La Energía eléctrica (1905-06-25 00:00:00), página 16

can, ha sufrido una transformación en su razón social.

D. Antonio Averly y Françon, que ostentaba en la misma el título de consocio de carácter colectivo, ha hecho cesión de la participación que tenía en la Sociedad á favor de tres de sus hijas, las que han entrado á formar parte de ella con la calidad de comanditarias.

En lo sucesivo, el nombre de la razón social será el de Gracia y Compañía (S. en C.), conservando los talleres el título de Fundiciones y construcciones mecánicas del Nervión, y siguiendo en el uso de la firma y administración de la Compañía los primitivos socios colectivos D. Ramón Gracia y Uson y D. José García Díaz.

Observaciones prácticas para los maquinistas.—Del cuidado que se tenga con una máquina depende las más de las veces, el éxito con que trabaje y los resultados que dé. En otras ocasiones hemos dado reglas á los maquinistas acerca del propio manejo de los artefactos que les están encomendados á su cargo, y hoy traducimos á continuación las reglas para maquinistas y fogoneros, que ha adoptado una Compañía de seguros é inspección de calderas Norte-americana.

La condición del agua.—El primer deber de todo maquinista al entrar á la sala de calderas es averiguar la cantidad de agua que hay en las mismas. No se debe avivar ni tocar el fuego hasta saber á ciencia cierta el estado del agua, pues muchos accidentes han ocurrido y muchas calderas han hecho explosión por no haberse puesto en práctica esta regla.

Agua baja.—En caso de que el maquinista encontrase que el agua está baja, debe cubrir inmediatamente el fuego con cenizas y si no hay cenizas á mano, con carbón. No debe abrir la alimentación en este caso por ninguna circunstancia, ni debe abrir la válvula de seguridad. Los escapes del vapor se dejan tal cual están.

En caso de que haya ebullición ó espuma se cierra la válvula de paso y se deja cerrada hasta que se pueda saber con exactitud el verdadero nivel del agua. Si este nivel es suficientemente alto, la alimentación y la descarga bastarán para corregir el daño.

En caso de que la ebullición sea tumultuosa, causada por agua sucia ó por un cambio de agua salada á agua dulce, ó viceversa, además de lo que se ha dicho, se acortan los tiros y se cubre el fuego con carbón; cuando se vea que hay goteo debe corregirse este defecto sin pérdida de tiempo.

El desahogo se hace cuando la presión no pasa de 10 libras.—Cuando se emplean llaves de desahogo en la superficie se deben abrir por lo menos una vez al día, y más á menudo si el agua contiene mucho sedimento. El tiempo necesario para abrir la llave por completo y volverla á cerrar es lo suficiente.

Para llenar la caldera.—Después de haber desahogado la caldera déjesele enfriar antes de llenarla de nuevo.

El agua fría introducida dentro de una caldera que esté caliente causa mucho daño por motivo de la construcción.

Debe tenerse mucho cuidado de que jamás haya agua que esté en contacto con el exterior de una caldera, ya sea que ésta provenga de las uniones que gotean ó de cualquier otra causa.

Para quitar los depósitos ó sedimentos.—En las calderas tubulares se deben abrir á menudo las aberturas para introducir la mano y quitar de sobre el fuego todo lo que se haya reunido allí. Cuando la alimentación de las calderas se hace por el frente y la descarga por el mismo tubo, debe quitarse con frecuencia el sedimento ó cieno que siempre se queda en el extremo de atrás.

Las válvulas de seguridad se deben levantar con gran cuidado y con frecuencia, pues á menudo se quedan pegadas al asiento, con lo cual quedan inútiles para el objeto para que han sido hechas. Cuando el manómetro indique el límite de la presión que debe tenerse descárguese las válvulas de seguridad. Las llaves manométricas deben estar siempre en uso corriente y libres. Los manómetros de vidrio deben ser siempre dignos de fe.

Cuando se note una abolladura ó una excrescencia se debe atender sin pérdida de tiempo para remediar el mal. Debe tenerse el mayor cuidado en conservar siempre en perfecto estado de limpieza las partes de la caldera que están expuestas al fuego, mantener los tubos y las conexiones ó uniones perfectamente limpios. Esto es de la mayor necesidad cuando el combustible que se usa es de madera.

En todas las circunstancias los manómetros, las llaves, etc., deben conservarse en buen orden y en perfecto estado de limpieza, y todo lo que pertenezca á la máquina debe tenerse siempre perfectamente limpio.

Estas reglas deben seguirse diariamente; si se observan así se conseguirá no solamente economía en el combustible, sino la duración del artefacto.

Cuando no se siguen estas reglas al pie de la le-