La Energía eléctrica (1904-07-10 00:00:00), página 20

De idéntica manera se realizará la verificación en los domicilios particulares.

La comprobación se ejecutará cerciorándose de la buena colocación del contador en su tablero, fijándose muy especialmente en el buen estado del precinto colocado en la verificación en Laboratorio. Terminará la operación viendo el tiempo que tarda el inducido en dar 50 revoluciones completas, deduciendo de este dato y de la constante el consumo indicado por el contador, y comparándolo con el señalado por los aparatos de medida. Este último se determinará haciendo dos lecturas inmediatamente antes y después de la comprobación, y tomando la media. Si estas dos lecturas difieren entre sí más del 5 por 100 se repetirá la experiencia.

Para precintar el contador, el verificador sellará los dos órganos de regulación, que son la bobina inducida y el shunt ó hilo grueso para el paso de la corriente principal; la primera de manera que no pueda ser alterado su enrollamiento y la segunda de manera que su resistencia total no pueda ser cambiada.

Si el verificador lo juzga conveniente, en lugar de estos sellos interiores precintará el contador exteriormente con un hilo que pase por los orificios de los cuatro tornillos de sujeción de la tapa, asegurándolo por medio de un precinto de plomo, de manera que no sea posible levantar la envuelta sin romper dicho precinto. En este caso, la Empresa suministradora del fluido precintará la pequeña tapa inferior por medio de un hilo que pase por el orificio que dicha tapa lleva y por el que presenta la placa que resguarda los terminales. De esta manera, la Empresa podrá cuidar de los terminales y de la parte delicada del contador, que es colector y escobillas, sin necesidad de tocar el precinto de la verificación oficial.

Finalmente, el verificador deberá colocar en lugar bien visible de la envuelta una etiqueta en que conste el número del aparato y fecha de la verificación, cuyos datos anotará al efectuar dicha operación; al realizar la comprobación en domicilio anotará en la misma etiqueta la fecha de la comprobación y las señas del domicilio en que se ha montado el contador, así como el nombre del abonado.

Ofertas y demandas.

Se vende un electromotor trifásico de cien caballos, dos dinamos de corriente continua de 50 caballos cada una, y un cuadro completo para la carga y descarga de batería de acumuladores.

Material nuevo, con cinco meses de trabajo, procedente de la casa Siemens & Halske.

Para precios y condiciones, dirigirse á D. Tomás Cobos, Fábrica de electricidad. Jaén, 17.

Se vende una máquina horizontal, fuerza de ocho caballos, con su caldera de vapor y accesorios, de poco uso, que ha de ser substituida por otra de más fuerza.
En la Administración de LA ENERGÍA informarán. 2.

Se vende en 1.250 pesetas una dinamo, tipo Manchester, corriente continua, excitación en derivación, 11 kilovatios á 125 voltios y 1.250 revoluciones por minuto, con todos sus accesorios y el cuadro.

Se vende una dinamo trifilar, completamente nueva, tipo Westinghouse, corriente continua, excitación en derivación, de dos colectores, 12 kilovatios, 250 voltios entre polos, 125 respectivamente y 900 revoluciones, con su cuadro y demás accesorios en 2.500 pesetas. 23.

Maquinista electricista, desea colocación, referencias Luz y fuerza del jalon.—M. Martínez. La Almunia.—Zaragoza. 26.

Turbinas de 25 HP, tipo Avery, en servicio actualmente, se vende.—28

Se venden dinamo bipolar de corriente continua de 14 kilovatios, á 320 voltios, 44 amperios y 875 revoluciones por minuto. Está como nuevo, cuadro de mármol blanco con marco de nogal con todos los aparatos correspondientes.—Precio del total, 4.500 pesetas.

Un Electromotor de 5 caballos, construido por la casa Onondaga Dynamo Compañía, de Siracusa (Estados Unidos), de 220 voltios, á 900 vueltas por minuto, garantizado como nuevo.—Prestas, 1.000.

Electromotor de un caballo, construido por la casa The general Electrica Cº Ltd. de Londres and Manchester, 220 voltios, 4 amperios, 1.000 vueltas por minuto, está como nuevo.—Prestas, 300.—29.

Motor á Gas.—Se desea comprar uno usado, de 80 á 100 HP con su gasógeno.
Dirigir las ofertas á Antonio Valenzuela.—Independencia. 38. Zaragoza.—30

Ingeniero industrial, práctica y aptitud acreditada por numerosas referencias, se ofrece para dirigir ó establecer explotación eléctrica ó oficina técnica.—31

DIRECCIÓN DE CENTRALES

Se ofrece como técnico ó técnico-gerente, dirección de compañías en explotación ó a explotar para alumbrado, tracción electroquímica y electrometalurgia, etc., etc., electrotécnico, muy conocido por sus obras técnicas en España y con varios años de práctica, perteneciente á distintas sociedades sabias extranjeras. Preferiría las provincias del Norte de España.
Dirigirse á M. G. García, Administración de la REVISTA.

Imp. de A. Marzo, San Hermenegildo, 32 dup.- Teléfono 3.127