ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1904-02-10 00:00:00), página 2

Cálculos hechos por el Ingeniero militar Sr. Mier, dan los resultados del cuadro siguiente:

    CONTADORES
    Capacidad en amperios.
    Voltios.
    Pérdida anual por el hilo fino en vatios-hora.

    Thomson
    10
    110
    29.346

    Vulcain
    10
    110
    21.287

    Idem.
    25
    110
    21.374

    Schuckert.
    150
    220
    52.560

    Idem.
    10
    110
    29.346

    Aron
    5
    125
    16.469

    Raab
    10
    110
    20.148

    A. E. G. (continua)
    5
    110
    13.125

    Idem. (alterna)
    10
    110
    35.040

En el Congreso anual celebrado por el Sindicato de Fábricas de electricidad francesas el 26 de Mayo de 1902, quedó demostrado que la pérdida por el hilo fino derivado asciende á 40.000 kilovatios-hora por año para 1.000 contadores instalados de 110 voltios y capacidad media, y á 75.000 kilovatios-hora por año para 1.000 de 220 voltios.

Evaluemos estas pérdidas en Madrid, tomando como precio de coste en casa del abonado 0,50 pesetas el kilovatio-hora, y que hay instalados 20.000 contadores de 110 voltios y 10.000 de 220. Tendremos para la pérdida anual:

    Pesetas.

    Contadores 110 V., 20.40000.0,50
    = 400.000

    Contadores 220 V., 10.75000.0,50
    = 375.000

    TOTAL
    = 775.000

Cerca de un millón de pesetas perdidas por el hilo fino de los contadores todos los años. Esto no puede ser más perjudicial para las fábricas de electricidad.

Pero no es esto sólo; hay que agregar algunas pérdidas más que no son despreciables. Ha demostrado Mr. Roux (1) en sus experiencias que no es indiferente la relación de sentido entre la corriente de marcha y aquella con que se contrastó el contador de motor, porque el cambio de sentido del flujo magnético de los inductores influye en el imán permanente que frena el disco.

Estos resultados se resumen en la tabla siguiente:

    CONTADOR
    DIFERENCIAS POR 100
    Media de las diferencias por 100.
    Media general de las diferencias por 100.

    Máxima.
    Media.
    Mínima.

    Thomson de 5 amperios...
    - 5,1
    - 4,2
    - 17,25
    - 8,5

    de 15 &gt;
    + 0,15
    - 0,35
    - 53,5
    - 17,70
    - 14,60

    Otro id. de 15 &gt;
    + 0,45
    - 1,17
    - 53,5
    - 18,10
    - 14,60

    Vulcain de 2.000 vatios....
    - 1,2
    - 1,62
    - 39,6
    - 14,10

Los instaladores en Madrid no se fijan en el sentido de la corriente, con relación á la del contraste, y no es mucho suponer que una tercera parte de los 30.000 contadores estén equivocados. La pérdida sería, suponiendo como media de consumo 120 kilovatios por contador y año:

\[
10.000 \cdot 120 = 120.000 \text{ kilovatios},
\]

y la pérdida sería:

\[
\frac{1.200.000}{100} \cdot \frac{14,60}{100} = 175.000 \text{ kilovatios},
\]

(1) L'Eclairage Electrique, 25 Octubre 1902, pág. 137.
La Energía eléctrica (1904-02-10 00:00:00), página 25

SUPLEMENTO DE La Energía Eléctrica
REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES
PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA

Madrid 10 de Febrero de 1904.

UNIÓN ELÉCTRICA ESPAÑOLA

Sr. Director de LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

Mi distinguido amigo: Andando se demuestra el movimiento, y de la misma manera con esta carta me propongo demostrar el aserto que hacia en mi anterior, esto es, que bastan breves días, tal vez unas pocas horas, para redactar unas bases que sirvan de patrón á los futuros Estatutos por que se hayan de regir las Asociaciones Regionales de la Industria Eléctrica, que, unidas á su vez, constituyen «La Unión Eléctrica Española».

Los lazos que pueden servir de unión á las Centrales Eléctricas son numerosos, puesto que la afinidad de intereses lleva consigo identidad de necesidades y aspiraciones; pero para que la unión sea más fuerte, hay necesidad de prescindir de minuciosidades y fijarse en aquellos puntos salientes que son como granos malignos que afectan á la mayoría de Centrales, por no decir á todas ellas, y para las que la Unión ha de ser, ya que no la panacea que los cure, al menos el remedio que les procure positivo alivio.

El malestar que padecen las Centrales, prescindiendo de efectos de constitución, administración, etc., que cada cual ha de atender á mejorar según su leal valer y entender, obedece á las siguientes causas por su orden de gravedad:

1.a La enormidad de la tributación.
2.a Los abusos de los abonados.
3.a Los defectos de los materiales de uso corriente, y especialmente de las lámparas incandescentes.
4.a El personal, más que por sí mismo, por los gravámenes con que la ley de Accidentes recarga el presupuesto de explotación de las Centrales.

¿Quién duda que todos estos males pudieran encontrar alivio con la Unión de las Centrales eléctricas?

Para corregir la primera y segunda enfermedad, es indispensable el esfuerzo aunado de todas las Centrales dirigidas al fin común por un organismo central que con el Poder central se entienda.

La solución de los males comprendidos en los epígrafes primero y cuarto es propia de cada Asociación Regional, y, á mi entender, el medio más práctico para conseguirla sería
La Energía eléctrica (1904-02-10 00:00:00), página 26

la creación de laboratorios de ensayo, que para todas y cada una de las remesas que recibieran los asociados comprobaran la intensidad y consumo de las lámparas, la resistencia de los conductores, su grado de aislamiento, la resistencia de la porcelana, etc., etc. Y, por otra parte, la creación entre los mismos asociados de Sociedades de seguros mutuos contra los accidentes del trabajo de los operarios de las Centrales asociadas; seguros que sin motivo que lo justifique las Compañías aseguradoras no practican, sino mediante primas exageradas, y que limitándoles á accidentes de más de quince días de duración, las Centrales de mediana importancia podían cubrirse de riesgos á veces importantes median te cortos dispéndios. La circunstancia de limitar el seguro á accidentes de más de quince días la consideramos imprescindible para evitar abusos en los pequeños accidentes y que los dueños de las Centrales cada uno de por sí puede evitar en su casa, y que son causa de la subida de las primas y hasta de la ruina de las Compañías aseguradoras, á las que no les es dable restañar la sangría suelta que se ocasionan, los insignificantes rasguños, cortaduras, contusiones, etc., etc.

Anejo al servicio de seguros puede ir el de informaciones y el de premios á los obreros que sobresalgan por su aplicación, su honradez, su constancia, etc., etc.

Todas estas cuestiones han de abarcar los Estatutos de las Asociaciones Regionales y no como modelo, que no pretendemos que lo sea, sino para facilitar el trabajo á aquellos que pretendan agrupar á su alrededor las Centrales de su región, incluimos á continuación los Estatutos de la «Asociación de la Industria Eléctrica Levantina»; si á alguien le sirven de estímulo ó le facilitan su tarea, nos daremos por satisfechos, y daremos por bien empleada la molestia que causarle pueda la publicación en su Revista de estas desaliniadas cuartillas.

Suyo afectísimo s. s. q. b. s. m., L. Albiol.
Madrid, Febrero 1904.

Estatutos de la Asociación de la Industria Eléctrica Regional Levantina.

ARTÍCULO PRIMERO
Denominaciones y domicilio social.

Se constituye una Asociación, de la cual podrán formar parte los fabricantes de fluido eléctrico que lo deseen, bajo la denominación de «Asociación de la Industria Eléctrica Levantina», con domicilio social en Valencia, y de acuerdo con las bases consignadas en los artículos siguientes.

ART. 2.º
Objeto de la Asociación.

A. Procurar el fomento y defensa de la Industria eléctrica, á cuyo fin empleará cuantos medios considere pertinentes cerca de los Poderes públicos, Corporaciones, Sociedades, Prensa, personalidades competentes y demás elementos sociales.

B. Gestionar la rebaja ó modificación de contribuciones, tributos e impuestos y de toda traba que impida ó perjudique el más extenso desarrollo de la industria eléctrica.

C. Apoyar, por cuantos medios estén á su alcance, las reclamaciones justificadas de los asociados ante las oficinas y funcionarios públicos.

D. Obtener de los almacenistas y fabricantes las mayores ventajas en el suministro de materiales de uso corriente.
La Energía eléctrica (1904-02-10 00:00:00), página 27

E. Facilitar á los asociados los informes técnicos de carácter general que soliciten.

F. Fomentar, mediante la creación de premios ó celebración de concursos, los adelantos de constructores ó inventores de aparatos relacionados con la industria eléctrica en todas sus aplicaciones.

G. El seguro mutuo contra los accidentes del trabajo de los operarios de las Centrales asociadas.

ART. 3.º
De los socios.

A. La admisión en la Asociación se solicitará en carta al Presidente de la misma.

B. Los socios podrán ser numerarios ó corresponsales.

Serán numerarios los propietarios, en todo ó en parte, de Centrales de electricidad que radiquen en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, ó suministren fluido á poblaciones de estas provincias, aunque la Central generadora esté enclavada fuera de ellas.

También podrán formar parte de la Asociación, con el carácter de socios numerarios, los representantes de entidades que se dediquen á la reventa del fluido, comprado á Centrales enclavadas en estas tres citadas provincias.

Los productores ó revendedores de fluido dentro del resto de España, que deseen pertenecer á la Asociación, serán admitidos como socios adscritos ó corresponsales.

C. Tanto los socios numerarios como los corresponsales, tendrán voz y voto en las Juntas generales de la Asociación. El voto de los corresponsales será unipersonal; el de los asociados numerarios se computará por tantos votos cuantos sean los centenares de quilovatios por que pague matrícula industrial, es decir, de 1 á 100 quilovatios, un voto; de 101 á 200 quilovatios, dos votos, etc., hasta 500 quilovatios; de modo que no pueden exceder de cinco votos los computados á un representante de Central asociada, aunque su producción excediese de 500 quilovatios diarios.

Aunque á la Central asociada le correspondan varios votos, no puede ser representada en la Asociación más que por un solo individuo.

Pero si una misma empresa explotase varias Centrales, cada Central puede ser representada por un individuo distinto, siempre que la matrícula de contribución industrial de cada Central esté separada de las restantes.

D. A los asociados de número se les reserva el derecho:
a) De formar parte de la Junta directiva de la Asociación.
b) De constituir la Sociedad de Seguros mutuos contra los accidentes del trabajo de sus operarios.
c) De utilizar el laboratorio de la Sociedad.
d) De obtener informes técnicos con arreglo á Reglamento.

E. Los asociados vienen obligados:
a) A facilitar los antecedentes que se les pidan relacionados con el funcionamiento de sus Centrales.
b) A cumplir los acuerdos de las Juntas directiva y general.
c) A contribuir al sostenimiento de la Asociación con la cuota que les corresponda.

ART. 4.º
Régimen de la Asociación.—Junta directiva.

A. La Asociación se gobierna y rige por una Junta directiva, elegida por los asociados en Junta general, y compuesta de un Presidente y seis vocales, cuyos cargos son
La Energía eléctrica (1904-02-10 00:00:00), página 29

ART. 7.º
Del Tesorero.

El Tesorero tendrá á su cargo los fondos sociales; el movimiento de fondos se hará por cartas de pago y libramientos intervenidos por el Contador y visados por el Presidente.

ART. 8.º
Del Secretario-Contador.

El Secretario, si es asociado y, por votación de la Junta general, pertenece á la Directiva, tendrá en ella voz y voto; si es asociado, pero no fué elegido vocal de la Directiva, tendrá en ella voz, pero no voto; y si no es asociado, carecerá en la Directiva de voz y voto.

Compete al Secretario-contador:
a) La redacción de actas.
b) La custodia del Archivo social.
c) Dar cumplimiento á los acuerdos adoptados, mediante orden del Presidente.
d) Firmar los documentos que deben testimoniarse de los referidos acuerdos.
e) Redactar y despachar la correspondencia.
f) Hacer las convocatorias cuando lo disponga el Presidente.
g) Examinar los informes de carácter administrativo que soliciten los asociados.
h) Intervenir los libramientos.
i) Llevar los libros de Contabilidad social.
j) Firmar los estados de inventario, situación y balance.
k) Cuidar de la puntual recaudación de las cuotas de los asociados.
l) La publicación del Boletín de la Asociación.
m) Llevar por separado la documentación y contabilidad de la Sociedad de Seguros mutuos afecta á la Asociación.

ART. 9.º
De la Junta general.

A. La Asociación se reunirá en Junta general ordinaria en la segunda quincena de Julio de cada año para la redacción y aprobación de cuentas, del presupuesto social y renovación de la parte de la Directiva que corresponda. En estas sesiones podrán tratarse cuantos asuntos afecten á los asociados, dando cuenta previa á la Presidencia.

B. La Asociación celebrará sesión general extraordinaria, mediante convocatoria de la Presidencia, cuando así lo acuerde la Directiva ó diez asociados lo soliciten en carta al Presidente. En estas sesiones no podrán tratarse más asuntos que los expresamente indicados en la convocatoria.

C. Se convocará á Junta general con ocho días de antipación, mediante papeleta, en la que se hará constar día, hora y punto de reunión, y, á ser posible, se anunciarán estas reuniones en el Boletín social.

Al convocar á estas reuniones se fijará desde luego el día siguiente del en que debió celebrarse la reunión en la primera convocatoria para celebrar sesión definitivamente por segunda, sea cualquiera el número de asistentes.

D. Para celebrar sesión en la primera convocatoria se requiere la asistencia personal ó representada de la mitad más uno de los votos. La representación se hará constar en carta al Presidente.
La Energía eléctrica (1904-02-10 00:00:00), página 30

E. Para acordar la disolución de la Asociación ó modificación de sus Estatutos, se requiere el voto de las dos terceras partes de los asociados, computándose (en ésta como en toda votación en Junta general) los votos con arreglo al apartado c) del art. 3.º, al tratar de los socios.

F. Las decisiones tomadas por mayoría en Junta general son firmes y obligatorias para todos los asociados.

ARTICULOS ADICIONALES

Hasta aquí los Estatutos de la Asociación de la Industria Eléctrica Levantina, á los que habría que agregar los artículos que determinasen las relaciones de cada Asociación regional con el organismo central. Asimismo, como complemento de estos Estatutos, han de establecerse reglamentos por que han de regirse la Sociedad de Seguros mutuos y el Laboratorio de la Asociación.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LA CONTRIBUCION INDUSTRIAL

Fabricantes de electricidad.—Contratos que celebren con los Ayuntamientos para el alumbrado público.

En virtud de una consulta hecha por el Delegado de Hacienda de la provincia de Guadalajara, sobre si los fabricantes de electricidad están comprendidos en la exención 12 de la Tabla unida al Reglamento de la Contribución industrial, en cuanto á los contratos que celebren con los Ayuntamientos para el alumbrado público, se ha modificado la citada exención 12 en la siguiente forma:

Contratos de recaudación, de contribuciones directas con el Gobierno y los que celebran los fabricantes de productos destinados al alumbrado, como gas, electricidad, acetileno y otros semejantes, con los Ayuntamientos para el alumbrado público.

(Gaceta 4 Noviembre 1903.)
La Energía eléctrica (1904-02-10 00:00:00), página 32

Adhesiones recibidas con posterioridad á la reunión de Sociedades eléctricas.

A las publicadas en números anteriores, podemos añadir las siguientes que se adhieren á la idea de La Unión eléctrica, por creerla precisa para salvar sus intereses.
Fábrica de luz eléctrica, de Ronda.
Compañía Electra-Matarraña, de Beceite (Teruel).
Sociedad Anónima «El Tibidabo», de Barcelona.
Compañía de alumbrado y tracción «Electra», de Carpio de Tajo (Toledo).
D. José Carreira é Hijos, de Antequera (Málaga).
Eléctrica de Santa María, de Albarracín (Teruel).
D. Casimiro Francos, de Fitero (Navarra).
Fábrica de luz eléctrica, de Osuna (Sevilla).
D. Eladio Albacete y Compañía, de Ariza (Zaragoza).
Hijos de Ramón Lascorz, de Boltaña (Huesca).
L. Zapata, de Cintruénigo (Navarra).
La Industrial eléctrica, de Puentedeume (Coruña).
D. Juan Antonio Martínez, de Lorqui (Murcia).
Electra Jacetana, de Jaca (Huesca).
Sociedad de aguas y luz eléctrica, de Lerma (Burgos).
Compañía general de electricidad, de Motril (Granada).
La Industrial Sangüesina, de Sangüesa (Navarra).
Electra Reusense, de Reus (Tarragona).
Saltos del Unervu, de Zaragoza.
Central eléctrica, de Tudela de Duero (Valladolid).
D. Paulino Gort Farreons, de Arbeca (Lérida).
Sociedad Eléctrica «Ribera de Jiloca», de Báguena (Teruel).
Sociedad «Electra Pilar», de Huércanos (Logroño).
D. Alberto Laurín, de León.
Sociedad «La Emeritense», de Mérida (Badajoz).
Fábrica de luz eléctrica, de Ronda (Málaga).

A todas las fábricas de luz eléctrica adheridas les damos las más expresivas gracias por el valioso concurso que prestan á nuestro llamamiento, y que, suponiendo aumento de fuerza, aseguran nuestro éxito.

ADVERTENCIA

La Comisión gestora de la Sociedad "Unión eléctrica española," ha establecido sus oficinas en la Redacción de LA ENERGÍA ELÉCTRICA, plaza de Isabel II, núm. 5, bajo, Madrid, á cuyo domicilio deberá dirigirse la correspondencia relacionada con la futura sociedad.
La Energía eléctrica (1904-02-10 00:00:00), página 4

descontando la energía consumida por el hilo fino del contador de motor, que es:

\[
24 \cdot 30 \cdot w \cdot e = 720 \cdot w \cdot e
\]

El exceso sobre el caso ideal EIH 30 v sería:

\[(zE)(\gamma I)H \cdot 30 \cdot v - 720w e = EIH_{30} \cdot v = f(W)\]

Puede considerarse nula la pérdida por el hilo grueso del contador de motor.

Contador de amperios-hora.—Razonando de igual modo, tendremos:

Cobra: \[E \cdot (\gamma I) \cdot H \cdot 30 \cdot v\]
Debe cobrar: \[E \cdot I \cdot H \cdot 30 \cdot v\]
Pierde entre bornes: \[e(\gamma I) \cdot H \cdot 30 \cdot e\]

luego el exceso sobre el tipo ideal de distribución sería:

\[E(\gamma I) \cdot H \cdot 30 \cdot v - EIH \cdot 30 \cdot v - e(\gamma I) \cdot H \cdot 30 \cdot e = f(A)\]

Discusión.—Restando entre sí las expresiones \(f(A)\) y \(f(W)\), veremos en qué casos conviene emplear contadores de una u otra clase:

\[f(A) - f(W) = E \cdot (\gamma I) \cdot H \cdot 30 \cdot v (1 - a) + 720 \cdot w \cdot e - e(\gamma I) \cdot H \cdot 30 \cdot e.\]

fórmula que aplicaremos á un caso corriente. Supongamos una distribución de 100 voltios con oscilaciones de tensión comprendidas entre 95 y 105 voltios. Desde luego se ve que en tan estrechos límites \(e = 1\) y los otros coeficientes serán:

\[
\begin{array}{ll}
a = \gamma = 1,05 & \text{subida de voltaje hasta 105 voltios} \\
a = \gamma = 1,00 & \text{normal} \\
a = \gamma = 0,95 & \text{bajada de voltaje hasta 95}
\end{array}
\]

Por las experiencias mencionadas ya sabemos que \(w = 4\) y que á \(e\) se le puede dar un valor máximo igual á 2 voltios, siendo:

\[
v = 1 \quad \text{peseta} \\
e = 0,50
\]

Tendremos entonces:
Caso 1.º: Cuando \(a = \gamma = 1,05\).

\[
f(A) - f(W) = 1440 - 189 \cdot H \cdot 1
\]

Podemos tomar como tipo de comparación la lámpara de 10 bujías consumiendo 0,35 de amperio á 100 voltios, por ser la más usual y porque, en todo caso, podrían reducirse á ella las de otras intensidades. Llamado \(n\) el número de lámparas instaladas, tendremos:

\[
r = n \cdot 0,35
\]

cuyo valor substituido en la anterior expresión, dará:

\[
f(A) - f(W) = 1440 - 66 \cdot H \cdot n.
\] (1)

Si esta diferencia es positiva, convendrán contadores de amperios-hora, y si es negativa, serán más convenientes los de energía. Desde luego se ve que para \(n = 1\) resulta positiva y que el caso límite ó de transición á partir del cual conviene ya emplear contadores de energía, se encontrará igualando á cero la diferencia y despojando \(n\) de esta manera:

\[
1440 - 66 \cdot H \cdot n = 0
\]

de donde

\[
n = \frac{1440}{66} \cdot \frac{1}{H} = 21,8 \cdot \frac{1}{H}
\] (2)

Los valores de H son, según Piazzoli, los siguientes:

  Casas particulares	175 horas al año

  Oficinas y Bancos	288

  Tiendas	445

cuyos valores substituidos en (2) dan para \(n\) los valores siguientes:

  Casas particulares	\(n = 44,50\) lámparas de 10 bujías

  Oficinas y Bancos	\(n = 27,60\)

  Tiendas	\(n = 18,90\)

lo cual demuestra que en este caso debe preferirse, en general, el contador de amperios-hora.
La Energía eléctrica (1904-02-10 00:00:00), página 5

2.º caso: Se supone \( x = \gamma = 1 \), entonces

\[
f(A) - f(W) = 1444 - 30 \cdot H I = 1440 - 10,50 \text{ H } n .
\]

que igualada á cero da:

\[
n = \frac{1440}{10,5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{137}{11}
\]

de donde:

    Casas particulares
    \( n = 280 \)
    lámparas de 10 bujías

    Oficinas y Bancos
    \( n = 174 \)

    Tiendas
    \( n = 112,5 \)

3.º CASO: \( x = \gamma = 0,95 \), entonces

\[
f(A) - f(W) = 144 \cdot H \cdot I .
\]

cuya expresión nunca puede ser negativa, demostrando, en este caso, la superioridad absoluta del contador de amperios-hora sobre el de energía.

Resumen general.—Para sacar una consecuencia general de este estudio, tendremos presente que, según Mr. Janet (1), de cada mil contadores instalados

    215 son de
    3 A.; para máximo
    8 lámparas de 10 bujías

    310
    5
    14

    200
    10
    28

    120
    15
    42

    100
    25
    71

    40
    50
    143

    10
    75
    214

    5
    100
    285

y que en los tres casos considerados que pueden ocurrir en la práctica, solamente en uno de ellos puede ser conveniente el contador de energía, ó sea cuando el voltaje excede en 5 voltios al normal, y esto sólo cuando se trate de instalaciones con contador mayor de 25 amperios de capacidad. Podemos afirmar, por lo tanto, que de 3.000 contadores instalados, 2.845 deben ser de amperios-hora, y los restantes de energía, ó sea:

EL 95 POR 100 DE LOS CONTADORES INSTALADOS DEBEN SER DE AMPERIOS-HORA beneficiándose las Compañías y los abonados con su uso.

B. CABAÑAS,
Ingeniero militar.

Madrid, Enero de 1904.

LA TRACCION TANGENCIAL

(CONCLUSIÓN)

Descripción general de las disposiciones adoptadas en los ensayos actuales.—
Stator.—Tienen las dimensiones siguientes: longitud total, 2,77 metros; anchura de los ensanchamientos polares, 0,50; sección del núcleo, 0,25 × 0,16. Los enrollamientos son en el anillo con 24 bobinas, ocho por fase. Diámetro de los alambres de los carretes, 2,7 mm. Tensión escogida, 1.300 á 2.000 voltios.

Los stator, completamente confeccionados, han sufrido la intemperie sin experimentar desperfecto alguno durante cuatro meses, al cabo de los cuales, sometidos á 6.000 voltios de tensión, no han tenido averías.

Los stator están cementados sobre fundación de hormigón de cemento; se fijan á la