La Energía eléctrica (1904-07-10 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA

SUMARIO
Dirección de Centrales eléctricas (conclusión), por Miguel Ancil.—Nuevo sistema para la carga de acumuladores eléctricos (conclusión), por Alois Micka.—Alternadores en paralelo (continuación), por F. G. Humaran.—Bibliografía: «Manual de hidráulica aplicada», de T. Perdóni (traducción de Álvarez Redondo), por Eduardo Gallego.—Crónica científica: La Hidráulica del Freser.—Aguas.—Omnibus eléctricos de trole.—Electroquímica Aragonesa.—Peritos mecánicos electricistas.—Compañía Ibérica de Electricidad Thomson Houston.—Cooperativa Eléctrica Cornubesa.—Riley y Compañía, Ingenieros.—Información extranjera.—Conductor de aluminio en América.—La estación central de electricidad del Salto de Snoqualmie.—Un carro eléctrico.—Extracción electrolítica del plomo.—Los adelantos en la calefacción eléctrica.—Contadores tipo F. E. G. y modelo C. R.—Ofertas y demandas.

DIRECCION DE CENTRALES ELECTRICAS

(CONCLUSIÓN)

PARA verificar la línea pueden emplearse tres métodos que determinan la marcha de la instalación, el aislamiento de la red y el emplazamiento de defectos. Estos métodos son: el de seccionamiento, el del bucle y el del teléfono. De estos tres, el primero es sólo verdaderamente práctico, pues los otros, ó son complicados y largos en su aplicación, ó no dan buenos resultados sino en determinados casos. En este método, dividida la red en varios trozos, se separan de la misma las acometidas de abonados en el trozo á examinar y se determina en ella el aislamiento de cada conductor con un ohmetro; éste es el medio más rápido. Se puede también operar con una pila, enlazando un polo á la tierra y comunicando el otro con un galvanómetro ó una sonería en comunicación con el conductor ensayado. Se puede también hacer uso de las sonerías á magneto ó servirse del voltaje mismo de la distribución si la red está funcionando y si la corriente es continua á baja tensión. Este método es fácil, pero largo de aplicación cuando la red es ya de cierta longitud; además, si la red es de alta tensión, es preciso tomar precauciones particulares para cada caso cortando la corriente en marcha. (Por no ser demasiado largos en el asunto, omitimos la descripción de los otros dos métodos.) El retoque y arreglo de las instalaciones interiores en casa de los abonados, es sencillamente ejecutado por el instalador dependiente de la Central.

El registro no es suficiente, es preciso también que el servicio no dé lugar á quejas de parte de los abonados cuando los circuitos han sido mal calculados ó mal equilibrados. Efectivamente: se necesita un aparato descubridor de las variaciones de voltajes más pequeñas que pueden producir continuas oscilaciones en el alumbrado, no debiendo pasar estas variaciones de 2 á 3 voltios sobre ó inferior á la tensión normal. Empléase para este objeto un aparato, en el cual una lámpara roja ó azulada se enciende cuando la tensión pasa los límites indicados.

Cuando se desprecia en el cálculo de la red estas menores variaciones de potencial, la pérdida de tensión en la línea varía á las diferentes horas del alumbrado según el