La Energía eléctrica (1905-01-10 00:00:00), página 17

las pérdidas de potencia que se producen en los círculos de tres conductores, recubiertos de una armadura conductora. Para corrientes comprendidas entre los límites prácticos de 37 á 68 periodos por segundo, el gasto parásito en la armadura de los cables, está expresado por la fórmula

\[
p = C^2 \times F^2 \times l \times b^4 \times 37 \times 10^{12}
\]

representando: \(C\), la intensidad en amperios; \(F\), la frecuencia; \(l\), la longitud del cable en kilómetros, y \(b\), el espesor de la envuelta en milésimas de pulgada (una pulgada = 2,53 cm); los coeficientes 37 y \(10^{12}\) dependen de las unidades de medida adoptadas.

Aproximadamente, la pérdida por la envuelta representa \( \frac{1}{3} \) por 100 de la debida al calentamiento del cobre, correspondiendo á una elevación de un grado centígrado de temperatura.

La central generatriz del Metropolitano de París.—La central de Bercy, construida para alimentar el Metropolitano de París, comprende cuatro grupos electrógenos de 1.500 kilovatios cada uno, proporcionados por los talleres de Creusot, de MM. Schneider y Compañía. Tres de estos grupos producen corriente trifásica á 5.000 voltios; el cuarto, de corriente continua. Este último, con una batería de acumuladores, alimenta la red próxima á la central. Los otros tres grupos alimentan la subestación de la Plaza de la Estrella. En este punto, los transformadores reducen la tensión de 5.000 á 430 voltios; después, los convertidores transforman esta corriente alternativa á 430 voltios; en corriente continua á 600. El cuarto grupo, ayudado por una batería de acumuladores, alimenta el resto de la red.

El transporte de carbón y la operación de llenar las carboneras para la calefacción de 30 calderas semitubulares de dos hervidores, se hace automáticamente, por medio de un tablero sin fin, que va del muelle Rapée hasta la central, y, después, á un elevador y un transportador destinado á conducir el carbón encima de las carboneras.

Las máquinas de vapor que accionan los alternadores y la dinamo de corriente continua, son máquinas verticales Compound, con condensación. Cada máquina de vapor tiene una fuerza indicada de 2.600 caballos, y marcha á 70 vueltas por minuto.

Los alternadores trifásicos son del tipo Ganz. Pueden normalmente proporcionar 1.500 kilovatios á 5.000 voltios y 25 periodos por segundo, y soportan una carga de 2.000 kilovatios-amperios.

La dinamo de corriente continua es de fabricación Schneider. Está excitada con derivación y puede dar normalmente 1.800 kilovatios á 600 voltios, con un gasto de 3.350 amperios. A plena carga, la elevación de temperatura es de 11° para el inducido y de 18° para el inductor. El rendimiento es de 96 por 100. Cada grupo lleva un motor de corriente continua á 600 voltios, acoplado á una generatriz que puede gastar hasta 3.000 amperios á 50 ó 100 voltios.

El grupo de excitación de los alternadores comprende un motor de 125 amperios á 600 voltios marchando á 650 vueltas, y acoplado á una generatriz de 500 amperios á 130 voltios. Cada batería se compone de 250 elementos Tudor de 1.560 amperios, y capaces de soportar hasta 3.000 amperios.

Los transformadores son del tipo Ganz. Están conectados en triángulo en el primario, siendo independientes los secundarios. La ventilación se hace artificialmente.

Las comutatrices son de 750 kilovatios; pero pueden, sin inconveniente, funcionar largo tiempo á una potencia de 1.000 kilovatios. La temperatura no se eleva más allá de 25° para el inducido y de 11° para el inductor.

A plena carga, el rendimiento de las comutatrices es de 95 por 100.

La distribución de corriente del Metropolitano se hace por medio del tercer carril.

El consumo de vapor por kilovatio-hora ha sido de 9.067 kilogramos para los grupos de corriente alternativa, y de 11.062 kilogramos para los grupos de corriente continua.

Nuevas Centrales.—Según la prensa de Zaragoza, en breve darán principio las obras de instalación de una línea para el transporte de energía eléctrica para el suministro de luz á los pueblos de la Puebla de Alfindén y Alfajarín, inmediatos á Zaragoza.

Nuevas Sociedades.—Hemos leído en nuestro estimado colega La Naturaleza que en breve se formalizará la reconstitución de la Sociedad R. de San Juan y Compañía, entrando el señor marqués de Carvajal en substitución de la casa Mix y Genest, que se separa del negocio. El capital será ampliado, y de la dirección técnica seguirá haciéndose cargo el Sr. San Juan, y el nuevo socio, señor marqués de Carvajal, se pondrá al frente de la parte administrativa.

La fábrica se dedicará á construir los arcos patente San Juan de que en uno de los pasados números dimos cuenta, y es de esperar que, vencidas las dificultades con que hasta aquí ha luchado la