disminuir el efecto útil; únicamente habrá que tener cuidado de colocar la turbina de modo que al aumentar el caudal, y por tanto, subir el nivel del agua en el canal de descarga no haya peligro de que la turbina llegue á anegarse, pues en este caso la turbina de acción deja de funcionar como tal y el rendimiento disminuye considerablemente.

Si se tratase de un caudal muy grande, convendría en este caso instalar dos turbinas: una de acción para el caudal mínimo que estará siempre en buenas condiciones de funcionamiento, y otra de acción para la caída media, provista de aparatos de regulación y capaz de un caudal igual á la diferencia entre el caudal máximo disponible y mínimo.

El día 21 de Agosto falleció en Valdemorillo (Madrid), el joven e ilustrado ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Juan Ruiz Falco, director jefe que era de la Sociedad en Comandita Juan Ruiz Falco, Los Madrazos, 14, principal, Madrid.

Era el señor Ruiz Falco persona peritísima en asuntos de electricidad, y por las cualidades relevantes del malogrado ingeniero, su juventud, el puesto que lucidamente desempeñaba al frente de Sociedad tan importante, su muerte será sentidísima por cuantos se honraban con su amistad.

A su desconsolada madre y demás familia, y especialmente á sus hermanos D. Manuel, D. Napoleón, D. Antonio y D. Arturo, enviamos la expresión de nuestro sentido pésame, debiendo servirles de lenitivo en su pena la resignación cristiana y la seguridad de que sus numerosos amigos toman parte en el dolor que les embarga.

Ofertas y demandas.

MORGAN & ELLIOT
INGENIEROS, REPRESENTANTES, CONTRATISTAS
Grandes depósitos de Maquinaria.
BARCELONA, BILBAO, GIJON, MADRID-75

Se venden: 2 dinamos de corriente continua de 50 caballos cada uno, y un cuadro completo para la carga y descarga de batería de acumuladores.

Material nuevo con cinco meses de trabajo, procedente de la casa Siemens & Halske.
Para precios y condiciones, dirigirse á D. Tomás Cobos Fábrica de electricidad, Jaén.—63.

Se vende turbina horizontal Planas, 4 metros tubo aspiración, poco salto, 8 á 12 metros, 1.500 á 2.000 litros.
Alternador Planas trifásico 4.000 voltios 75 kilovatios, Poleas, 4 cables cuero para transmisión á 6 metros.
Material bueno y bien conservado Detalles y precios, Carlos Cusi, Figueras (Gerona).—93.

Ocasión.—Batería de acumuladores. Sistema de ésta. De formación artificial, placas positivas de celdillas de óxido de plomo, placas negativas, celdillas de plomo aglomerado. Régimen de carga, 36 amperes. Número de elementos, 126; tipo B.6 = 140 amperes hora. Está dispuesta para una tensión de 230 vols, teniendo 22 elementos en el reductor. Constructor, Dr. Pfüger y C.º, de Berlín.—Razón: Sebastián Battaner, en Valladolid.—97.

Se compran dos dinamos en buen uso, de corriente continua, 125 voltios, 40 caballos cada una.
Informarse en la Administración de esta Revista.—99.

Se vende una máquina de vapor horizontal de 24 caballos de fuerza y caldera multitubular de 316 tubos ó dilatación libre con su bomba é inyector; muy económica en gasto de combustible. Para detalles, D. Alberto Lau-rin, en León. 100.

Contramaestre.—Se necesita un contramaestre que conozca perfectamente las operaciones de refuerzo de filamentos, soldadora, sopletería y vacío de lámparas de incandescencia. Los interesados que lo soliciten, deberán acompañar certificados de haber desempeñado igual cargo en otras fábricas, y las referencias que crean convenientes.
Diríjase á las oficinas de esta revista, plaza de Isabel II, núm. 5. Madrid.—101

Concurso.—«La Electra Extremeña». Sociedad domiciliada en Brozas (Cáceres), abre concurso para proveer la plaza de Secretario general de la misma, vacante por renuncia espontánea del que la desempeñaba.
Dicha plaza está dotada con sueldo anual de 1.499 pesetas y podrán aspirar á ella todos los que se consideren con aptitudes y conocimientos suficientes en contabilidad y administración de Centrales eléctricas. A las solicitudes conviene acompañar relación de edad, estado, empleos que se han desempeñado anteriormente, y en especial los que se refieran á servicios en Centrales eléctricas, y fecha en que podrá tomar posesión el solicitante.
El concurso quedará cerrado el día 20 del mes actual y la Sociedad no queda obligada á contestar las solicitudes que no se acepten.—Las ofertas deben dirigirse al Presidente de la Sociedad en Brozas.—102.

Se requiere en la oficina literaria de una casa importante de construcciones eléctricas en Alemania, INGENIERO español para la redacción de tratados descriptivos y anuncios, así como para la compilación de listas de precios, etc., en castellano. Debe conocer á fondo el idioma alemán y tener práctica en el ramo de la electrónica, escribiendo un estilo elegante. Escribase dando todos los pormenores, referencias, fecha de entrada y salario pretendido, bajo número 103. Administración de esta Revista.

Imp. de A. Marzo, San Hermenegildo, 32 dup. Teléfono núm. 1.977.