La Energía eléctrica (1906-02-10 00:00:00), página 6

Cuando la cantidad de electricidad que corresponde al valor de la moneda introducida, ha sido empleada por el consumidor, el pasador determina un desplazamiento de vaiven de la palanca.

El escape permite la salida, por el tornillo anterior de retenida, de una bola, pero retiene á la segunda, si otra viene después, por medio del segundo tornillo; esta segunda bola, cuando la palanca vuelve á su posición primitiva, ocupa el lugar de la que anteriormente ha caído, quedando el segundo tornillo en la posición de reposo, fuera del campo de las bolas.

La bolas se reúnen en un depósito en la parte inferior derecha, y el receptor de las monedas se encuentra en la parte inferior izquierda.

El mecanismo, como se ve, no puede ser ni más ingenioso, ni más sencillo.

El conjunto está encerrado en una caja que contiene también el contador propiamente dicho. Este es del tipo conocido Chamberlain y Hookham, y está contrastado para diferentes velocidades, para responder á las necesidades del consumidor.

El contador tiene varios cuadrantes con agujas que indican al cliente la energía que ha recibido, el número de piezas que deben encontrarse en su recipiente y el número de piezas que quedan todavía disponibles.

Los dos depósitos, el de monedas y el de bolas, están mantenidos por pasadores con resortes que no quedan libres más que cuando se levanta una barra horizontal que lleva en la parte superior de la caja y que no permite quitar los dos recipientes, sin quitar la barra.

Esta barra permite también levantar la tapa del depósito helicoidal de bolas y deja abierta una pequeña abertura circular para la introducción de un destornillador, con cuya ayuda se fija en el fondo un tornillo que cierra la cubeta de mercurio, de manera que el contenido no pueda derramarse al transportar el aparato.

La tapa del aparato rara vez debe levantarse; está atornillada á la caja y no puede desplazarse sin haber quitado los cajones inferiores.

En resumen, la barra de la parte superior cierra el conjunto, y para esto, lleva un candado.

La caja lleva un asa para el transporte y su zócalo tiene cuatro orificios para fijar el aparato con tornillos á la pared donde se le quiere instalar.

EMILIO GUARINI.

Lima (Perú), 11-905.

COMPOUNDAJE DE ALTERNADORES

(CONTINUACIÓN)

La puesta en marcha y el reglado de este sistema especial de excitación son sencillos. Para la puesta en marcha se excita el alternador con la corriente continua, para cuyo efecto se dispone de una pequeña dinamo que, no utilizándose más que para este objeto, puede servir á todos los alternadores de una central. Se lanza la excitatriz con la corriente continua y se hace girar á la misma velocidad que el alternador. En este momento se establecen las conexiones entre los circuitos del alternador y excitatriz; ésta continúa girando como un motor sincrónico y produce una fuerza electromotriz continua. Esto hecho, se pone la dinamo continua fuera de circuito. Siendo el alternador trifásico, el montaje se hace como indica la figura 4. I, grupo de seis interruptores sobre los seis conductores que van del alternador á la excitatriz y que pueden ser maniobrados en conjunto. Dos de estos interruptores son shuntados por las lámparas \( l_1 \) \( l_2 \), cuya diferencia de brillo da á conocer