La Energía eléctrica (1906-07-10 00:00:00), página 5

En previsión de una ampliación futura, se han dejado ya establecidas las fundaciones y canalizaciones para una tercera caldera. Estos gases calientes producen en las calderas vapor á ocho atmósferas, y pasando este vapor por un recalentador anexo á la caldera se eleva á una temperatura en 250 grados.

El funcionamiento actual que se hace sin continuidad y por un personal inexperto, ha dado hasta ahora una evaporación de 0,75, resultado que no era de esperar, dada la composición tan diversa de las inmundicias.

Los gases que van á la caldera y conducen todavía algunas cenizas de la fábrica se desembarazan de ellas en un colector centrífugo de polvo, y se escapan por una alta chimenea de 60 metros de altura y dos metros de diámetro interior en su extremidad, edificada inmediatamente detrás del local de las calderas.

Cuando se produce un exceso de gases calientes, éstos, en vez de ir á la caldera, son conducidos al colector de polvo por un canal auxiliar.

Las paredes de los hornos hasta la extremidad de la chimenea están edificadas con piedras refractarias.

El vapor producido por la caldera, una vez recalentado, es conducido al edificio de máquinas, donde hay establecida una turbina Brown, Boveri-Parsons, de 220 HP. Esta turbina de construcción habitual con condensador de mezcla en el subsuelo, está acoplada á una generatriz trifásica de 150 kilovatios, 220 voltios, 50 periodos, y que da 3.000 revoluciones por minuto. El alternador está provisto de una excitatrix.

Los dos macizos de fundación que atraviesan el subsuelo están reunidos por una placa de hormigón que rebasa unos 20 centímetros el nivel del piso.

La placa de fundación de la turbina descansa sin anclaje ninguno sobre un sommier de fieltro grueso, sobre el que la turbina queda absolutamente fija bajo todas las cargas, y aun cuando se detenga bruscamente la máquina sobrecargada en un 50 por 100.

Como este sub-basamento es muy mullido y la parte giratoria de la turbina y de la generatriz están equilibradas, por decirlo así, matemáticamente, no es posible notar ni la más pequeña vibración, á pesar del gran número de vueltas.

La bomba del condensador aspira el agua de una cisterna excavada en el exterior del edificio, y la mezcla de agua de refrigeración y de condensación sale por la canalización común á unos 35° centígrados.

El agua necesaria para alimentar la caldera la suministra el depósito colector de las aguas del condensador, porque sabido es que la masa condensada no contiene hulla, y es, por consiguiente, perfectamente apropiada para la alimentación de la caldera.

Las figuras que se acompañan á la presente descripción, representan claramente la disposición general de esta instalación de incineración, así como el interior del local de las turbinas con condensación.

Con el funcionamiento actual se ha comprobado que cada celda que trabaja produce continuamente de 18 á 20 kilovatios en las bornas del alternador y 30 HP efectivos en el árbol de la turbina.

Aun cuando el objeto de esta instalación no haya sido otro que la destrucción racional de las inmundicias, se ha obtenido, en lo que respecta á la producción de energía, una instalación eléctrica con distribución de fuerza.

Una parte de esta fuerza sirve: primero, para accionar las diferentes máquinas, motor, ventilador, grúa, molino de escorias, y se emplea también para el alumbrado. El exceso de la fuerza se envía, previa una transformación, á la red de la central eléctrica de la ciudad.