La Energía eléctrica (1906-06-25 00:00:00), página 11

para los trabajos de desagüe, la tracción, los tornos, los ventiladores, etc., así como la distancia que separa la estación central de las instalaciones subterráneas, puede decirse que en la generalidad de los casos, diferencias de potencial comprendidas entre 1.000 y 2.000 voltios, son una buena solución. Se pueden alimentar directamente todos los motores fijos, á estas diferencias de potencial, á menos que no sean de potencia demasiado débil, en cuyo caso se puede establecer un transformador para servirlos; sin embargo es posible, merced á una cuidadosa construcción, hacer funcionar sin transformación y en buenas condiciones, motores de tal naturaleza: así se ha hecho en el pozo Naye-à-Bois en las minas de carbón d’Américœur (cuenca de Charleroi), donde un motor de 15 kilovatios á 2.000 voltios de tensión, acciona una bomba de gran velocidad al nivel de 500 metros.

Las diferencias de potencial indicadas arriba, pueden también convenir para servir con una central común, pozos próximos y análogos; pero si los pozos están distantes algunos kilómetros, la tensión puede elevarse á 3.000 ó más voltios (1).

En principio, nada parece oponerse á la aplicación directa de tensiones más elevadas á motores potentes; pero la construcción de estos motores resulta difícil, y por otra parte, con los interruptores de ruptura muy brusca (interruptores en aceite)—que están indicadísimos en los ambientes subterráneos—hay que temer, bajo altas diferencias de potencial, los efectos de inducción, que en el acto de la puesta fuera de circuito, pueden perjudicar á los aisladores de las máquinas, como ya ha sucedido.

Verdaderamente existen en los trabajos subterráneos aplicaciones muy poco numerosas de estas altas diferencias de potencial: á título de ejemplo interesante, puede citarse uno de dos motores de 450 kilovatios á 5.000 voltios de tensión que accionan bombas centrifugas á 525 metros de nivel en la mina de carbón Victor, en Rauxel (Vestfalia) y funcionan en buenas condiciones.

No se debe, por lo demás, perder de vista que la atmósfera de las cámaras subterráneas esté siempre más ó menos húmeda, de modo que el aislamiento de la máquina en reposo durante un cierto número de horas, desciende rápidamente, y no es raro encontrar, para motores de 150 á 200 kilovatios instalados en estas cámaras, aislamientos de 300.000 á 350.000 ohmios, cifra muy débil con relación á la de funcionamiento normal; esto constituye un elemento poco favorable para la elección de las tensiones.

En estas condiciones, y teniendo en cuenta los materiales que la construcción corriente puede proporcionar, creo que no conviene pasar de 2.500 á 3.000 voltios en las aplicaciones subterráneas de la electricidad, y si un centro de trabajo precisa recibir la energía eléctrica bajo una diferencia de potencial más elevada, hay que proceder á la transformación. Por lo que respecta más especialmente á la distribución de la energía en los trabajos subterráneos con motores que no excedan de 25 ó 30 kilovatios (tornos, ventiladores, bombas, perforadoras, etc.), es más sencillo y más seguro hacerla bajo 110, 220 ó, como máximo, á 500 voltios, transformando la corriente cerca de los motores, ó, mejor todavía, en la proximidad de las cámaras de maniobra, en los pozos (recette), á la entrada.

Conductores.—Los conductores principales que transportan la corriente, instalados en los pozos ó en las galerías, deben ser armados; sólo así, y con cajas de conexión en mínimo y bien establecidas, presentan todas las garantías que se deben exigir en cuanto al buen funcionamiento y seguridad en cualquier atmósfera.

Por cuanto respecta á los conductores secundarios, pueden distinguirse: los que unen las máquinas á los cuadros y á los aparatos, los conductores para la iluminación de las galerías ó cámaras y los flexibles para los motores transportables.

(1) En Bélgica no se han excedido hasta ahora los 3.000 voltios en las aplicaciones mineras. La central Houillère unica, en la cuenca de Charleroi, situada en Gilly, transmite la energía eléctrica á 3.000 voltios á los diversos centros de extracción de Gilly, Raesart y Fleurus.