La Energía eléctrica (1906-10-25 00:00:00), página 24

porte, procediendo al recambio inmediato, pero siempre dentro del período de paro de la Central, de los que resulten averiados, substituyéndolos por otros que pertenezcan a tipos completamente idénticos á los que existen instalados. Asegurarán asimismo cuantas retenciones resulten defectuosas.

b) Examinar cuidadosamente el estado de tasado y paralelismo de los conductores de la línea de transporte corrigiendo cualquier defecto que se observe, y principalmente aquellos que limiten la altura sobre el nivel del suelo á menor distancia de la normal y autorizada al efecto.

c) Proceder mensualmente al reconocimiento de los postes de la línea de transporte, siendo este reconocimiento cuando menos una vez al año, valiéndose de instrumentos punzantes aplicados á flor de tierra.

Del resultado de este reconocimiento se dará cuenta al administrador, quien cuidará de disponer lo conveniente para el inmediato recambio de cuantos sean reconocidos con defectos.

d) Queda prohibido practicar en la línea de transporte reparación alguna utilizando alambre de distinto diámetro y clase del autorizado, así como practicar ni tan sólo con carácter provisional, empalme alguno que no se halle perfectamente soldado.

e) Se revisará asimismo al tiempo de proceder al reconocimiento marcado en letra e que la menor distancia entre los conductores y árboles ó sus ramajes no lleguen á un metro, tomando nota de los que no se hallen en estas condiciones para proceder á la tala ó podado de los mismos previo acuerdo con los propietarios.

f) No obstante lo previsto en anteriores apartados, se efectuarán salidas de inspección extraordinarias antes de reanudar el servicio después de cualquier tormenta que haya podido atentar contra la estabilidad de la línea de transporte.

Red de Camprodón.—Instalaciones particulares.

Art. 8.º El encargado de la distribución prestará á la línea de alta tensión cuidados enteramente idénticos á los detallados para la de transporte, con la única variante de dedicar también su atención á la cubierta protectora ó aislante de la misma, y además, será de su incumbencia:

a) Guardar en su poder las llaves de cierre de las casillas de los transformadores de elevación ó reducción de voltaje.

b) Entretener los dichos transformadores, cuidando de su limpieza, del estado de los fusibles, cuyo diámetro no podrá aumentar bajo ningún pretexto y del estado de tomas de tierra de los pararrayos y de la separación de las varillas de los mismos (1 milímetro por cada 1.000 voltios).

c) Se abstendrá de toda manipulación en las estaciones de transformación, y caso de ser obligado utilizará guantes de goma y banquillo aislante.

d) Vigilará asimismo el estado de la red secundaria de distribución corrigiendo cualquier defecto que aparezca.

Instalaciones de abonados.

Art. 9.º Antes de proceder al empalme de toda instalación de abonado con la red de distribución, se procederá á un atento examen de la misma, el cual versará principalmente sobre los siguientes extremos:

a) Determinar si el desarrollo de conductores en el interior del edificio es el menos compatible con las exigencias de la práctica y el número y situación de las lámparas abonadas.

b) Si la acometida ó entrada de hilos se efectúa utilizando tubo de goma y pipetas de porcelana.

c) Instalación lo más inmediata posible á la red de distribución de un fusible bipolar ó dos unipolares montados sobre platillos de madera. Los diámetros de los fusibles corresponderán á una sección de 1 milímetro cuadrado por cada 6 amperios.

d) Empleo de la menor cantidad posible de cordón flexible empleando con preferencia conductores de cobre de cuatro capas y cuyas secciones en milímetros cuadrados se elegirán en armonía con la intensidad de la corriente que deba recorrerlos con sujeción á la siguiente tabla:

    Hilo hasta 5 mm²
    4 amperios por mm²

    desde 5 á 13 idem.
    3

    13 á 40 idem.
    2

    40 en adelante.
    1

e) Montaje de todos los conductores sobre poleas porcelana fijadas en tacos de madera empotrados en el muro.

f) Soldaduras de todos los empalmes y recubrimiento de los mismos con cintas aislantes que devuelven al conductor su aislamiento primitivo.

g) Aislamiento de los muros de cuantos aparatos accesorios de interruptores, conmutadores, etc., se instalen mediante adopción de platillos de madera, y

h) Prueba de aislamiento total empleando magneto de gran resistencia.