La Energía eléctrica (1905-11-10 00:00:00), página 11

durante las trescientas horas primeras, mientras que, en las que ordinariamente gastamos, su consumo es de unos 3 1/4 vatios por bujía. Es cierto que forzando á éstas, ó lo que es lo mismo, aumentando su voltaje ó poniendo lámparas de menor voltaje que el de la red, llegan á consumir 2 1/2 vatios. Las lámparas Nernst, ya conocidas y usadas por unos cuantos abonados, son también muy económicas, pero tienen el defecto de tardar en dar luz y de no sufrir oscilaciones en el voltaje: yo me explico con esto el por qué á unos les vaya bien y á otros no, pues habiendo en las redes diferencias de 10, 15 ó más voltios, se comprende que al que se halle en sitios cuyo voltaje sea relativamente muy elevado, no le funcionarán bien las lámparas Nernst, y si al que esté en calles de voltaje igual al que ha sido calculada la lámpara. La Cooper Hewitt de la casa Westinghouse, ó sea de vapor de mercurio, si bien gasta de 0,5 á 0,7 vatios por bujía, tiene el defecto de dar luz colo-reada; no obstante, puede utilizarse para ciertos trabajos.

La lámpara Siemens no tiene estos inconvenientes, y además presenta las siguientes buenas propiedades: La intensidad luminica primitiva, siendo de 25 bujías, va aumentando en las primeras horas hasta alcanzar 28 bujías; luego va bajando hasta 25 bujías después de doscientas horas de funcionamiento, llegando á 18 bujías á las mil horas. Lo notable es que, al mismo tiempo que baja la intensidad luminica, baja el consumo de corriente, de manera que, al final de su vida, el consumo por unidad luminica es inferior que al principio.

Siendo necesario conocer las experiencias particulares, no interesadas, sobre el funcionamiento de las nuevas máquinas y aparatos, pues los datos que dan las casas constructoras instinctivamente casi siempre son algo exagerados, creemos que es conveniente conocer las que se han verificado estos días en Barcelona con las nuevas lámparas de filamento de tántalo.

La Compañía Barcelonesa de Electricidad, en sus oficinas de la calle de Tallers, está ensayando tres lámparas de 25 bujías hefner. La primera, que ya se ha fundido, ha soportado mil cuarenta y siete horas de iluminación; la segunda, ayer ya llevaba mil doscientas doce de iluminación funcionando muy bien, y la tercera llevaba mil doscientas veinte de iluminación, dando buena luz. El tiempo se cuenta por medio de contadores horarios.

El promedio de gasto de fluido ha sido de 1,5 vatios por bujía, ó sea unos 37 1/2 vatios por 25 bujías, gastando aún 1,5 vatios por bujía á las setecientas horas de funcionamiento. El voltaje varió de 110 á 114 voltios, ordinariamente á 110; por lo tanto, el amperaje gastado por la lámpara ha sido de 0,0136 amperios por bujía, ó sea 0,341 por lámpara de 25 bujías. Creo inútil llamar la atención acerca de que una bujía hefner = 0,885 bujía decimal = 0,042 patrón Violle al platino = 0,092 cárcel = 0,78 bujía inglesa.

Hay quien duda de que si esta lámpara Siemens podrá sufrir voltajes superiores á los que está destinada; pero esta duda está desvanecida por la experiencia presenciada por uno de mis ayudantes, el Sr. Gómez Menacho, en la calle de Arcos de Junqueras. Una de estas lámparas, construida para funcionar á 110 voltios, funcionó bien sin fundirse á 150 voltios durante el ensayo, que duró diez minutos. A 300 voltios tampoco se fundió, si bien sólo estuvo encendida algunos segundos por miedo que se estropease. Se comprende que la prueba era excesiva, y, por lo tanto, muy expuesta.

En el Laboratorio oficial eléctrico de esta provincia hemos practicado experiencias sobre el consumo de la lámpara de filamento de tántalo, midiendo, además del voltaje y amperaje de la corriente, la potencia luminosa de la misma lámpara. En el fotómetro, comparada con una lámpara eléctrica de Hernann et Braun-etalon, de 9,7 bujías hefner, se halló ser su potencia luminica de 33,56 bujías hefner. Consumiendo casi 47 vatios re-