La Energía eléctrica (1906-12-10 00:00:00), página 12

Experiencias á muy altas tensiones.

En estas columnas nos hemos ocupado ya (1) de la detallada descripción de los voltímetros para altísimas tensiones construidos por el Sr. E. Jona, ingeniero electricista de la casa Pirelli, de Milán.

En el stand, de esta casa, en la Exposición de Milán, celebrada el corriente año, se han hecho con estos aparatos interesantísimas experiencias consignadas en una comunicación presentada recientemente por el notable ingeniero Mr. Jona, al Congreso de la Asociación Electrotécnica Italiana, celebrado también en la citada población.

Para estas experiencias de altísimas tensiones en cables y líneas aéreas aisladas, se montó un transformador de 200 HP, estudiado por Jona y construido en las fábricas de la casa Pirelli, cuyo primario, arrollado para 160 voltios, estaba alimentado por la corriente de la ciudad. El secundario lo constituían dos grupos de bobinas, que se podían conectar en serie, consiguiendo de este modo una tensión total de 320.000 voltios, ó bien en cantidad para una tensión de 160.000 voltios.

Un kilovoltímetro electroestático Jona (2), permitía medir directamente tensiones hasta de 200.000 voltios; para tensiones más elevadas se podía unir el voltímetro á una de las bornas del secundario del transformador y en medio de este arrollamiento, bajando de este modo la mitad de la tensión total.

En el stand de la casa Pirelli se instalaron dos bobinas de cable para tensiones muy altas, de 120 metros de longitud.

La figura 1.a es una sección de este cable en tamaño natural; y, como se ve, es del tipo de varias capas dieléctricas: parte de caucho y otras de papel, recubierto exteriormente de plomo.

Uno de los extremos de cada una de estas bobinas estaba unido respectivamente á las bornas del transformador (agrupado en cantidad): los otros dos extremos iban á las extremidades de diez tubos, en los que se había hecho el vacío, montados en serie y dispuestos de modo que formaran las palabras 100.000 voltios. En el circuito de los tubos vacíos estaba intercalado en serie un condensador formado por dos discos de cobre, separados por un disco de ebonita, para reglar la corriente á través de estos tubos y su luz; porque los diez tubos no podían absorber toda la tensión á que se sometía el cable. Las dos bobinas de cable formaban de este modo parte de una línea que trabajaba normalmente á la tensión de 150.000 voltios.

Para ensayar unas cuantas muestras de cable de 5 á 6 metros de longitud, hasta la perforación, se prepararon con mucho cuidado los extremos de estos trozos, para evitar las descargas superficiales, principiando por levantar el plomo exterior en una longitud de 1,50 metros, y después se echaron sobre el aislante, puesto al desnudo, grandes trozos fundidos de materias resinosas en diversas capas, que se separaban con la interposición de piezas de porcelana.

Se hizo sucesivamente el ensayo de tres muestras de cable, uniéndolas al transformador y reglando la tensión por medio de un reóstato intercalado en el primario. Las muestras que se sometieron á aumentos

(1) Véase el número de 1.a de Enero del año actual.
(2) E. Jona. Volt. electrostatique pour 200.000 volts.—Atti Associazione Electrotecnica Italiana, 9 Giugno 1903.