La Energía eléctrica (1904-10-25 00:00:00), página 23

otras prescripciones que tiendan á obtener diagramas claros, lo menos erróneos posibles y fácilmente calculables, todas ellas, seguramente, más importantes que la contraproducente de obligar al cilindro á dar una vuelta por día.

Es contraproducente tal condición, porque cuanto menos frecuente sea la obligación que tengan en las Centrales de tocar á los registradores, menos causas habrá de errores fortuitos ó intencionados, y lo mismo, y aun mejor, para los cálculos, parece que es obtener en una tira de papel un diagrama de quince días seguidos, por ejemplo, que los quince diferentes en que aquél puede descomponerse, cortándole en otros tantos trozos iguales.

Y, desde luego, tampoco esas condiciones impuestas son suficientes, porque ateniéndose estrictamente á ellas, pudiera haber fabricante que montara en un aparato registrador un cilindro de uno ó dos centímetros de radio, sobre cuyo papel trazase la pluma su curva, tocando casi al eje de los tiempos, y en cada día, como le estaba mandado, presentaría un curiosísimo diagrama formado por un indescifrable borrón.

La misma regla 4.a determina que los registradores deberán ser vatímetros, ó en defecto de éstos, amperímetros, si la distribución de la energía eléctrica se efectúa á tensión constante, estimándose en este caso como tensión normal de trabajo la tensión máxima á que pueda trabajar el generador, ó, en otros términos, que no se debe tomar como tensión normal de trabajo la que es, sino otra arbitraria, que puede ser mucho mayor, y se determinará por el valor que alcance cuando el flujo inductor llegue á su máximo y el generador marche con la mayor velocidad consentida por la instalación, valga lo que valiere la intensidad de la corriente producida. Hay que convenir en que tan caprichosa manera de substituir una tensión real y fácil de medir, por otra que no ha de usarse, injustamente perjudicial para las fábricas y más difícil de determinar, puesto que para ello ha de perturbarse la marcha de las máquinas, no tiene defensa posible, ni merece grandes elogios, ni más extenso comentario.

Adviertese, además, en la citada regla, que se cree posible averiguar cuál es la producción de una fábrica de electricidad sin más que medir separadamente la intensidad y la tensión de las corrientes utilizadas, sean éstas de una u otra clase, porque para nada se menciona ni tiene en cuenta el otro factor cos φ, de la potencia, que ha de combinarse con los valores de las intensidades y de las tensiones eficaces, señaladas por los aparatos de medir, cuando se trata de corrientes alternativas, y sabido es que ese coseno, que tanto ha dado y dará que hacer en el estudio de la electricidad, tiene valores variables, de los que no puede ni debe prescindirse.

Como tampoco debiera haberse prescindido, en la disposición que se estudia, de decir algo, por poco que fuera, acerca del número y colocación de los aparatos registradores destinados á los generadores polifásicos de circuitos que estén ó no equilibrados.

Tal es el juicio, acaso algo severo; pero seguramente inspirado en el deseo de proceder con la mayor imparcialidad, sin molestar á nadie y de que se haga estricta justicia, que merece á los autores de este informe, la Real orden de 6 de Mayo de 1904, en la parte que se refiere al empleo de aparatos registradores en las fábricas de electricidad.

FRANCISCO DE P. ROJAS.—EDUARDO MIER.—JOSÉ M. A. MADARIAGA.

Madrid 5 de Octubre de 1904.

AGRUPACIONES REGIONALES

AGRUPACIÓN GALLEGIA DE PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD (CONCLUSIÓN)

Las cuestiones extraordinarias serán las que apruebe la Junta general, sin que en ningún año puedan exceder del triple de la ordinaria.—Artículo 9.º Los gastos se dividen también en ordinarios y extraordinarios, siendo los primeros exclusivamente de papel, copias, impresos, correos y telégrafos, y los segundos los que en casos especiales acuerde la Junta general.—Artículo 10. Para la asignación de cuota precisará la declaración de cada socio sobre la capacidad generativa de sus respectivas fábricas y las altas ó bajas que por aumento ó disminución asimismo declaren.—Artículo 11. De la recaudación y administración estará encargada la Junta directiva de la Sociedad.—Capítulo V.—Junta general.—Artículo 12. La constituye la reunión de los agrupados en virtud de convocatoria del Presidente.—Artículo 13. Se reunirá anualmente en el mes de Abril para la redacción y aprobación de cuentas de los presupues-