La Energía eléctrica (1906-06-10 00:00:00), página 5

medido directamente por medio de una columna de mercurio cuya altura se ha reducido á una temperatura de 0° á causa de la temperatura elevada de la sala de máquinas. El número de vueltas se ha obtenido á intervalos de algunos minutos con ayuda de un taquímetro de mano. Como las calderas sirven simultáneamente para otros usos, no ha sido posible medir el agua de alimentación y nos hemos limitado á pesar los productos de condensación de la bomba de aire que van á parar á un depósito elevado, de donde pasaba á la báscula. La tara de la báscula se ha verificado después de cada pesada, puesto que de bámos limitarnos á hacer lecturas de diez en diez minutos.

La gran capacidad interior de la bomba de aire hubiera producido resultados menos regulares, si las pesadas hubieran sido más numerosas.

La llegada al estado constante de inercia era fácil de reconocer por la regularidad de los productos de la condensación y por la regularidad de la temperatura de ciertas partes exteriores de la turbina. Se ha medido la temperatura al pie de la envuelta de alta presión, así como de uno de los anillos de baja presión, y se ha comprobado un equilibrio de temperatura interior perfecto.

Medidas eléctricas.—La carga del alternador trifásico con una tensión de 300 voltios compuestos, se ha hecho con una resistencia hidráulica. Para conseguir una carga constante durante las experiencias de dirección, se ha establecido una buena circulación.

La energía eléctrica producida se ha medido con amperímetros y voltímetros de la casa Siemens & Halske. Con este objeto se han instalado en cada fase dos amperímetros, uno de 500 á 600 amperios, y el otro de 250 á 300 amperios para las cargas pequeñas.

Se dispuso de dos voltímetros. Con ayuda de un conmutador se podían siempre leer las tensiones de las tres fases. La importancia de la excitación independiente se ha determinado igualmente con un voltímetro y un amperímetro. Todos los instrumentos han sido contrastados antes de emplearlos, por el profesor doctor Weiss, de la sección de Física del Polytechnikum.

Como no era posible contrastar directamente el amperímetro con la corriente alternativa, se empleó como instrumento intermedio un aparato de dilatación, contrastado de ante mano con la corriente continua, acoplado después en vía con los aparatos de corriente alternativa del cuadro de la turbo-dinamo. Se hizo entonces pasar la corriente alternativa y se comparaban las indicaciones. El aparato de dilatación ha sido contrastado igualmente, una vez antes del paso de la corriente y una vez después.

El estado de inercia de las experiencias no ha dejado nada que desear.

Resultado de las experiencias.—En un principio se hizo marchar la turbina sin demasiado calor y mezclando el vapor con el de la caldera, no teniendo recalentador, con el fin de obtener vapor seco saturado. Se comprobaba bien antes el reparador de agua, algunos grados de recalentamiento que desaparecían ciertamente ante la válvula de admisión, de suerte que se pudo considerar el vapor como seco y saturado.

La más corta duración de un ensayo ha sido de cinco minutos cuando se trataba solamente de determinar la potencia eléctrica. Las lecturas se hacían entonces cada minuto. Por el contrario, la duración de las experiencias era de veinte minutos y generalmente de cincuenta á sesenta minutos.

Cuando se trataba de determinar el consumo de vapor, un ensayo á plena carga con el vapor seco saturado, duraba tres horas.

Para los ensayos con vapor recalentado, la turbina funcionaba todo el día, aun cuando la duración de las observaciones propiamente dichas, debía ser bastante corta; á causa del tiempo que era necesario esperar, para que el recalentador insuficiente, diese la temperatura deseada. En el cuadro adjunto se resumen todos los resultados de las experiencias.