ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1905-10-10 00:00:00), página 5

y

\[
f = \frac{60^2 \times 0.08}{8 \times 4 \times 10} = \frac{288}{320} = 0.90 \text{ m. en la de } 10 \text{ mm}^2
\]

Como solución aceptable en algunos tramos, bien en el interior de poblaciones, bien para salvar algunos trozos de línea difícil (paso de ríos, cruce de caminos, bosques, caseríos, etc.), puede recomendarse la separación de postes á 90 ó 100 m., suspendiendo cada conductor de cobre de un cable ó haz de hilos de acero, metal cuya resistencia á la extensión es cinco veces mayor que la de aquél.

La tensión del hilo de acero en la unión con el aislador, suponiendo el tramo de 100 metros, se deducirá por el procedimiento que sigue:

Peso propio del hilo de cobre: \( p = 100 \text{ m.} \times 0.14 = 14 \) kgs. en la línea de 16 mm\(^2\).

Peso del hilo de acero (aproximado): \( p' = 100 \text{ m.} \times 0.29 = 29 \) idem.

Presión del viento sobre el hilo de cobre: \( p'' = 100 \text{ m.} \times 0.6 \times 200 \times 0.0045 \text{ m.} = 54 \) kilogramos.

Presión del viento sobre el hilo de acero: \( p''' = 100 \times 0.6 \times 200 \times 0.007 = 84 \) kgs.

\[
Q = p + p' + p'' + p''' = 14 + 29 + 54 + 84 = 181 \text{ kgs.}
\]

y

\[
T = \frac{Q \times l}{8f} = \frac{181 \times 100}{8 \times 1.50 \text{ m.}} = \frac{18.100}{1.200} = 1.508 \text{ kgs.}
\]

Si tomamos como carga de trabajo accidental la mitad de la de ruptura ó lo que es lo mismo, contamos con un coeficiente de seguridad = 2; aun en el caso de los vientos huracanados, la sección de acero deberá ser para sostener cada conductor de 16 mm. de sección \( S = \frac{1.508 \text{ kgs.} \times 2}{125} = 25 \text{ mm}^2 \) ó sea un diámetro de 6 mm.

Del mismo modo obtendríamos para el hilo de suspensión de cada conductor de cobre de 10 mm\(^2\) de sección.

Peso del hilo de cobre: \( p = 100 \text{ m.} \times 0.08 = 8 \) kgs.

Peso del hilo de acero (aproximado): \( p' = 100 \text{ m.} \times 0.15 = 15 \) kgs.

Presión del viento sobre el hilo de cobre: \( p'' = 100 \times 0.6 \times 200 \times 0.0037 = 45 \) kgs.

Presión del viento sobre el hilo de acero: \( p''' = 100 \times 0.6 \times 200 \times 0.006 = 72 \) kgs.

\[
Q = p + p' + p'' + p''' = 8 + 15 + 45 + 72 = 140 \text{ kgs.}
\]

y

\[
T = \frac{Q \times l}{8f} = \frac{140 \times 100}{8 \times 1.50 \text{ m.}} = \frac{14.000}{12} = 1.166 \text{ kgs.}
\]

y la sección necesaria para el anterior coeficiente de seguridad sería

\[
S = \frac{1.166 \times 2}{125} = 19 \text{ mm}^2 \text{ ó } 5 \text{ mm. de diámetro.}
\]

CÁLCULO DEL POSTE MIXTO DE MADERA Y CEMENTO ARMADO DE 15 METROS DE ALTURA (FUERA DE TIERRA)

DATOS

Luz del tramo, 100 metros.

Número de conductores é hilos de suspensión:

- 3 de cobre de 16 mm\(^2\) sección.
- 3 de cobre de 10 mm\(^2\)
- 3 de acero de 25 mm\(^2\)
- 3 de acero de 19 mm\(^2\)

Tensión de un hilo de cobre de 16 mm\(^2\) y sin hilo de suspensión:

\[
t = 1.508 \text{ kgs.}
\]

Tensión de un hilo de cobre de 10 mm\(^2\) y sin hilo de suspensión:

\[
t = 1.166 \text{ kgs.}
\]
La Energía eléctrica (1905-10-10 00:00:00), página 6

Presión total:
\[
T = t + 3t + 3t = 3 \times 1.508 + 3 \times 1.166 = 8.022 \text{ kgs.}
\]
Presión del viento sobre el poste:
\[
T' = 15 \text{ m. (altura)} \times 200 \times 0.6 \times 0.30 = 540 \text{ kgs.}
\]
Momento máximo de flexión producido por la tensión de los conductores:
\[
M_{0}' = P l = 8.022 \times 14 = 112.308 \text{ kilógrametros.}
\]
Momento máximo de flexión producido por la acción del viento sobre el poste:
\[
M_{0}'' = \frac{P \times l}{2} = \frac{540 \times 15}{2} = 4.050 \text{ kilógrametros.}
\]
Momento flector total:
\[
M_0 = M_0' + M_0'' = 112.308 + 4.050 = 116.356 \text{ kilógrametros.}
\]

ESPESOR DEL REVESTIMIENTO DE CEMENTO ARMADO

\[
\frac{M_0}{R} = \frac{1}{z} = \frac{\pi}{32} \times \frac{d^4 - d'^4}{d}, \text{ y haciendo } R = 30 \text{ kgs. por cm}^2
\]
resulta
\[
\frac{116.358}{30} = \frac{3.14}{32} \times \frac{d^4 - d'^4}{d}
\]
y ejecutando las operaciones indicadas
\[
3.879 = 0.09 \times \frac{30^4 - d'^4}{30} = 1.292.575 = 30^4 - d'^4 \text{ y } d' = \sqrt{482.755} = 24 \text{ cm}
\]
El espesor del revestimiento será
\[
e = \frac{d - d'}{2} = \frac{30 - 24}{2} = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm.}
\]
pueden tomarse en la práctica de 4 á 5 cms.

El peso de las barras de la armadura será \( p = 0.80 \times 4 = 3.20 \) kgs. por metro, pudiéndose colocar nueve varillas de 8 mm., que pesarán en total \( 9 \times 0.39 = 3.51 \) kgs. por metro lineal de poste en los cuatro primeros metros, nueve de 7 en los siguientes, nueve de 6 en los tres inmediatos y nueve de 5 en los tres últimos, contando siempre á partir de la base del poste.

OBSERVACIONES

1.º El hilo de acero debe quedar aislado eléctricamente, fijándolo á aisladores colocados en los postes.
2.º Como los postes de madera crecen en precio á medida que aumenta su altura, no es inconveniente cuando se trata de postes de 15 m., en que el alma de madera esté constituida por dos trozos de poste empalmado.
3.º Para evitar la rotura de aisladores en los sitios más expuestos por su proximidad á pueblos, pueden substituirse los de porcelana por de celuloide, material nada quebradizo.

ELEVACIÓN DE LOS POSTES

Por su peso relativamente grande conviene seguir, no tan sólo en los postes de 15 m., sino en los de 8 algunas reglas prácticas que faciliten la elevación de los mismos:

1.º Se principia por hacer, al propio tiempo que el hoyo, una rampa con 45º de inclinación, que muera de 0.20 m. á 0.30 m. del fondo. El poste se coloca tumbado en la dirección de la rampa, de tal forma, que al girar pisando un hombre en la base del poste, y levantándolo por las proximidades de la cogolla, tome la posición inclinada de 15 á 20º, quedando apoyado contra un tablón que se coloca verticalmente con el fin de que dicho poste no trate de penetrar en el terreno en la dirección de la rampa, y resbale fácil-
La Energía eléctrica (1905-11-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA

D. LEONARDO TORRRES QUEVEDO
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Inventor del TELEKINO
La Energía eléctrica (1905-11-25 00:00:00), página 11

Sala de Bombas.
La Energía eléctrica (1905-11-25 00:00:00), página 12

portancia de la parte técnica de toda industria; el técnico, conoce la necesidad de sortear las flaquezas del prójimo para hacer lo debido sin ofender á las imaginaciones improvisadoras, y limándose asperezas únense el trabajo potencial y el trabajo actual en la Asociación industrial para formar organismos de vida espléndida que transformarán seguramente las fuentes de riqueza del país.

Hora es ya de que si tres ciudadanos con dinero, inteligencia y actividad tienen la idea y les agrada el negocio de urbanizar los alrededores de Madrid, por ejemplo, se unan para hacerlo, en vez de intentar tres urbanizaciones distintas y ninguna verdadera; hora es ya de que nos enteremos que la colectividad inteligente es la única forma de progreso en los pueblos modernos, que exigen para el desarrollo y sostenimiento de los negocios, aunar muchas iniciativas, muchas inteligencias, muchas voluntades, y, sobre todo, muchos capitales.

José G. Benítez

(Concluira.)

Sales manufacturadas especiales para electricidad.

Las sales para pilas empleadas hasta hoy día, eran los clorhidratos de amoníaco, en panes, ó sensiblemente cristalizados, conteniendo en bastante grandes proporciones, sales metálicas u otras impurezas.

Toda persona práctica habrá podido observar los inconvenientes que la mala calidad de las sales para pilas trae consigo: cristalizaciones, cortos circuitos interiores, obturación de los vasos porosos, etc., y, como consecuencia, rápido deterioro de los mismos, etc.

La Sociedad de Sales manufacturadas, para obviar estos inconvenientes, ha creado y puesto á la venta sales purificadas y confeccionadas, especialmente con este objeto, por los procedimientos patentados de M. B. Pichat.

Entre las varias clases de sales, se distinguen, en primer término, las denominadas «sal poderosa» y la «auto-sal».

«La poderosa» tiene las siguientes ventajas:

1.ª Ser una sal excitadora y despolarizante, sin dar lugar á emanaciones.
2.ª No forma cristalizaciones que se adhieran á los cincs ni á los carbones.
3.ª No contiene en su constitución ninguna parte de sales metálicas: lo que evita los circuitos interiores, y produce, por consecuencia, una corriente de intensidad constante.
4.ª Proporciona un aumento muy apreciable en la fuerza electromotriz desarrollada por cualquier modelo de pila en que se emplee.
5.ª La evaporización se evita con la unión muy íntima de las sustancias licuables que forman su solución.
6.ª Si con el tiempo y á fuerza de mucho uso se formasen algunas sales cuajadas y sin adherencia, éstas son porosas, y, por lo tanto, la pila puede limpiarse fácilmente y seguir usándose.

Un elemento cargado y colocado á una temperatura media, puede, sin exigir cuidados, funcionar durante cinco ó seis años.

El «auto-sal» ofrece las mismas ventajas que la «poderosa», pero es más potente, y ha sido fabricada especialmente para pilas, que tienen un cinc de gran superficie; establece un considerable número de chispas, que varían según la superficie de los elementos.
La Energía eléctrica (1905-11-25 00:00:00), página 8

arrollamiento en derivación es en ambos casos infinitamente grande con respecto á la del reóstato adicional, y continuamos haciendo análogas hipótesis á las expuestas á propósito de los reguladores en serie, podremos hacer uso de las fórmulas

\[
\rho = \frac{\varepsilon (E - \varepsilon)}{r}
\]

o

\[
\rho = \rho \left( \frac{E}{r + \rho} \right)^2
\]

según que se trate de uno ó otro sistema de regulación. Diferenciando logarítmicamente, obtenemos

\[
\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta E}{E} \left( \frac{r + \rho}{r} \right) + \frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} \left( \frac{r - \rho}{r} \right)
\]

y

\[
\frac{\Delta \rho}{\rho} = 2 \frac{\Delta E}{E} + \frac{\Delta \rho}{\rho} \left( \frac{r - \rho}{r + \rho} \right)
\]

El incremento \( \Delta \varepsilon \) de cualquiera de las tres expresiones (1) (2) y (3) puede ser debido sea á la variación de la distancia que separa los carbones de una ó varias lámparas del circuito, producida por el desgaste progresivo que durante su funcionamiento sufren aquéllos, sea á un incremento, por decirlo así, permanente de la carga total del circuito. Tal ocurre, por ejemplo, cuando varía el número de lámparas en función en el acopladas. Si se tienen en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente á propósito de la resistencia de los conductores de la línea, podremos admitir la pequeña infinitesimal de ésta en sí, y en tal sentido las variaciones de \( E \) producidas por la primera causa enunciada son completamente despreciables, quedando sólo á considerar las ocasionadas por la segunda. Las oscilaciones luminosas que éstas aportan son, sin embargo, de muy poca importancia, á pesar de su valor no despreciable.

Se trata, en efecto, de variaciones que ocurren muy de tarde en tarde, pues una vez establecido el nuevo régimen de corriente en el circuito y regulada la intensidad de la que atraviesa los carbones, la vista se acostumbra á la luminosa que ahora emite el arco. Sólo quedan, pues, á tener en cuenta las producidas más adelante por el desgaste de aquellos cuya magnitud está dada por los segundos sumandos de las expresiones (1), (2) y (3), y que sobre todo en el caso de carbones trabajando á densidades de corriente relativamente grandes y encerrados en linternas ordinarias, son sumamente desagradables por la frecuencia con que se repiten.

(Continuará.)

J. F. ROSELL.
Alférez de navío.

Compañía Madrileña de Gasificación Industrial.

I

Casi es un aforismo, entre los que se dedican á asuntos industriales en España, huir de todo lo que represente asociación en los negocios, viéndose constantemente multitud de energías individuales verdaderamente notables progresar en el aislamiento, y hundirse ó fraccionarse en mil pedazos las energías industriales colectivas.

Más notable es aún observar que muchas de las Sociedades industriales que funcionan
La Energía eléctrica (1905-11-25 00:00:00), página 9

Conjunto de la Sala de Motores de la Central Eléctrica.
La Energía eléctrica (1905-12-10 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA

SUMARIO

El telekino y la telegrafía sin hilos, por Eduardo Gallego.—Sobre la regulación de los arcos voltaicos (conclusión), por J. F. Rosell.—Limitador protector Gil.—Compañía Madrileña de Gasificación Industrial (conclusión), por José G. Benítez.—Notas bibliográficas, por E. Gallego.—Crónica e información: El «modus vivendi» con Italia.—Exposición Universal de Barcelona.—La primera línea de telegrafía sin hilos continental é interurbana.—Subasta.—Agua.—Nueva Sociedad de Automóviles.—Calientapiés eléctrico sistema Hauser.—Ofertas y demandas.

El telekino y la telegrafía sin hilos.

(CONTINUACIÓN)

APROBADA con los presupuestos de 1904 la concesión del crédito de 200.000 pesetas, pudieron comenzar en Febrero del mencionado año los trabajos de instalación del «Centro de ensayos de aeronáutica», establecido en el frontón Beti-Jai, situado en la calle del Marqués de Riscal, número 5, de esta corte. Montáronse en tan amplio edificio los talleres electro-mecánicos, en los que se han construido los distintos elementos que constituyen el telekino, un laboratorio de medidas y una modestísima oficina para el director Sr. Torres Quevedo, y su ayudante el laborioso ingeniero militar D. Antonio Peláez Campomanes, que había prestado idéntico cometido cerca del Sr. Cervera, en las experiencias de telegrafía sin hilos realizadas entre Algeciras y Ceuta el 1902.

Construido en los referidos talleres el telekino, después de resolver el sinnúmero de problemas que lleva consigo la transformación de un aparato de gabinete, como era el utilizado en las pruebas de la Sorbona, en aparato utilizable en la práctica, pudo el Sr. Torres Quevedo realizar ya en 1903, ensayos más en grande que los verificados en París, ensayos que tuvieron el mismo satisfactorio éxito, pues á presencia de personalidades distinguidas por sus conocimientos técnicos, logró hacer marchar, detener y cambiar de dirección por la cancha del Beti-Jai, un triciclo provisto de motor eléctrico de medio caballo, que se accionaba á distancia de 20 á 30 metros, por medio de una estación transmisora de telegrafía sin hilos sistema Rochefort, que emitía ondas eléctricas, á las que obedecieron perfectamente el telekino y el servomotor del triciclo.

Con cargo al mencionado crédito adquirióse también un globo (que ha de utilizarse para los ensayos de navegación aérea, principal problema que persigue el Sr. Torres Quevedo, y para la realización de los cuales en mejores condiciones, como luego indicaremos, piensa aplicar su telekino), y todos los elementos necesarios para verificar pruebas con otro telekino aplicado á un servo-motor actuando sobre la hélice y timón de una lanchita eléctrica de 4,50 metros de eslora, que navega por el estanque grande de la Casa de Campo del Real Patrimonio.

Exigencias del servicio obligaron al Sr. Peláez á abandonar temporalmente el honroso cargo de ayudante del Sr. Torres Quevedo, á cuyas órdenes trabajan hoy el inteligente ingeniero militar é intrépido
La Energía eléctrica (1905-12-10 00:00:00), página 10

ma Gil, que después de tenerlo varios años sometido á cuidadosas experiencias, han puesto á la venta los señores Iglesias y Torralva, de esta corte, y á su descripción.

Son estas condiciones—según consta en el folleto-circular—las siguientes:

1.º Evita el fraude sin causar molestias al abonado con intermitencias de luz.

2.º No interrumpe por completo el paso á la corriente eléctrica, condición importante que entre otras ventajas ofrece la de conocer con suma facilidad si la causa que determina la limitación es una lámpara intercalada en exceso ó un cruce en el interior de la instalación. Si de súbito disminuye la intensidad luminosa de las lámparas del abonado, es señal de que existe una lámpara en exceso que es preciso suprimir para restablecer la intensidad de las demás. Si una extinción de luz se produce, y ésta no depende de la fábrica productora, es que en el interior de la instalación existe un cruce que precisa corregir para poder restablecer el alumbrado.

3.º No sufre el aparato desperfecto alguno ni se altera su regulación, por efecto de un continuo funcionamiento originado, sea por repetidos intentos de fraude, sea por cortos circuitos sucesivos.

4.º Limita con la misma facilidad y precisión la corriente que corresponde á una lám

Figura 1.a    Figura 2.a    Figura 3.a

para instalada en exceso, como la gran intensidad que corresponde á un circuito corto. Esta condición da al aparato un valor extraordinario como protector de instalaciones contra los peligros de incendios y demás accidentes que determinan los frecuentes defectos de aislamiento.

5.º Puede y debe ser instalado á la intemperie, y á gran distancia de las instalaciones á que corresponda, á cuyo efecto va provisto de una cubierta de hierro, precintable, que lo cierra herméticamente, impidiendo por completo la penetración del agua.

6.º Restablece automáticamente sus primitivas condiciones de funcionamiento después de una limitación, suprimiendo la lámpara que se intercaló en exceso y operando en el interruptor general de la instalación.

7.º Su construcción es fuerte, sencilla y desprovista por completo de muelles y resortes. Su regulación y su manejo son sumamente fáciles. No influye en su funcionamiento un defecto de nivelación al instalarlo.
La Energía eléctrica (1905-12-10 00:00:00), página 13

Torres de enfriamiento y recuperación de amoníaco.
La Energía eléctrica (1905-12-10 00:00:00), página 15

Batería Norte de Gasógenos con su cargador de carbón.
La Energía eléctrica (1905-12-10 00:00:00), página 19

Calientapiés eléctrico sistema Hauser.—
Estos aparatos, sumamente prácticos por su sencillez y economía en el consumo, han adquirido ya carta de naturaleza, generalizándose rápidamente su empleo.

El representado en el primero de los adjuntos grabados tiene la forma de carpeta, de \(25 \times 31\) centímetros; se usa en cualquier instalación de 100 á 120 voltios, corriente continua ó alterna, y consume 50 voltios por hora, ó sean 5 céntimos de peseta, aplicando al fluido la tarifa de luz (una peseta kilovatio en Madrid), y 2 céntimos la de fuerza (0,40 la misma unidad). El precio del aparato es de 15 pesetas la clase corriente y 20 la de lujo.

El segundo modelo de calientapiés es especial para la cama; tiene la forma cilíndrica, de 35 centímetros de largo por 19,5 de diámetro, y lleva en el cordón flexible dos clavijas; enchufando cada una de las cuales se obtiene un grado distinto de calor. Su consumo es de 1,7 céntimos por hora ó \(1/3\) de céntimo, según se pague por la tarifa de luz ó de fuerza. El precio del aparato es el de 25 pesetas.

Los calentadores eléctricos se hallan á la venta en Madrid en los establecimientos siguientes:
C. Salvi, Sevilla, 12; E. Schilling, Alcalá, 18; C. dal Ré, Barquillo, 5; J. Ruiz Falcó, Los Madrazo, 14.

Aguas.—Se ha concedido á D. Juan Mejide, vecino de Chantada, el aprovechamiento hidráulico, que utilizará como fuerza motriz, de 240 litros de agua derivados del río Asuña.
—Al vecino de la Coruña, D. Angel Durán, se le ha autorizado utilizar del río Maceda 2 000 litros de agua por segundo para utilizarles como fuerza motriz.

Nueva Sociedad de Automóviles.—Se ha iniciado en Pamplona la idea de constituir una Sociedad con objeto de establecer servicio público de automóviles en toda la provincia.

El pensamiento indicado ha sido acogido favorablemente por varias personas distinguidas, las cuales están dispuestas á tomar parte en la empresa.

Ofertas y demandas.

MORGAN & ELLIOT
INGENIEROS, REPRESENTANTES, CONTRATISTAS
Grandes depósitos de Maquinaria.
BARCELONA, BILBAO, GIJON, MADRID-75
La Energía eléctrica (1906-01-01 00:00:00), página 1

LA ENERGÍA ELÉCTRICA

REVISTA GENERAL

DE

Electricidad y sus aplicaciones.

AÑO DE 1906

Redacción y Administración:
Plaza de Isabel II, número 5. Teléfono 1.454.
MADRID
1906
La Energía eléctrica (1906-01-01 00:00:00), página 11

en las bornas del condensador de capacidad \( C_2 \); pero como

\[
U^2 = U_1^2 + U_2^2
\]

eliminando \( U_1 \) é I entre estas ecuaciones, se obtiene el valor de \( C_2 \) para la diferencia de potencial indicada \( U_j \).

También se puede unir en serie el aparato y un pequeño condensador de capacidad conocida y cargando el conjunto á una diferencia de potencial dada, con la tensión marcada por el voltímetro.

Estos métodos, que son algo delicados, pueden substituirse por el siguiente: Cuando se tiene un buen transformador de potencia notable y en el que los fenómenos secundarios debidos á los efluvios y á las capacidades propias y externas, sean despreciables, puede utilizarse la propiedad de que la fuerza electromotriz secundaria, en circuito abierto, del transformador, es igual á la fuerza electromotriz primaria multiplicada por la relación de transformación. Bien equilibrado el aparato, se hacen con un peso \( f \) una serie de medidas, anotando las desviaciones \( \delta_1 ... \delta_2 ... \) para las tensiones \( U_1, U_2 ... \) y se construye la curva correspondiente; después, con otro peso \( F \), se obtienen las desviaciones \( \Delta_1, \Delta_2 ... \) para las tensiones \( U'_1, U'_2 ... \) llevando igualmente los valores sobre la curva citada. Si las relaciones \( \frac{U'}{U} = K \) correspondientes á una misma desviación, tienen un valor constante, éste debe ser igual á

\[
\sqrt{\frac{F}{f}} = \frac{U'}{U} = K
\]

Se tiene así la doble comprobación que el instrumento estaba bien equilibrado y que las tensiones secundarias son realmente las deducidas de las primarias. Si, en efecto, hay pérdidas en el transformador, se manifiestan especialmente en las tensiones más elevadas, y la existencia de la relación es un indicio de la no existencia de estas pérdidas.

Como estos aparatos no se construyen en grande escala para usos industriales, es difícil procurarse vasos de cristal de dimensiones convenientes para evitar las chispas internas. Se obvia este inconveniente recubriendo por completo de ebonita el disco fijo (fig. 1, c), de modo que se alarga la distancia explosiva en el aceite. En estas condiciones, el aparato funciona como un condensador de dos dieléctricos diferentes, y la ebonita, cuya constante dieléctrica es diferente á la del aceite, absorbe una fracción de la tensión superior á la que soportaría el mismo espesor de líquido. La rigidez electrostática de la ebonita es también mucho mayor que la del aceite. El empleo simultáneo de otros dieléctricos, excepto el aire, puede dar lugar á ligeros errores, porque la capacidad específica inductiva de estos dieléctricos no es absolutamente independiente de la frecuencia. Por esta razón no pueden emplearse estos aparatos con frecuencias muy diferentes á aquellas para que hayan sido contrastados.

SANCHO LÓPEZ LÓPEZ.