La Energía eléctrica (1904-06-25 00:00:00), página 3

ó electrotécnico tiene el hábito de todos estos métodos aplicables á los diversos casos que puedan presentarse, y con los aparatos de una fábrica instalada de categoría mediana, sin valerse de otros útiles, ejerce un registro eficaz y económico. El registro permanente de marcha de la instalación se ejerce en la fábrica con los aparatos de medida del cuadro de distribución: voltímetro, amperímetro, contadores de energía, que dan evidentemente útiles indicaciones sobre la marcha de la fábrica permitiendo regularizar la luz. Se precisa también dotar el cuadro de aparatos registradores, cuyas indicaciones diarias dan útiles enseñanzas sobre el estado de aislamiento de la red y las causas de perturbación que se producen al exterior. El indicador de tierras y un voltímetro á gran resistencia dan una idea de la importancia del defecto. La red será verificada en las arterias ó líneas alta tensión de alimentación, y después en los transformadores ó puntos de distribución con los cables ó hilos repartidores de la energía. Cuando se ha tenido cuidado de establecer un plano de la red y de medir las diversas resistencias de aislamiento después del primer establecimiento, se puede valorar fácilmente la importancia de un defecto e indicar el emplazamiento probable, y localizarlo, operando de trecho en trecho sobre secciones independientes, elevando los cortacircuitos de sección. Se investiga el defecto á simple vista algunas veces y otras con aparatos auxiliares, como el puente de Weatstone ó el ohmetro. En las arterias ó redes de alimentación es fácil, á simple vista, el descubrimiento de un defecto. Cuando se mide el aislamiento no funcionando la instalación ó á frío, se llama resistencia de aislamiento la que se deduce del aislamiento verificado á la tierra. Esta es la resistencia reducida, á saber:

\[
R_i = \frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x'}} = \frac{xx'}{x + x'}
\]

Esta resistencia puede medirse directamente entre la tierra de una parte y los dos cables de línea recorridos en cantidad de otra. Para apreciar el aislamiento se considera también algunas veces la resistencia á la pérdida á tierra de la canalización. Llamando U el voltaje de distribución, la pérdida á tierra será:

\[
I_p = \frac{U}{x + x'}
\]

y la resistencia así definida \( R = x + x' \). Esta determinación no tiene gran valor porque sea \( x \) ó \( x' \), puede ser nulo y R tener un valor notable; en este caso, uno de los conductores, estando en tierra, aunque sea grande el aislamiento del otro conductor, la canalización no está asegurada. En los sistemas actuales de medida de aislamiento, estando funcionando la instalación, se pone á tierra uno de los conductores de la red, no obteniéndose así sino valores alterados del aislamiento, porque se perturba el régimen normal; sin embargo, la comparación de distintos valores encontrados en varios casos ofrece la mayor utilidad desde el punto de vista de la seguridad. Esta puesta á tierra puede ser hecha por la mediación de receptores de diversas clases. El más sencillo consiste en un timbre ó en una lámpara ó grupo de lámparas de incandescencia colocadas en serie. Poniendo así en tierra un punto de la red á través de cierta resistencia, se modifica el potencial absoluto de la red sobre los otros puntos. Si ningún otro punto comunica con la tierra, no pasará corriente alguna, salvo la corriente instantánea de carga ó de descarga de la red donde se ha modificado el potencial. Pero si algún otro punto de la red está á la tierra, y si el generador entretiene una diferencia de potencial entre los dos puntos, la tierra jugará el papel de conductor, y habrá una pérdida de corriente cuya intensidad será el cociente de la diferencia de potencial en las bornas de los generadores por la resistencia reducida de los defectos. Cuanto más vivo sea el brillo de las lámparas mejor será el defecto.