La Energía eléctrica (1904-08-10 00:00:00), página 13

tensión aumente el efecto de la capacidad de la línea y el peligro de la elevación de la tensión á un grado que, con máquinas de construcción moderna, con débil caída de tensión, no llegue á alcanzarse. Se han hecho tres series de ensayos durante la marcha bajo carga de la instalación. Durante el primer ensayo no había más que dos transformadores de la estación primaria sin la línea puestos bajo tensión por un generador. En el segundo ensayo la línea estaba unida á los dos transformadores de la estación primaria. Por último, en el tercer ensayo, se ha unido la línea también á los cuatro transformadores de la estación secundaria. Se han hecho también un cierto número de ensayos con la red completamente cargada; estos ensayos han sido hechos bajo el antiguo régimen de 15.000 voltios, así como en las mismas condiciones de carga los más semejantes posibles con la admisión de agua en las turbinas, con los transformadores unidos en serie, es decir, con la tensión de 30.000 voltios. En las series 4 y 5 se dan algunos resultados referentes á estos ensayos. Dadas las fuertes variaciones de las cargas que se producen cuando la red está cargada, y que son inevitables en una gran fábrica, los resultados de los ensayos no pueden ser muy exactos. Resulta, sin embargo, que, fuera de la plena carga de la red, los efectos de la capacidad no pueden ser observados con seguridad, y que, por lo que concierne al efecto, se puede comprobar simplemente la reducción de las pérdidas en la línea fuera del servicio con la tensión de 30.000, comparadas con las pérdidas á la tensión de 15.000 voltios. Las experiencias para el estudio de las pérdidas fuera de la plena carga de la instalación, se repetirán en breve empleando una carga constante artificial.

Al final reuniremos todos los resultados deducidos de las diferentes experiencias. Durante estas se ha observado el número de vueltas del generador \( N \); el amperaje de la excitación, \( amp. i \); la tensión en las bornas, voltios \( E_1 \); el amperaje del generador, amp. \( J_1 \); los kilovatios \( W_1 \); el decalaje cos \( \varphi \). Para la línea se ha observado la corriente \( J_2 \) al principio y la corriente \( J'_2 \) al fin; la tensión de tercera clase (terciaria) \( E_3 \) y la corriente terciaria \( J_3 \); los vatios consumidos \( W_3 \); el cos \( \varphi_3 \) de los transformadores de la estación secundaria.

    Serie
    N
    i
    E<sub>1</sub>
    J<sub>1</sub>
    W<sub>1</sub>
    cos \( \varphi_1 \)
    J<sub>2</sub>
    J'<sub>2</sub>
    E<sub>3</sub>
    J<sub>3</sub>
    W<sub>3</sub>
    cos \( \varphi_3 \)

    1)
    190
    1
    31
    25
    0,36
    0,27

    190
    1,9
    48,5
    40
    1,8
    0,53

    190
    2,8
    66
    48
    3,6
    0,66

    191
    5
    83
    53
    5,4
    0,71

    190
    7
    99
    68
    7,0
    0,61

    190
    10
    116
    80
    9,2
    0,57

    2)
    190
    0,2
    22,4
    11,5
    0,54
    0,13
    0,25

    190
    0,2
    32,6
    14,0
    0,9
    0,11
    0,4

    190
    0,3
    47,8
    20,0
    2,2
    0,13
    0,6

    190
    0,5
    66
    26,5
    4,3
    0,14
    0,8

    190
    1
    83
    33,1
    7,5
    0,16
    0,9

    190
    1,2
    98
    38,2
    11,7
    0,18
    0,25

    3)
    190
    2,2
    116
    44,0
    16,4
    0,18
    0,45

    190
    0,9
    34,5
    11,0
    5,4
    0,82
    0,2
    122

    190
    1,5
    69,6
    21,0
    15,3
    0,60
    0,6
    226

    190
    3,0
    104,5
    31,2
    32,6
    0,57
    0,85
    331

    190
    23,7
    100
    3,200

    18,5
    20
    233
    1,010
    315
    0,77

    190
    23,6
    100
    3,220

    9,6
    10
    242
    1,100
    375
    0,81

Comparando las pérdidas en vatios de las experiencias 1 y 2, se ve que las pérdidas sobre la línea aumentan rápidamente con la tensión. Son de 1 kilovatio á 20.000 voltios de tensión; de 4 kilovatios á 30.000 voltios, y llegan á 10 kilovatios para la tensión de 40.000 voltios. No se ha podido todavía fijar cómo se podrán disminuir estas pérdidas empleando mayores aisladores.