La Energía eléctrica (1905-10-10 00:00:00), página 7

mente hasta apoyar en el fondo. A \( \frac{1}{4} \) aproximadamente de la longitud del poste, á partir de la cogolla, se hace un atado con alambre de 4 mm., y á él se engancha una de las poleas de un aparejo diferencial ó de una trócola, cuya otra polea se sujeta á otro gancho análogo fijo á un poste auxiliar que basta tenga de 2 á 3 metros fuera de tierra, y 1 ó 1,50 m. dentro, á un árbol, ó en general á un punto resistente. Un par de hombres ó tres comienzan á tirar del cabo suelto de la trócola que comienza por templarse, y otros dos ó tres van colocando provisionalmente una tijera ó un puntal para que el poste descanse en él en las distintas posiciones que tome mientras gira. Dos vientos de cuerda, atados cerca del punto de sujeción de la trócola, sirven para que el giro se haga alejando todo peligro, pues basta templar con uno de ellos para en cualquier momento hacer que el poste se incline del lado que convenga. La dirección de las cuerdas de la trócola debe ser próximamente la bisectriz del ángulo formado por las direcciones de los vientos, de los que nunca debe prescindirse.

DERIVACIONES AL TRAVÉS DEL POSTE

Desde este punto de vista, los postes de cemento armado son muy superiores á los de madera y á los de hierro. Si las platinas de retención de aisladores se unen á las varillas que constituyen la armadura por medio de alambre, al romperse los aisladores y ponerse algún conductor en contacto con el soporte ó pletina, las derivaciones á tierra por el interior del poste serán muy grandes, y la avería se reconocerá inmediatamente en el cuadro de la central generadora y en el de la receptora; pero como el cemento es muy mal conductor de la electricidad, no hay riesgo ninguno en que cualquier persona se abrace al poste, mientras no toque el soporte metálico de los aisladores ó las varillas de la armadura del poste, si por casualidad se encontrasen en algún punto al descubierto por efecto de la existencia de desconchados nada probables.

Si no se desea se produjesen tales derivaciones á tierra (que entiendo convenientes para evitar peligros), en caso de rotura de aisladores, bastará no enlazar las pletinas á las varillas, con lo que éstas quedarán aisladas eléctricamente.

POSTES DE MADERA SIN MAS REVESTIMIENTO QUE LA PARTE ENTERRADA

Si se estima que por la escasa separación de postes no es posible económicamente acudir al revestimiento total de los mismos, puede ensayarse el revestir con cemento armado ó sin armar, tan sólo la parte enterrada, y 0,49 ó 0,50 m. por encima del suelo. Aunque el cemento no es impermeable siempre protege bastante la madera; mas para evitar la posibilidad de que el cemente absorba el agua contenida en el poste y lo destruya rápidamente, debe interponerse entre madera y cemento una capa impermeable que proteja aquélla. Esta capa puede ser de Ruberoid del núm. 1/2, con el que se puede rodear e poste en toda la parte enterrada, teniendo cuidado de pegar la junta con pintura Ruberine. El metro cuadrado de superficie envuelta con Ruberoid podrá costar dos pesetas, y el poste es más que posible, casi seguro, gane muchos años en duración. Valía la pena de que las centrales con largas líneas de transporte ensayasen tan económico procedimiento:

E. GALLEGOS.

La industria eléctrica española en 1905.

El negociado de Industria y Trabajo del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, del que es jefe el inteligente funcionario D. Lorenzo Muñiz, acaba de publicar la estadística de la Industria eléctrica en España en fin de 1904, labor