ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1904-06-10 00:00:00), página 13

igualizadora circula por los inducidos de ambas máquinas, siendo tanto más crecida cuanto mayor sea la diferencia entre las excitaciones y cuanto de menor reacción de inducido sea el tipo de máquina empleado; de esta última condición resulta palpable por qué los alternadores sin hierro, tales como los tipos Ferranti y Mordey, peligran si se trata de hacerles funcionar en paralelo, pues una diferencia de excitación notable entre dos máquinas de esas, haría pasar tal corriente igualizadora por sus inducidos, que serían éstos abrasados por ella. Esa corriente igualizadora puede llegar á ser insignificante, aun con grandes diferencias, entre las excitaciones de dos alternadores, si éstos poseen inducidos donde las bobinas se encajan en profundos canales del hierro espaciados entre sí y si el entrehierro es corto, con lo cual la reacción de inducido será considerable. Pero al mismo tiempo, el poder sincronizante de un alternador disminuye con su impedancia y podrá llegar á ser tan pobre, exagerando la disposición de canales apuntada, que la marcha en paralelo sólo sería posible contando con reguladores perfectos. Los alternadores modernos ofrecen un tipo intermedio que, al mismo tiempo que reduce la corriente igualizadora, conserva suficiente poder sincronizante.

Si en vez de aumentar la excitación del alternador motor la disminuimos, tendremos el caso á que se refieren las figuras 3.a y 4.a; la corriente igualizadora, retrasándose con respecto de la fuerza electromotriz, tendrá por oficio desmagnetizar al generador y magnetizar al motor, y el voltámetro mostrará un valor reducido.

En la figura 7.a las abscisas se refieren á los amperios de excitación y las ordenadas á los que cruzan por el inducido. Como se ve, la curva obtenida tiene una forma que merece el nombre de curva de \( V_e \) que ha recibido; el pico inferior, que representa el mínimo, corresponde á cuando la corriente coincide en fase con la fuerza electromotriz impuesta en los terminales del motor y se redondea con el aumento de carga hasta adquirir la forma de una U.

Vamos á dar fin á este examen preliminar recordando algunos rasgos característicos del motor sincrónico, e insistimos en este asunto porque el motor sincrónico, siendo la clave de que los alternadores puedan funcionar en paralelo, el conocimiento de sus propiedades es la mejor base para darse cuenta de los fenómenos que acompañan á la operación que examinamos.

Supongamos que repetimos el ensayo de Hopkinson. Cuando los alternadores son arrastrados en paralelo, la corriente que circula entre ellos será casi nula, al mismo tiempo que las partes giratorias conservarán la misma posición relativa con respecto de las partes fijas. Saquemos ahora la correa que mueve á uno de los alternadores, manteniendo

Fig. 7.a
La Energía eléctrica (1904-06-10 00:00:00), página 21

BOLETÍN DE LA Unión Eléctrica Española.

Madrid 10 de Junio de 1904.

Sobre la tributación de las fábricas de electricidad en España.

Trabajo que prepara la Junta Ejecutiva de la U. E. E. para su campaña de reforma de la tributación.

No puede tener nuestro estudio, por falta material de tiempo, ese carácter analítico que delata siempre el conocimiento del detalle; por el contrario, nuestro estudio tendrá un carácter sintético para que el que lo lea pueda descubrir como en panorama el proceso de la tributación eléctrica en España, el proceso igualmente sufrido por la industria en su aspecto técnico económico y los urgentes remedios que se descubre, son de necesidad aplicar en el momento actual.

I

Bases generales sobre las que descansa la actual tributación.

Después de leer las disposiciones oficiales, todas referentes á tributación industrial por el fluido eléctrico, podemos deducir como consecuencia que la tributación industrial está fundamentada en los principios siguientes:

1.º Analogía de base contributiva para las fábricas de electricidad y las de gas y abastecimiento de aguas.

2.º Separación del fluido eléctrico para los fines de tributación en dos categorías: alumbrado y energía eléctrica, destinada á otros usos.

3.º Aceptación de un tipo fijo y único para contribuir por industrial en toda España.

4.º Tributación por la energía producida en el cuadro de distribución, ó sea por el total de la producción.

Antes, pues, de descender á los detalles de reglamentos, justo es que analicemos las bases generales anteriores, que son el fundamento de tales reglamentos:

1.ª Analogía para contribuir entre las fábricas de electricidad y las de gas y abastecimiento de aguas.

Allá por nuestros primeros y vacilantes pasos en los conocimientos rudimentarios sobre electricidad, todos recordamos el símil que nuestros profesores usaban, y aun abusaban, para hacernos comprender gráficamente el funcionamiento de la corriente eléctrica y especialmente el potencial eléctrico; técnicamente, pues, y sin abusar del experimento, puede deducirse la analogía de funcionamiento entre una corriente eléctrica y los fluidos, gas y agua en sus cañerías; pero al pasar del terreno científico al industrial, el símil es imposible conservarle para hacerlo base de la tributación por electricidad.

La industria eléctrica española, la industria más nacional de todas las existentes en España, como tendremos ocasión de demostrar, ha sido desde sus principios, aún bien recientes, una industria libre, una industria de competencia; competencia entre los capitales, competencia entre los técnicos, mejor dicho, entre los elementos que rapidísimamente la ciencia ha puesto á disposición de la industria. ¡Y comparar para tributar una industria libre y de competencias colosales con las industrias monopolizadas y estancadas técnica y económicamente, es un error profundo!

La industria eléctrica española estuvo á punto, en sus comienzos, de ser monopolizada, como lo fueron las fábricas de gas, con capitales extranjeros, en tiempos anteriores, para explotarla, como aún se explo-
La Energía eléctrica (1904-06-10 00:00:00), página 28

de Italia y Suiza, donde, entre muchas aplicaciones que hoy ya tienen carácter práctico, se cuenta la de la tracción eléctrica en líneas ordinarias de vía ancha.

En esta Revista he visto ya apuntada esta solución, habiendo también encontrado otra, en que aboga por un 10 por 100 de los beneficios líquidos. España no admite este racional sistema de tributar como regla general, que supone un cambio completo en las leyes actuales, siendo de notar que debiera tenerse en cuenta la parte correspondiente á interés y amortización del capital invertido, y triste es confesar que ni la Hacienda está á la altura de admitir tan lógico sistema, ni tenemos los contribuyentes el estado de educación civil que se necesita para poder cumplir debidamente con él.

Si la Hacienda quisiera más garantías podría hacer sellar los talonarios y recibos, obligando á las Centrales á tener siempre á su disposición una lista de los recibos cobrados día por día, y las Centrales podrían remitir, el día 15 del último mes de un trimestre, una relación detallada de los cobrados, que serviría de base para fijar la cuota del siguiente.

Podrían hacer algún reparo las grandes Centrales que venden á una peseta el kilovatio, pero ya estaría suficientemente compensado el pequeño aumento por la facilidad que tendrían en colocar fuerza y poder establecer tarifas diferenciales, y en cuanto á la molestia que supone el tener que dar cuenta de los recibos cobrados, es mucho menor que la que representa tener que llevar cuenta exacta de lo producido.

Debe tenerse en cuenta que el alumbrado de la Central y energía empleada en pruebas y motores para ventilación, elevación de aguas, montacargas, etc., ha de considerarse franco de tributación, por cuanto debe ser tenido como inherente á la producción de la Central.

No olvidemos que de los conflictos que se originan entre la Hacienda y los particulares, tan frecuentes cuando la base de tributación no es equitativa, si alguien sale ganando no es, por cierto, ni la Hacienda ni el fabricante, y que, antes que nada, lo que debe lograrse es que la comprobación sea fácil y el eludir el pago difícil, pues todo lo que se haga sin tener estas ideas bien presentes es fomentar el actual estado de cosas, que crea en la Hacienda un padrastro intolerante y en nosotros unos defraudadores del Estado, separándonos, á pesar nuestro, del cumplimiento de nuestro deber de ciudadanos de sobrellevar las cargas del Estado.

Tales consideraciones movieron á los iniciadores de la reforma de tributación de saltos de agua, y encontraron eco en las esferas gubernamentales.

ALFONSO DE CHOPITEA,
Presidente de la Unión de Productores de Electricidad de Gerona.
La Energía eléctrica (1904-06-10 00:00:00), página 3

CONTADOR HISPANIA.—Determinación de la constante y de los errores del contador A

    Número.
    Fecha.
    Horas.
    LECTURAS
    Amperios-hora del amperímetro.
    Aguas electrolizadas.
    Constantes.
    Amperios-hora del contador.
    Errores.

    I
    II Ampérmetro.
    III Tubo B.
    IV Tubo C.
    V Parciales
    VI Totales
    VII mm.
    VIII Constantes
    XIX C = 2,633
    XIX C = 2,633
    X Tanto por 100.

  1	23 Marzo.	10h,12' (m.)	2,06	2,08	1	4	102,54	102,54	38	2,693	100,05	-2,4

  2	25	11,30 (s)	2,1	1,9	40	5	39,05	141,59	53	2,672	139,55	-1,4

  3	26	8,3 (s)	1,7	1,85	55	5	92,72	234,31	88	2,663	231,70	-1,1

  4	28	10,10 (s)	2,0	2,025	90,5	5,5	50,28	284,59	109	2,611	287,00	+0,8

  5	29	11,0 (s)	2,05	2,075	112	6	49,80	334,39	128	2,612	337,02	+0,8

  6	30	11,0 (s)	2,10	2,075	131	6	50,42	384,81	147	2,618	387,05	+0,6

  7	31	11,18 (s)	2,05	2,075	150	6	48,49	433,30	165,5	2,618	435,76	+0,6

  8	1 Abril.	11,10 (s)	2,02	2,035	169	6,5	45,08	478,38	183	2,614	481,84	+0,7

  9	2	9,36 (s)	2,0	2,01	186,5	6,5	48,96	527,34	202	2,611	531,87	+0,9

  10	3	10,5 (s)	2,0	2,05	205,5	6,5	20,70	548,04	209,5	2,616	551,61	+0,6

  11	3	8,26 (s)	2,0	2,0	213	6,5

  26,333 : 10 = 2,633

CONTADOR HISPANIA.—Determinación de la constante y de los errores del contador B.

    Número.
    Fecha.
    Horas.
    LECTURAS
    Amperios-hora del amperímetro.
    Aguas electrolizadas.
    Constantes.
    Amperios-hora del contador.
    Errores.

    I
    II Ampérmetro.
    III Tubo B.
    IV Tubo C.
    V Parciales
    VI Totales
    VII mm.
    VIII Constantes
    XIX C = 2,822
    XIX C = 2,822
    X Tanto por 100.

  1	23 Marzo.	10h,12' (m.)	2,06	2,08	1	8	102,54	102,54	35,5	2,888	100,18	-2,3

  2	25	11,30 (s)	2,1	1,9	38	9,5	39,05	141,59	49,5	2,860	139,69	-1,3

  3	26	8,3 (s)	1,7	1,85	52	9,5	92,72	234,31	83,5	2,806	235,64	+0,9

  4	28	10,10 (s)	2,0	2,025	86	9,5	50,28	284,59	102	2,790	287,84	+1,1

  5	29	11,0 (s)	2,05	2,075	104,5	9,5	49,80	334,39	119,5	2,798	337,23	+0,8

  6	30	11,0 (s)	2,10	2,075	122	9,5	50,42	384,81	136	2,829	383,79	-0,3

  7	31	11,18 (s)	2,05	2,075	139	10	48,49	433,30	154	2,814	434,59	+0,3

  8	1 Abril.	11,10 (s)	2,02	2,035	157	10	45,08	478,38	169,5	2,822	478,38	0

  9	2	9,36 (s)	2,0	2,01	173	10,5	48,96	527,34	187,5	2,812	529,12	+0,3

  10	3	10,5 (s)	2,0	2,0	191	10,5	20,70	548,04	195,5	2,803	551,70	+0,7

  28,220 : 10 = 2,822
La Energía eléctrica (1904-06-10 00:00:00), página 8

ONDÁMETRO
SISTEMA TELEFUNKEN

INMEDIATAMENTE después de los primeros ensayos de telegrafía sin hilos de Marconi, la mayor parte de los electricistas se dieron cuenta que la sorprendente acción á distancia de este nuevo medio de transmisión de noticias está provocado por efectos de ondas electromagnéticas. Apenas se adquirió esta convicción cuando los inventores, á porfía, perfeccionaron las disposiciones e instalaciones para acentuar en cuanto fuera posible el efecto de las ondas por medio de la resonancia eléctrica.

Al mismo tiempo se presentaron otras dificultades: se hizo necesario dar exactamente á cada una de las partes componentes de los sistemas ondulaciones de dimensiones tales, que puedan responder á las nuevas exigencias de la resonancia, es decir, regularlas respecto á una longitud de onda definida.

A primera vista resalta la dificultad de acordar á la misma longitud de onda treinta estaciones, por ejemplo, instaladas en condiciones diferentes.

PRINCIPIO DEL ONDÁMETRO.—Tratemos antes, aunque sea ligeramente, del sistema de ondulaciones eléctricas en general. Se distinguen: el sistema de ondulaciones «abierto» y el sistema «cerrado». Se llama sistema «abierto» aquel en el que la capacidad y la autoinducción se encuentran en todos los puntos más ó menos repartidas sobre el sistema. Los sistemas cerrados son aquellos en que la capacidad y la autoinducción (separadas la una de la otra) están localizadas en puntos determinados. El sistema abierto está caracterizado por el hecho que bajo la influencia de una vibración eléctrica la energía ondulante se extiende muy de prisa bajo la forma de radiación eléctrica, y por esto la vibración se extingue también muy rápidamente: gran amortiguamiento. Por el contrario, los sistemas cerrados casi no extienden ó difunden su energía por radiación, y tienen, por consiguiente, un amortiguamiento menor.

Los dos sistemas se han empleado en la telegrafía sin hilos: el sistema abierto para la radiación por el transmisor y para la recepción á la llegada; el sistema cerrado para la excitación del transmisor y para la concentración de la energía recibida en el indicador.

El principio del ondámetro consiste en la creación de un sistema normal abierto ó cerrado. En este sistema, la autoinducción ó la capacidad, ó ambas á la vez, son variables. Se pueden leer las variaciones sobre una escala que no ha graduado convenientemente y en la que se indican directamente la longitud de las ondas.

I. LA BOBINA DE RESONANCIA (PRIMERA FORMA DEL ONDÁMETRO).—La más antigua y sencilla forma del ondámetro consiste en una bobina cubierta de una sola capa de hilo. El número de espiras que hay que poner en circuito puede regularse merced á correderas movibles que permiten establecer un corto circuito en un cierto número de vueltas. El principio de este ondámetro ha sido establecido por M. le Comte Arco, ingeniero, y desarrollado por el ingeniero M. Rendahl que ha construido el aparato. El principio fundamental está protegido por una patente alemana de 1.º de Junio de 1903, que pertenece á la «Gesellschaft für Drahtlose Te-
La Energía eléctrica (1904-06-10 00:00:00), página 9

legraphie m. b. H. Berlin». Este aparato se usa de la manera siguiente: el aparato está unido al sistema que hay que medir, y el número de espiras puestas en circuito se cambia hasta que la bobina entre en resonancia. Esto se reconoce por la elevación de tensión al punto más alto entre las dos extremidades de la bobina.

Se mide esta tensión por la longitud de las chispas; se lee entonces sobre la escala el número de espiras puestas en circuito y se encuentra con ayuda de una curva patrón la longitud de onda. En la parte de la bobina puesta en circuito se forma \( \frac{1}{4} \) de onda, de tal suerte, que la onda total es:

\[
\lambda = 4 n x
\]

\( x \) es un factor variable que hay que buscar en la curva patrón; \( n \) representa la colocación de la corredera.

Es cierto que este ondámetro es muy sencillo y barato, pero no es todo lo exacto que exige hoy la técnica.

La precisión de una operación de medir ondas depende esencialmente de las condiciones de amortiguamiento, no sólo en el ondámetro mismo, sino también en el circuito oscilatorio que hay que medir. La metro-bobina es menos amortiguada que un conductor extendido, porque difunde más lentamente su energía oscilante; pero siempre es más amortiguada que un circuito cerrado.

II. EL ONDÁMETRO DE CIRCUITO CERRADO.—Este ondámetro de la antigua Sociedad Siemens-Braun ha sido indicado por el doctor Franke y Mr. Dönitz, y tiene patente en Alemania y otros países.

Como la vibración propia de un circuito oscilatorio cerrado es, según hemos visto, muy pronunciada, se debe esperar de él una precisión mayor que de la bobina de resonancia.

Se sabe que la vibración propia está definida por las dos magnitudes eléctricas: autoinducción y capacidad; se calculan según la fórmula

\[
\lambda = 2 \pi \sqrt{C L}
\]

Por la modificación de una u otra de estas dimensiones, el número de las oscilaciones del circuito, y, por consiguiente, su longitud de onda pueden cambiar.

Mientras que en la metro-bobina la entrada en resonancia está definida por la observación de la tensión más alta (medida de la chispa), en este ondámetro se la reconoce por la observación de la fuerza de la corriente, por medio de un amperímetro.
La Energía eléctrica (1904-06-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA

SUMARIO
Dirección de Centrales eléctricas (continuación), por Miguel Ancil.—Transformación de la energía química en energía voltaica ó fuerza electromotriz, por S. L. L.—Motores asincrónos Westinghouse, tipo H, por L. Oliva.—Nuevo sistema de acumuladores eléctricos, por Alois Micka.—Información: Nuevas Centrales.—Prácticas de Ingenieros industriales.—Un triunfo de industriales españoles.—Albiol é Izquierdo.—Información extranjera.—Los efectos del teléfono á largas distancias.—Transmisión á 80.000 voltios.—La industria eléctrica en París.—Libros y revistas.—Ofertas y demandas.—Correspondencia particular.

DIRECCION DE CENTRALES ELECTRICAS

(CONTINUACIÓN)

REGISTRO TÉCNICO.—Los servicios principales que tiene que verificar el Director en una instalación eléctrica son los concernientes al registro técnico. Es, en primer lugar, necesario asegurarse por medidas frecuentes, al menos una vez al mes, del buen estado de aislamiento de las dinamos y de todos los aparatos de la fábrica eléctrica.

Para cada aparato pueden hacerse tres medidas, á saber: la de aislamiento entre cada polo y la tierra y las entre dos polos. Es también indispensable hacer ensayos y verificaciones en la época de instalación de la fábrica, reparando lo que haya sido mal montado.

El buen funcionamiento del aparato generador de la fuerza, turbina, máquina de vapor ó de gas, es el elemento primordial en la central. Conocidas las características de funcionamiento de las turbinas, sean éstas centrifugas, centrífugas, paralelas ó mixtas, y perfectamente montada la turbina en el lugar adecuado para la utilización más completa del salto, un repaso de tiempo en tiempo, abriendo la cámara donde va encerrada, es muy conveniente, para estar continuamente cerciorado de su funcionamiento normal. Si el receptor hidráulico, con aditamento ó no Jonval ó tubo sifón, está bien colocado utilizando un salto de presión grande, no hay que temer el anegamiento producido en las épocas de subida del nivel del cauce de salida; no así sucede en los saltos de poca altura, ocurriendo con frecuencia en ellos, merced á la elevación del nivel inferior, una disminución notable del salto y el anegamiento de la turbina. Es, en estos casos, necesario un cuidado esmerado para el buen funcionamiento de la instalación, pues ocurre que, disminuida la presión por la disminución del salto y por la presión contraria ejercida por las ondas del nivel inferior en las paletas de la corona móvil, la turbina no lleva la velocidad normal, disminuyendo, por consiguiente, la tensión de la corriente generada por la máquina eléctrica.
La Energía eléctrica (1904-06-25 00:00:00), página 10

motor salen tres cables que proceden de las tres fases del secundario y van á buscar las resistencias encerradas en una caja cilíndrica fijada en el árbol. Esa caja aparece en las figuras 2 y 3. Forman las indicadas resistencias ciertas bandas de material resistente, aisladas como es debido unas de otras por medio de mica, y terminan uniéndose á las barras de cobre que sirven para poner el secundario en corto circuito. Esas bandas arrolladas presentan interiormente una superficie cilíndrica lisa, sobre la cual puede progresivamente deslizarse en la dirección paralela al eje, un contacto compuesto de tres cepillos dobles en forma de V. La maniobra de ese contacto resbaladizo, que poco á poco coloca las tres resistencias fuera de circuito, poniéndolas en tres brazos de estrella, se lleva á cabo por medio de un botón que gira suelto y que puede ser detenido á la mano cuando el motor gira.

El examen de las fotografías expuestas basta para obtener una idea de lo poco que abulta ese aparato de arranque, sobre todo si se compara á los que disponen ese aparato fuera del motor. Esta disposición es preferible para los motores pequeños y de potencia mediana. Este mecanismo tiene la especial ventaja de no requerir que los cepillos sean levantados, pues una vez obtenido el corto circuito, las bandas de resistencia los arrastran en su rotación.

L. Oliva,
Ingeniero.

Nuevo sistema para la carga de acumuladores eléctricos.

Patente Cisneros-Micka y su comparación con otros sistemas hasta hoy día empleados.

1. Generalidades sobre la carga de acumuladores.—Figurémonos dos depósitos de agua, unidos uno con el otro por medio de una tubería.

Si el nivel del líquido en los dos depósitos está á la misma altura, habrá equilibrio y no pasará líquido de un depósito al otro. Si por cualquier causa sube el nivel en uno de los depósitos, en seguida empezará un movimiento—una corriente—dentro de la tubería en la dirección del depósito con nivel más elevado al depósito del nivel inferior.

Lo mismo que en el ejemplo anterior, el nivel para el movimiento del líquido repre-

senta el voltaje para el movimiento de corriente eléctrica, es decir: Dos generadores eléctricos, ó dos acumuladores, ó generador y acumulador, unidos por medio de un conductor, son comparables en su funcionamiento con los depósitos de agua, anteriormente citados.

Siendo el voltaje de una dinamo igual al voltaje de un acumulador, unidos la una con el otro, resultará que no habrá movimiento de corriente eléctrica. Si, al contrario, el vol-