La Energía eléctrica (1905-05-10 00:00:00), página 17

iera.—Mucho nos ha complacido la lectura de la Memoria de esta importante Sociedad, que continúa con prosperidad creciente la marcha de sus negocios; y agradecemos en el alma las laudatorias frases que dedica á la Unión Eléctrica Española y á su órgano LA ENERGÍA ELECTRICA, sirviéndonos de estímulo para continuar con tesón y fe inquebrantables en la defensa de los intereses sacratísimos e importantes de la industria eléctrica española.

El Porvenir de Burgos.—Acusamos recibo de la Memoria sobre el aprovechamiento de un salto de agua en el río Ebro para transporte de energía eléctrica á Burgos, y de las bases o proyecto de estatutos por los que ha de regirse la Sociedad Hidroeléctrica, El Porvenir de Burgos.

Por la importancia que el proyecto entraña para la vida industrial de la capital castellana y por lo bien estudiado del proyecto, gustosos dedicaremos algún espacio al examen de la importante explotación, agradeciéndolo á los Sres. Ruiz Cisneros, Estebanéz y Barriocanal, la remisión de la bien escrita Memoria, que con tanto gusto hemos leído.

Demuéstrase en extenso y razonado preámbulo, la conveniencia indiscutible que para la vida de los pueblos tiene el aprovechamiento de las fuerzas naturales; ocupándose á continuación en dar á conocer al simpático pueblo burgalés la concesión de 3.000 litros de agua por segundo, derivados del río Ebro en Quintanilla Escalada, jurisdicción de Valdelateja, para crear un salto de 25 metros 50 centímetros, transformar la fuerza hidráulica en energía eléctrica y aplicar ésta á la producción de luz y usos industriales.

Para valorar la fuerza que podrá obtenerse teniendo en cuenta las condiciones del río Ebro, al que se le pueden muy bien calcular en el año sesenta días de estiaje, noventa de aguas medias y doscientos quince de aguas invernales, se calcula que durante ocho ó diez meses al año se dispondrá de un caudal de 6.000 litros por segundo, que con los 25 metros de salto, producirán 1.500 caballos de fuerza, y durante el estiaje con un caudal de 3.000 litros por segundo, actuando en turbinas de 75 por ciento de rendimiento solamente, se producirán 750 caballos.

Se obtendrá, por consiguiente, una cantidad de energía más que suficiente para satisfacer ampliamente las necesidades actuales de Burgos; pero en prevision de que el consumo de fuerza supere á lo calculado, los concesionarios han denunciado el aprovechamiento de aguas del río Rudrón que afluye al Ebro, cerca de la presa del salto concedido en Quintanilla, para poder introducirlas en el canal de éste sin necesidad de modificación alguna en sus obras después de terminadas.

El caudal de agua en el Rudrón es de 2.000 litros por segundo en estiaje y 4.000 en aguas medias, de suerte que trabajando con la altura de 25 metros útiles, producirán 500 y 1.000 caballos efectivos respectivamente en cada época.

Por lo tanto, con los dos aprovechamientos de Ebro y Rudrón unidos, se tendrá una fuerza efectiva de 1.250 caballos en estiaje y 2.500 en aguas medias.

En el proyecto se trata de instalar cuatro grupos electrogenos, comprendiendo cada grupo una turbina, un alternador y un transformador, de cuyos grupos sólo se instalarán por ahora tres, dejando el cuarto para cuando aumente el consumo y sea necesario el aprovechamiento del agua del Rudrón.

Las tres turbinas proyectadas serán del sistema Francis, con eje horizontal, de 370 caballos de fuerza cada una, 500 vueltas por minuto, rendimiento garantizado de 76 por 100 á media carga y de 81 á los ¾, provistas de reguladores automáticos de velocidad con servomotores hidráulicos.

Cada turbina, por medio de un acoplamiento elástico que á la vez sirve de volante, se une directamente á una dinamo generatrix que transforma la fuerza hidráulica en energía eléctrica. Estos generadores serán trifásicos de 275 kilovatios de potencia cada uno, 3.300 voltios de tensión, 500 vueltas por minuto y 50 periodos por segundo; garantizándose un rendimiento de 88,6 por 100 á media carga y 91 por 100 á los ¾.

Necesitan, como es sabido, el auxilio de excitatrices, y para ello se disponen dos de 13 kilovatios de potencia que van acopladas directamente á otras dos turbinas del mismo sistema Francis con eje horizontal, cuya fuerza es de 20 caballos para un consumo de agua de 80 litros por segundo y un número de vueltas de 1.250 por minuto.

Es además necesario aumentar la tensión de la corriente producida por los generadores, y para conseguirlo se disponen en el segundo cuerpo del edificio tres transformadores trifásicos en baño de aceite con refrigeración de agua, que recibiendo la corriente á 3.300 voltios la transforman en otra de 30.000 voltios de tensión para ser conducida por la línea de transporte.

Con la instalación de tres generadores se puede tener uno de reserva hasta un consumo de 740 caballos, pasado el cual trabajarán los tres generado-