ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1906-02-25 00:00:00), página 4

sistemas expuestos se proponen, como acabamos de ver, mantener la tensión U en las bornas constante á toda carga, haciendo variar la corriente de excitación proporcionalmente á la resultante N'I' de dos vectores representando los amperios vueltas inductores ni necesarios para producir la tensión en las bornas U, y los contra-amperio-vueltas NI equivalentes á los efectos de la reacción de inducido del alternador y de su self-inducción. La primera observación que se presenta en los compoundados anteriores es que los sistemas fundados en el empleo de dos fuerzas electromotrices dependientes del régimen del alternador, pueden, en lugar de asegurar el compoundaje, dar los resultados más discordantes habiendo cuando se trabaja debajo de la saturación, suponiéndose la f. e. m. del alternador y la de excitatriz, proporcionales á sus amperio-vueltas, indeterminación del régimen del conjunto por exceso de ligación entre los dos órganos alternador y excitatriz. Las experiencias realizadas por la casa Sautter-Harlé lo han demostrado, resultando de las observaciones recogidas, que en la teoría y cálculo de compoundaje debe tenerse en cuenta la ley de saturación magnética del hierro. La influencia de esa saturación se hace sentir no solamente en la excitatriz del género de las dinamos, también en las otras, y lo mismo cuando parece que la influencia del hierro sea despreciable ante el entre-hierro, puede también ser notable en los transformadores interpuestos.

M. Blondel realiza el compoundaje de sus alternadores por una excitación á campo fijo. Su método consiste en el empleo de una excitatriz del género Rechniewski á débil entre-hierro, cuyos inductores construidos del modo ordinario son excitados en derivación lo suficiente para el funcionamiento del alternador á vacío; el inducido de esta dinamo gira sincrónicamente con el alternador por una transmisión mecánica y lleva dos arrollamientos: uno á corriente continua que excita el alternador y otro compensador semejante al del alternador y recorrido por las mismas corrientes; se regla el número de espiras y los puntos de entrada de este bubinaje, de manera que el campo de reacción producido por una corriente dewattada tenga la misma dirección que el de los inductores y le refuerce exactamente en la misma proporción que la reacción de inducido correspondiente del alternador tiende á debilitar el campo inductor de éste, manteniéndose el calaje de las escobillas invariable por uno de los artificios conocidos. En estas condiciones, si los circuitos magnéticos del alternador y de la excitatriz trabajan por debajo del codo de la curva de inducción del hierro, se compensan automáticamente todas las reacciones de inducido wattadas ó dewattadas. La figura 11 es una
La Energía eléctrica (1906-02-25 00:00:00), página 6

la forma \( \frac{1}{2} \) KN \( j_d \sqrt{2} \). El efecto magnético del inducido de la excitatriz se encuentra reducido al mismo cálculo que el de su inductor y se le puede determinar experimentalmente. En efecto, se hace despachar el inducido de la excitatriz sobre el transformador á vacío, comparando la caída de f. e. m. en las bornas con la corriente suministrada; se excitan los inductores de E por un surco exterior y se trazan las curvas características de la figura 14 en función de los amperio-vueltas excitadores: la curva 1 da la f. e. m. en las bornas á circuito abierto, la 2 en circuito cerrado sobre el transformador á vacío; en fin, si se hace despachar la excitatriz sobre el circuito invariable de los inductores del alternador se obtiene la curva 3 que representa la f. e. m. en las bornas del inducido excitando normalmente el alternador cuando éste es á circuito abierto. La comparación de estas curvas permite evaluar la reacción del inducido. Determinaremos las condiciones de excitación de la excitatriz, según lo anteriormente expuesto. Blondel regla la excitación en derivación de manera á obtener la f. e. m. MA = \( e_o \) necesaria para la excitación del alternador á circuito abierto, el número de amperio-vueltas correspondiente es dado por la abscisa OM = \( ni \), n el número de espiras en derivación, i la corriente derivada. Tenemos tangente á \( = \frac{I_0}{ni} \), y si llamamos r la resistencia de la derivación, \( r' \) la de una espira y \( r_1 \) la del reóstato de reglado; tangente

\[
a = \frac{e_o}{ni} = \frac{r_o}{n} \frac{r}{r_o} = \frac{nr' + r_1}{n}
\]

Si la resistencia de \( r_1 \) es despreciable, tangente \( a = r' \), con lo que puede determinarse la sección del hilo á emplear para el arrollamiento. Para que la f. e. m. producida con la corriente \( j_d \) que es \( e = e_o + \Delta \) e sea OM' = \( ni' \); la abscisa correspondiendo á M'B = \( e \); trace mos por B una paralela BP á OA, el segmento PM' tendrá por valor PM' = OM \( \frac{e}{e_o} = \frac{nie}{e_o} \) representará los amperio-vueltas producidos por el circuito de excitación alimentado á la tensión \( e \) en lugar de \( e_o \). Estos son insuficientes y es preciso que la diferencia

\[
OP = ni' - ni \frac{e}{e_o}
\]

sea suministrada por la corriente \( j_d \) de allí la condición

\[
\frac{KNj_d \sqrt{2}}{2} = OP .
\]

Esta ecuación determina el valor de \( j_d \) y se deducirá el valor á dar á la f. e. m. secundaria del transformador

\[
e_2 = e_{j_d} = \frac{OP \times \sqrt{2}}{KN}
\]
La Energía eléctrica (1906-02-25 00:00:00), página 9

permiten también evaluar el número de espiras \( N_2 \) á adoptar en función de la indicación B admitida y de la corriente \( j \) máxima necesaria por que se puede escribir:

\[
j = \frac{aN_2BS}{\sqrt{2} aL} = \frac{BRS}{4 \sqrt{2} \pi K' N_2}
\]

de donde se saca,

\[
N_2 = \frac{Bl}{4 \pi aK' / \sqrt{2}}
\]

llamando \( l \) la longitud del circuito magnético y \( p \) su permeabilidad. Se conoce a priori la sección \( S_2 \) que es preciso dar al hilo secundario para que despache sin calentamiento exagerado la corriente \( j \) y se puede deducir la sección \( S_1 \) del hilo primario por,

\[
S_1 = \frac{N_2 S_2}{N_1}
\]

en virtud de la relación \( N_1 I = N_2 j \). De otra parte se ha de satisfacer á la relación,

\[
e_2 = \frac{Ka N_2 BS}{2 \sqrt{2}}
\]

llamando \( e_2 \) la f. o. m. en las barras de la excitatriz en carga. Todos los cálculos hechos, se realiza con arreglo á ellos la construcción del alternador compoundado de Blondel. El carrete del transformador se determina por su potencia aparente \( e_2 j \). Se expone, como hemos observado, á errores notables despreciando las variaciones de permeabilidad magnética del circuito como análogamente ocurre en el cálculo de transformadores y motores sincrónicos.

MIGUEL ANCI.

Arranque automático de los automóviles.

No falta quien dice que los automóviles sólo sirven para que vayan de prisa á todas partes los que nada urgente tienen que hacer en ninguna, dando á entender con ello que este moderno sistema de locomoción sólo interesa á los desocupados; pero es lo cierto que ó son muchos los que se dedican á la entretenida labor de pasar el tiempo ó á la anterior definición la sobra de ingenio, todo lo que de exacta le falta, pues difícilmente se encontrará un asunto que atraiga con más brío que el automovilismo, la atención de las gentes.

No ya entre personas ilustradas ni entre mecánicos de profesión, sino entre el público en general, pocos serán los que ignoren en qué consiste un cambio de velocidades, para qué sirve un silencioso ó lo que es un derapage, y muchas serán las que digan que á tal coche se le caló el motor y que tal otro lo llevaba embalado, mezclando en pintoresca algarabía, palabras españolas y francesas con otras mal traducidas que han enriquecido nuestro idioma con nuevos términos que no consiguen expresar lo que otros más castizos definen perfectamente. Preguntad á cualquiera, y todos os hablarán de un 40 Mercedes, de un 24/30 Dion-Bouton ó de un 35 Panhard; citad nombres y Renault y Clement, Thery y Serpollet, nos son tan familiares como Moret y Maura, Bombita y Machaquito.

Y esto es aquí en España, donde no hay más que cuatro fábricas de automóviles, que si se trata de Francia, propagandista, entusiasta de estos vehículos, y de los que ha exportado en el último año por valor de más de cien millones, veréis vivir á la sombra de
La Energía eléctrica (1906-03-10 00:00:00), página 12

sus inventos, y la característica de su valer era una modestia excesiva, que no amenguó ni la prosperidad ni los honores que recibió en Francia y en Bélgica. El pobre obrero de Jehay-Bodegnée siguió en París muchos años estudiando, habiendo alcanzado una posición brillante y ostentando, entre otras muchas honrosas recompensas, la Cruz de la Legión de Honor, la de la Orden de Leopoldo y la de la Corona de Hierro, y, admirado por el mundo entero, gozando en vida la victoria de su larga y batalladora labor, al ver floreciente la industria eléctrica, merced á su máquina de corriente continua, murió en París el 20 de Enero de 1901, á los setenta y cuatro años.

Para concluir, citaremos las elocuentes palabras que el eminente electrotécnico M. Eric Gerard, vicepresidente honorario de la Association des Ingénieurs Electriciens, salido del

Instituto Electrotécnico de Montefiore, pronunció en la sesión de dicha Asociación, el 27 de Enero de 1901:

«Acabamos de perder uno de nuestros miembros honorarios, que era una de las ilustraciones de nuestro país. Merced á su perseverancia y á su genio inventivo, Gramme imaginó y realizó la máquina de corriente continua, que ha dado nacimiento al maravilloso desarrollo de la electricidad industrial á que asistimos.

En medio de los éxitos que había obtenido, Gramme fué siempre el hombre sencillo y modesto de sus primeros años, aislando voluntariamente, no sólo huyendo del contacto de las multitudes, sino para meditar el perfeccionamiento de sus aparatos. Se le hubiera podido atribuir la frase de Renkin, uno de sus compatriotas, que contestó á Luis XIV,
La Energía eléctrica (1906-03-10 00:00:00), página 13

al preguntarle cómo había inventado la máquina de Marly: «To túsan» (soñando con ella). Yo he encontrado muchas veces á Gramme en su laboratorio, y también, en un día de vacaciones á lo largo de los muelles de nuestra buena ciudad de Lieja. Siempre parecía ab-sorto en sus investigaciones. Este es el medio de encontrar, por poco poseido que se esté del demonio de la invención.

Gramme había descubierto su máquina con un bagaje científico de los más rudimentarios. Su mérito no por esto es menos grande y su ejemplo menos digno de imitar.

El monumento que se alza en Lieja, y cuya vista acompaña á estos mal trazados rasgos biográficos de Zenobio Cramme, le representa en tres épocas de su vida: á la derecha, cuando trabajaba en Jehay-Bodegnée; á la izquierda, años después, cuando en París estudiaba su descubrimiento, y en el centro, sobre el pedestal y dominando las otras figuras, recibiendo las palmas de la gloria de manos de la Ciencia.

S. L.

CRÓNICA E INFORMACIÓN

Ensayo de lámparas de tántalo.—La figura 1.a representa la distribución de la luz emitida por una lámpara de tántalo de 25 bujías, que consume 0,3625 amperios á 110 voltios; de las curvas encontradas resulta que la intensidad media esférica es de 19,3 hefners, ó sea un consumo de 2,065 vatios por hefner; el consumo por hefner, midiendo la intensidad en el plano horizontal, que pasa por el centro de la lámpara, es de 1,6 vatios.

La figura 2.a indica la variación con el tiempo de la intensidad luminosa horizontal de una lámpara de tántalo de 25 bujías y de lámparas de filamento de carbón de 25 y 16 bujías; estas medidas se han hecho con grupos de cuatro lámparas para cada especie.

La primera ruptura del filamento en cada una de las lámparas de tántalo se produjo al cabo de ochocientas setenta y cinco, mil cincuenta, mil ciento cincuenta y mil doscientas setenta y cinco horas; pero sabido es que una ruptura del filamento no pone fuera de uso la lámpara, porque, en general, las dos porciones de la parte rota contactan con las otras partes, y la lámpara continúa funcionando; en particular la lámpara cuyo filamento se rompió por primera vez al cabo de ochocientas setenta y cinco horas, no quedó inservible sino después de un funcionamiento de mil novecientas horas y seis nuevas rupturas que sobrevinieron durante las doscientas últimas horas.

De las curvas de la figura 2.a y de la potencia gastada, resulta que el consumo medio por hefner de las lámparas de tántalo, es de 1,68 vatios al principio; desciende á 1,57 vatios después de siete horas; sube en seguida para alcanzar á las ochenta y cinco horas el valor inicial; continúa creciendo lentamente hasta alcanzar 2,04 vatios á las novecientas cinco horas, y después oscila entre pequeños límites, hasta que la lámpara queda fuera de servicio.

El consumo por hefner de las lámparas de filamento de carbón de 25 bujías es al principio de
La Energía eléctrica (1906-03-10 00:00:00), página 21

BOLETÍN DE LA Unión Eléctrica Española.

Año III.        Madrid 10 de Marzo de 1908.        Núm. 5

La publicidad en la "Gaceta de Madrid,"

Interesa á las Sociedades anónimas conocer el nuevo Reglamento por que ha de regirse la Gaceta, inserto en ella el 19 de Febrero, y después acudir al llamamiento que se les hace por Real orden que el día 1.º de Marzo publicó dicho periódico oficial.

La Compañía arrendataria de la Gaceta quiso en 1903 que todas las Compañías anónimas cumpliesen lo preceptuado en el art. 157 del Código de Comercio, de publicar cada mes el balance de situación, precepto que la mayoría de las Sociedades industriales no pueden cumplir por impedírselo la índole de sus negocios. La arrendataria gestionó la modificación de dicho artículo, y ante la protesta de las Sociedades anónimas, tuvo que desistir, y en razonada instancia se hizo eco de las aspiraciones la Camara de Comercio de Gijón.

Así las cosas, dice nuestro colega la Revista de Economía y Hacienda, la Sociedad Arrendataria, que pensó realizar un negocio brillante, vió frustrados sus deseos, ya que el ingreso principal habían de dárselo los balances mensuales de las Compañías anónimas, y liquidó su primer ejercicio con pérdidas de consideración.

Han pasado tres años, y el negocio seguía ofreciendo dificultades, pérdidas, obstáculos, y entonces se acudió á la habilidad de dictar un Reglamento de la Gaceta, que viene a modificar radicalmente el art. 157 del Código de Comercio y demás disposiciones sobre la publicidad de las Sociedades anónimas y modifica también el contrato de concesión del arriendo.

Aquel artículo del Código de Comercio que hemos citado, sólo indica que deben publicarse mensualmente los balances de situación y no establece ninguna penalidad; ahora el Reglamento de la Gaceta dice lo siguiente:

«Art. 32. Son anuncios y documentos de previo pago:
1.º Las escrituras, los Estatutos y las actas de Sociedades y Bancos y los documentos que tengan la misma procedencia, como las convocatorias á juntas, balances mensuales obligatorios, tarifas y cualesquiera otros relativos á dichas Sociedades industriales ó mercantiles que como preceptivos impongan el Código de Comercio y demás disposiciones vigentes.»

Aquí se incluyen las escrituras, Estatutos y actas de las Sociedades mercantiles. De modo que al formarse una Sociedad anónima ó colectiva, ha de enviar á la Gaceta su escritura de constitución, y sucesivamente las actas de su Consejo. ¿Es esto posible? Defensores somos de un gran régimen de publicidad, pero no llegamos nosotros á darla á documentos que tienen carácter reservado. Y, además, ¿puede un simple Reglamento modificar el Código de Comercio? Porque éste no habla de la publicidad de la escritura social.

Otras obligaciones contiene el referido Reglamento, especialmente en su art. 13, que transcribimos:

«Art. 13. Deben publicarse en la Gaceta:
9.º La copia autorizada de la escritura social, con los Estatutos ó Reglamentos y el acta de constitución que los Gerentes, Administradores ó Directores de las Compañías están obligados á presentar en el Ministerio de Fomento al constituirse aquéllas.»
La Energía eléctrica (1906-03-10 00:00:00), página 24

en el mismo se propone, y disponer que el epígrafe creado se redacte en la siguiente forma: «Fábricas de carburo de calcio. Pagarán por cada kilovatio que desarrollen las dinamos destinadas á la calefacción de los hornos, 10 pesetas.»

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Enero de 1906.—Salvador.—Señor director general de Contribuciones, Impuestos y Rentas.—(Gaceta del 10 de Febrero de 1906.)

Legislación Eléctrica.—Apéndice de 1905,
por D. Santiago Corella, Director gerente de las Eléctricas reunidas, Zaragoza.

Un volumen de 260 páginas en 4.º, encuadernado.—6 pesetas.

Es tan copiosa y laberíntica la legislación española en todos sus ramos, que cualquier obra que de dicha materia trate, por completa que sea al ver la luz, queda llena de lagunas á los pocos años de publicada. Por lo que toca á la industria eléctrica, que tan pocos años lleva de vida, no andamos ya mal de legislación en cuanto á cantidad, y como de costumbre, continúa legislándose para cada caso especial, existiendo ya multitud de sentencias y disposiciones oficiales de una vaguedad tal que su interpretación autoriza á presentar el sinúmero de demandas y alzadas, en las que, como sucede las más de las veces en España, se aburre de tanto pensar en ello el que las promueve, y como acaba por sacar poco ó nada en limpio, termina renegando de la administración que padecemos y de la hora en que metió en la industria su capital, que hoy queda á merced por completo de la voluntad del Estado y más aún de los Municipios.

Conocedor el Sr. Corella, de tan desastroso estado de cosas, que por desgracia no lleva camino de mejorar, al publicar su última obra de Legislación eléctrica, recopilación de todas las disposiciones oficiales y sentencias de los Tribunales Supremo y Contencioso que con la industria eléctrica se relacionan, anunció ya sus propósitos de conservar al día tan meritísimo trabajo, completándolo con apéndices anuales que le sirvieran de indispensable complemento. El de 1905, que acaba de ponerse á la venta, contiene debidamente ordenado todo lo legislado sobre el particular en el año y la estadística oficial de las fábricas de fluido eléctrico existentes en 1904, clasificadas por provincias y Ayuntamientos, relación muy útil para fabricantes y vendedores de material eléctrico.

Con la publicación del referido trabajo, presta el valiente defensor de los intereses eléctricos Sr. Corella, un señalado servicio á sus compañeros de industria, haciéndose acreedor á su consideración y apoyo.

E. Gallego.

La administración en la electricidad.

Así se titula un interesante libro que los Sres. Helguera é Ibargaray, de Bilbao, sus autores, han tenido la amabilidad de remitirnos.

Es un libro utilísimo de contabilidad y administración industrial, no sólo conveniente en las oficinas de compañías eléctricas, sino en todo centro fabril y comercial.

Damos las gracias á dichos señores por el envío de su notable y útil trabajo, y del que con más extensión se ocupó La Energía Eléctrica en la Sección de información del núm. 2 del corriente año.
La Energía eléctrica (1906-03-10 00:00:00), página 5

Como quiera que el número de elementos reductores puede ser bastante crecido, llegando en ciertas ocasiones á 40 50 y que por otra parte en baterías grandes se trata de conductores de gran sección y por lo tanto de mucho peso, la instalación de estos conductores resulta muy costosa y en algunos casos muy difícil de ejecutar por el espacio grande que necesita.

Mi invención tiene por objeto el prescindir de los susodichos conductores substituyéndolos por un solo conductor, el cual sirve para poner sucesivamente en conexión con el cuadro cada uno de los elementos reductores.

Para llegar á este resultado, he ideado construir un aparato que desempeña á la vez el papel de conductor y de reductor. Paralelamente á la fila de los elementos reductores AA, figura 2.a, coloco sobre cojinetes aislados un eje conductor BB constituido por una barra ó tubo de metal de cualquier sección, suficiente para llenar el requisito de conductor de la corriente máxima de la batería. Una de las extremidades de este eje conductor está provista de una rueda R, movible á mano ó por cualquier sistema de transmisión que permita accionarlo.

Cada elemento reductor lleva un contacto q, bien sea situado inmediatamente sobre la barra que le une con el elemento inmediato ó comunicando con ella por medio de una conexión corta, encima ó al lado del elemento. Por otra parte, el eje conductor arriba mencionado lleva un número de escobillas de contacto p, correspondiente al número de elementos reductores. Estas escobillas de contacto están dispuestas sobre el eje conductor en distintos puntos en una línea helicoidal l, y de tal manera, que al girar el eje cada escobilla venga sucesivamente á rozar el contacto del elemento reductor correspondiente. Por la figura 3.a se puede ver claramente la disposición de estas escobillas sobre el eje.

Estas escobillas están dispuestas de tal manera, que al venir una de ellas en contacto
La Energía eléctrica (1906-03-10 00:00:00), página 6

con el correspondiente elemento reductor, todas las demás escobillas estén sin contacto con sus correspondientes elementos.

Además la disposición de estas escobillas en puntos sucesivos en línea helicoidal sobre el eje está hecha de tal manera, que cuando se hace girar el eje, al mismo tiempo que una de las escobillas deja de estar en contacto con un elemento reductor la siguiente escobilla se une con el siguiente elemento reductor, evitando así que se produzca una interrupción de corriente al añadir ó quitar elementos del circuito.

Como detalle de construcción, añadiré que lo mismo que en los reductores ya conocidos, cada una de estas escobillas principales p va acompañada de una escobilla auxiliar a unida á la escobilla principal por medio de una resistencia que evita que se forme circuito corto en un elemento en el momento de quitar su contacto una escobilla y de entrar en contacto la siguiente escobilla. (Fig. 4.a)

La figura 5.a representa el conjunto de una de las formas de ejecución de la instalación.

Para evitar la oxidación de los contactos, éstos pueden ir encerrados convenientemente en una caja C, fácilmente desmontable.

Madrid 6 de Febrero de 1906.

ALOIS MICKA,
Ingeniero de la Sociedad Española del Acumulador Tudor.

El sistema de telegrafía sin hilos "Telefunken".

Aparatos de demostración.

La Sociedad anónima A. E. G. Thomson-Houston Ibérica, que explota en España el sistema «Telefunken», que, como es sabido, resultó de la fusión de los sistemas alemanes Braun-Siemens y Slaby Arco, hecha en 1903, construye, además de las estaciones para la explotación comercial de la telegrafía hertziana en la tierra y en el mar, y de las estaciones portátiles de campaña, unos pequeños aparatos de demostración muy útiles para el estudio del sistema, pudiendo apreciarse fácilmente la combinación de la recepción y transmisión, funcionamiento y cuantos detalles puedan interesar en el estudio de la telegrafía sin hilos, en universidades, institutos y demás centros de enseñanza.

Las estaciones de demostración son aparatos más pequeños que los que constituyen las estaciones grandes, son una miniatura de éstas, una perfecta reducción en la que se ha atendido, sin perjudicar al fundamento del sistema, á la simplificación, con la ventaja consiguiente de ser los aparatos de fácil adquisición por lo reducido de su precio, que en fábrica es de 350 marcos.

Consideraremos, para la descripción, el transmisor, el receptor y las antenas, constituyendo el conjunto; un transmisor con batería para suministrar la energía á la bobina de inducción y un receptor con relai y cohesor, pero con un timbre en vez del receptor Morse ordinario.

El transmisor, representado en conjunto en la figura 1.a, se ve esquemáticamente en las 2.a y 3.a.

La corriente continua de una batería E de 1,3 voltios y de intensidad media de un amperio, va pór el interruptor U al manipulador T y al arrollamiento primario W, de