La Energía eléctrica (1905-01-25 00:00:00), página 34

a) Estar encerrados con sus interruptores y fusibles en una caja de cierre hermético e incombustible y no ser accesibles sino á las personas autorizadas.

b) Estar protegidos por aparatos convenientes, de manera que una pérdida entre los enrollamientos primarios y secundarios interrumpa la corriente en el transformador.

c) No sobrepasar, en el estado normal de plena carga, de una temperatura de 77° centígrados.

§ 76. Los transformadores para corriente alternaada de baja tensión ó bobinas de selfinducción, deben satisfacer á las prescripciones del § 71 a), b) y d), y su temperatura no debe ser mayor de 77° centígrados.

Aparatos eléctricos de cocina, de calefacción, radiadores, etc.

§ 77. Estos aparatos deben estar:

a) Construidos y montados de tal manera que el calor no pueda extenderse á sus soportes ni á sus conexiones; las mismas precauciones deben tomarse para sus guarniciones exteriores, del mismo modo que cuando se trata de aparatos de calefacción no eléctricos.

b) Protegidos por un fusible y un interruptor sobre los dos polos, de acuerdo con el § 5; la toma de corriente será montada de tal manera, que la extremidad viva del tapón no sea expuesta á un corto-circuito ó á un desgaste accidental.

Ensayos.

§ 78. La resistencia de aislamiento, con relación á la tierra, del conjunto ó de una parte de la canalización debe, si el ensayo se hace antes del montaje de los aparatos y de las arañas, ser medida con una tensión al menos igual á dos veces la tensión del servicio, y no debe ser inferior en megohmios al número 30, dividido por el número de «puntos á ensayar».

A ese efecto, el número de puntos á contar será igual al número de pares de hilos términus á conectar directamente ó por conductores flexibles á las lámparas ó demás aparatos.

§ 79. La corriente no debe ser puesta definitivamente en servicio antes de haber hecho sufrir el ensayo siguiente á la instalación concluida.

Estando todas las lámparas conectadas, todos los interruptores cerrados y todos los aparatos fusibles provistos de plomos fusibles, se aplicará una tensión igual á dos veces la tensión de servicio, y la resistencia de aislamiento del conjunto ó de una parte cualquiera de la instalación no deberá ser inferior al núm. 25, dividido por el número de lámparas de 30 voltios. Cuando todas las lámparas y aparatos hayan sido retirados, la resistencia de aislamiento entre los conductores no deberá ser inferior á 25 megohmios, divididos por el número de lámparas de 30 voltios. En ese ensayo, cada lámpara de arco será considerada como equivalente á 15 lámparas, y cada motor ó aparato de calefacción será contado á razón de una lámpara por amperio, con la condición de que ningún motor, aparato de calefacción u otro sea conectado á la distribución de energía eléctrica, excepto cuando el aislamiento de los conductores respecto al bastidor ó á la guarnición sea superior á 500.000 ohmios.

§ 80. No se puede insistir demasiado sobre la importancia de los ensayos y de las verificaciones periódicas de los aparatos y de los circuitos, como una precaución contra los peligros de incendio.

Se deberá tener cuenta en todos los ensayos, de manera que sea posible asegurarse de todo deterioro gradual de la instalación. Es indispensable que todas las partes de los aparatos y de la instalación sean mantenidas en un estado de limpieza constante. En los ensayos, el negativo debe ser conectado al conductor que se ha de ensayar.

§ 81. Está prohibido hacer reparaciones ó cambios cuando la corriente circula sobre la instalación.

EUGENIO AIGOUY

LEGISLACIÓN ELECTRICA, POR D. SANTIAGO CORELLA
Relación de suscriptores.
(CONTINUACIÓN)

Eléctrica de Novillas, Zaragoza.
Eléctrica de Villanueva de Córdoba.
Hidro-eléctrica del Gigüela, Quintanar de la Orden (Toledo).
Gasómetro Tarraconense, Tarragona.