La Energía eléctrica (1905-08-10 00:00:00), página 18

ro de aisladores; éstos pueden elegirse más robustos, y los accidentes de ruptura de aisladores son mucho menos frecuentes.

El coste de los postes metálicos es más elevado que el de los postes de madera, pero también el número de los primeros es mucho menor; el montaje es fácil, la duración considerable y el entretenimiento poco costoso.

Para las líneas de transmisión se han empleado: el cobre, el hierro ó el aluminio; el conocimiento de la resistencia á la ruptura, de la elasticidad y el coeficiente de dilatación, son puntos esenciales que hay que fijar exactamente para el cálculo de una canalización aérea.

El autor da las cifras siguientes:

    Naturaleza del metal.
    Resistencia á la ruptura.
    Módulo de elasticidad.
    Coeficiente de dilatación.

    Hilo de cobre.
    40 kg. por mm²
    19,500,000
    17,2.10⁻⁶

    Hilo de hierro.
    38
    64,000,000
    11,5.10⁻⁶

    Hilo de aluminio.
    15
    16,000,000
    20,5.10⁻⁶

Los cables ofrecen á sección igual una resistencia á la ruptura más considerable y una elasticidad mayor que la de los hilos; en los cálculos hay que prever una presión del viento de 200 kilogramos por metro cuadrado para las superficies planas, y 100 kilogramos para las superficies cilíndricas; pero las diferencias de temperatura consideran con exceso 100 grados, y por último, será necesario tener en cuenta el efecto de la escarcha y de la nieve, que aumenta el peso de los hilos, en los países fríos.

Ondómetro improvisado construido en el crucero «Extremadura». —En el número correspondiente al mes de Julio de nuestro estimado colega la Revista General de Marina, publica un notable trabajo sobre telegrafía sin hilos el ilustrado teniente de navío D. Gabriel Rodríguez García, tan competente en telegrafía hertziana.

En dicho trabajo se describe la improvisación de un ondómetro construido á bordo del Extremadura, fundado en el principio de los multiplicadores de Slaby é inspirado en ellos; y dada la importancia que en telegrafía sin hilos tiene la medida de las ondas, nos permitimos transcribir la descripción del aparato improvisado por el Sr. Rodríguez García:

En lugar del tubo de vidrio, empleamos un bastón de ebonita, y en vez de sustancia fluorescente, se indica la resonancia por la chispa que salta entre dos puntas metálicas. Es sencillamente un cilindro de ebonita bien torneado de 35 milímetros de diámetro sobre el que formamos una bobina enrollando 1,930 espiras en contacto unas con otras y en una sola capa de arrollamiento de hilo de cobre de 0,1 milímetro forrado de seda finísima, bastando este débil aislamiento para la pequeña diferencia de potencia que hay de una espira á la otra; como el desarrollo de cada espira tiene 112 milímetros, la longitud total del hilo enrollado es de 216 metros, próximamente, y empieza á partir del mango hasta una altura de 238 milímetros del cilindro de los 530 milímetros que en total tiene el aparato.

Uno de los extremos del hilo que forma la bobina va soldado al mango metálico puesto al cilindro y el otro extremo á una pieza metálica atornillada cerca de la extremidad opuesta del citado cilindro y cuya pieza tiene una punta. Enfrente de ésta se coloca, á la distancia conveniente, la punta en que termina un tornillo que se atornilla más ó menos en una pieza metálica de metal, soldada á una abrazadera también metálica que queda aislada de la bobina por la misma ebonita.

El circuito, cuya longitud de onda se quiere determinar, hace de circuito inductor y el ondómetro de circuito inducido, y para buscar el punto de resonancia de ambos, debe cogerse el aparato con la mano izquierda por su mango metálico y con la de recha se toma una varilla metálica que se pone en comunicación con tierra por medio de un alambre flexible ligado á dicha varilla. En esta disposición se acerca el aparato convenientemente al circuito que se quiere medir y la varilla metálica se va corriendo á lo largo de una generatriz del cilindro y siempre haciendo contacto con las espiras, hasta encontrar el punto en que la chispa es más intensa, ó bien en que salta la chispa estando más alejado el aparato del circuito inductor. Al correr la varilla metálica se van cerrando en corto circuito mayor ó menor número de espiras de las próximas al mango y las restantes de la parte alta son las que vibran en resonancia, no quedando más que leer el número que corresponda al punto en que se ha detenido la varilla, en la escala que va grabada sobre la generatriz citada.

Este ondómetro lo graduamos por comparación con distintos circuitos excitadores del transmisor de nuestra estación en el Extremadura, en las oscilaciones de cuyos circuitos conocíamos la longitud de sus ondas y puede medirla desde 200 á 450 metros. Ahora bien; estando comprendidas entre esos números las longitudes de ondas empleadas co-