La Energía eléctrica (1904-11-10 00:00:00), página 5

la otra, existe una ligera diferencia de potencial, la cual es el límite consentido; es, pues, suficiente observar que esta diferencia de potencial no aumente, para estar á cubierto completamente por este motivo, y se puede fácilmente comprobarlo enlazando un polígono metálico al otro por un hilo accesorio, en el cual se intercala un galvanómetro. Este hilo, colocado sobre los mismos postes que la línea principal, puede servir para la transmisión telefónica. Si la zona peligrosa está bien determinada, ninguna corriente atraviesa este hilo y ninguna instalación telefónica ó telegráfica será afectada por el retorno en tierra de la transmisión industrial. Si al contrario, la zona peligrosa se extiende, es al momento notada en la desviación galvanométrica.

Demostraremos con un ejemplo la economía que el retorno por tierra proporciona en el caso de transmisiones á grandes distancias. Sea un transporte de fuerza á 80 kilómetros, presión 20.000 voltios continuos con 100 amperios, ó, en total, 200.000 vatios, admitiendo una pérdida del 20 por 100; supongamos que empleamos dos hilos de línea. La resistencia total será de 40 ohmios ó por kilómetro de 0,25 ohmios; sección del hilo, 68 mm², y peso total de la línea, 97 toneladas. Si colocamos los postes distando 30 metros, serán necesarios 2.670, que, tomando para su valor total montados con sus aisladores, 50 pesetas cada uno, el valor total de la línea será

    Pesetas.

    97 toneladas cobre á 3,50 pesetas kilogramo
    325.250

    2.670 postes montados con sus aisladores, á 50 pesetas
    133.500

    Valor total
    458.750

Supongamos ahora que el retorno lo verificamos por tierra, suprimiendo, por consiguiente, el hilo correspondiente; calcularemos la economía de cobre obtenida, observando que el peso del hilo para una misma pérdida crece como el cuadrado de longitud de la línea. La resistencia del circuito será, como antes, de 40 ohmios, y si hacemos que la resistencia de cada toma de tierra sea de un ohmio, nos restará para la línea la resistencia de 38 ohmios, y si, obligados por las condiciones del terreno, hacemos la toma de tierra á distancia de la central, sea, por ejemplo, hasta 2 kilómetros, para encontrar un lugar conveniente á esta toma, la longitud del hilo será de 84 kilómetros; la resistencia por kilómetro de 0,45, la que nos dará un hilo de de 37 mm² de sección con un peso para 84 kilómetros de 28 toneladas en números redondos.

Siendo el cable menos grueso, podemos distanciar más los postes, por ejemplo, á 40 metros, siendo entonces necesarios 2.000 postes, cuyo valor total, en las condiciones anteriores, es de 100.000 pesetas, valiendo la línea 98.000 pesetas, ó en total, 198.000 pesetas. Si agregamos á esta cifra el valor de la línea de toma de tierra, línea de registro y de teléfono para la vigilancia de los polígonos de seguridad y para accesorios, la cantidad de 80.000 pesetas; tendremos como máximo un total de 278.000 pesetas, diferenciándose del primer caso en la cifra de 180.750 pesetas. Si ahora empleamos hilo de la misma sección en el primer caso considerada, disminuyendo pérdida en línea, observamos que esta pérdida era entonces del 20 por 100, ó sea 400 kilovatios. Los postes distantes como en el primer caso, su valor el mismo, así como el de la línea de registro del polígono de seguridad y teléfono, restándonos para la suma total del primer caso la cantidad de 245.250 pesetas, con las que podremos adquirir, al precio de 3,5 pesetas kilogramo, 69.214 kilogramos hilo de una sección de 93 mm², con una resistencia de 0,19 ohmios kilogramo. La pérdida en vatios sería de \(0,19 \times 84 \times 100^2 = 160\) kilovatios, en lugar de 400, ó sea 8 por 100 en lugar de 20 por 100 de pérdida, antes consentida.

Podrá, pues, con este montaje realizarse la venta de 240 kilovatios anuales más que en