La Energía eléctrica (1906-04-25 00:00:00), página 16

CRÓNICA E INFORMACIÓN

Una turbina de vapor Allis Chalmers.—Acaba de instalarse en la central Washington Street, Utic a Gas Electre C.º, Utica, Nueva York, una turbina de vapor de 1.500 kilovatios y de 1.800 revoluciones.

Esta turbina funciona según el principio de Parsons, y se caracteriza, especialmente, por la fabricación y fijación de las paletas. Las extremidades reforzadas de las paletas están dispuestas en anillos en dos partes en forma de cola de milán, que por anillos separados están remachados y fijados en las ranuras del tambor de la turbina y del cuerpo de la turbina. Las extremidades libres de las aletas de cada corona se hacen rígidas por medio de anillos en forma de U, en los que por medio de aparatos de aire comprimido, se remachan las extremidades de las paletas, adaptándose exactamente en las aberturas. Este procedimiento tiene la ventaja de que todas las coronas de paletas son independientes del cuerpo de la turbina. Con la unión de las extremidades libres de las paletas se evitan las perturbaciones que produce una ruptura.

La tracción eléctrica en el túnel del Simplón.—El Consejo Federal Suizo trata de la tracción eléctrica en el túnel del Simplón. Los consejeros de administración de la casa Brown Boveri & C.º, en Baden, están dispuestos á cumplir con el pliego de condiciones estudiado por la Dirección general de los caminos de hierro federales. La casa principiará sus trabajos de instalación cuando el túnel esté entregado á los caminos de hierro federales, comprometiéndose á ejecutar los trabajos en el término de un mes, á partir de la concesión; de modo que el tráfico eléctrico se podrá hacer á partir de 15 de Mayo ó del 1.º de Junio de este año.

La resonancia en la telegrafía sin hilos.—Respecto á las condiciones de resonancia en los circuitos electro-magnéticos de la telegrafía sin hilos, Mr. G. W. Pierce ha dado algunas noticias interesantes.

Una de las disposiciones de montaje se representa en la figura adjunta, en la que S representa la disposición de emisión y R la de recepción, distantes 187 metros.

Con una longitud constante y una intensidad aproximadamente constante, se observaban las variaciones producidas en el receptor, en un dinamómetro de alta frecuencia.

En la estación receptora se hacían variar á la altura de la antena, el coeficiente de acoplamiento y la capacidad del condensador aéreo A. Para grandes antenas, las desviaciones son casi proporcionales al cuadrado del coeficiente de acoplamiento.

Cuando la longitud de la antena disminuye, la proporción de las variaciones disminuye según una ley complicada. Las experiencias han demostrado, de acuerdo con la teoría, que cuando el coeficiente de acoplamiento disminuye, se aumenta la precisión de la resonancia; pero lo que se gana en claridad y precisión en la resonancia, se pierde en energía. Así, por ejemplo, para duplicar la claridad de la resonancia, se necesita veinte veces más energía para obtener una misma cantidad de energía en la estación receptora; es decir, que la pérdida de energía es veinte veces mayor.

El coeficiente de acoplamiento se disminuye en la estación de emisión sin aumentar sensiblemente la claridad de la resonancia. Es posible que en los ensayos la graduación de las capacidades de los condensadores en la estación de emisión no fuera lo bastante sensible, de suerte que no se haya podido regular la capacidad apropiada para el pequeño coeficiente de acoplamiento de la estación de emisión.

La vitalidad de las lámparas de tántalo.—Recientemente se han sometido 10 lámparas de tántalo á una experiencia de vitalidad con corriente continua.

En las medidas fotométricas, las lámparas estaban animadas de una velocidad de rotación de 40 á 50 vueltas por minuto. La velocidad de rotación no era más que de un \( \frac{1}{10} \) por 100, y ardían á una tensión constante.