La Energía eléctrica (1904-10-10 00:00:00), página 30

sión en el agua. Esta resistencia no debe bajar de 10 por 100, después de una inmersión de siete días.

§ 29. Los conductores aislados, según la clase a), deben ser protegidos por una trenza ó un guipaje impregnado, á fin de resistir á la humedad, á menos de estar colocados bien á la vista y al abrigo de todo desgaste. Todos los conductores deben, además, ser protegidos por una fuerte envoltura, la cual en los sitios húmedos debe consistir en tubos impermeables incombustibles, y si están armados deben ser eléctricamente continuos sobre toda su longitud y ligados á tierra.

Se tomarán precauciones para impedir la acumulación del agua en los tubos, originada por la condensación ó de otras causas.

Las curvas y los codos vivos deben ser evitados; para pasar en los rincones, se emplearán curvas redondeadas y lisas ó cajas especiales.

§ 30. La extremidad desnudada de los conductores cubiertos del dieléctrico clase b), que entra en los bornes de los interruptores, de los fusibles y otros aparatos, debe ser protegida contra la humedad que podrá penetrar á lo largo del aislador, en el interior del tubo.

§ 31. Los conductores concéntricos deberán responder, en todas las fases, á las exigencias formuladas para los conductores simples; la resistencia de aislamiento del dieléctrico que separa dos conductores, debe ser la indicada en la Tabla para los conductores simples, teniendo el mismo diámetro que el conductor interior.

La resistencia de aislamiento del dieléctrico que cubre el conductor exterior, cuando está aislado, debe ser la indicada en la Tabla para los conductores simples del mismo diámetro exterior.

§ 32. Cuando la canalización está puesta á tierra en un punto cualquiera, el conductor exterior de un cable concéntrico, es aquel que debe ser conectado al conducto que tiene comunicación á tierra.

§ 33. Cuando se aplica el ensayo del doblaje á los conductores excéntricos, el diámetro del cilindro empleado no debe ser nada más que doce veces el diámetro del cable fino.

§ 34. Los conductores flexibles, es decir, los formados de un número de hilos de 0,02 mm. al máximo y que son entonces aislados, no pueden ser empleados más que para conectar los aparatos portátiles y las suspensiones, ó para las derivaciones que son visibles sobre toda la extensión y separados de las paredes con la ayuda de aisladores de porcelana.

Para la canalización de los aparatos, se puede hacer uso de un haz formado de 3 hilos de 0,5 mm. La materia aisladora empleada como dieléctrico, debe ser de caucho puro ó de caucho vulcanizado de primera calidad; cuando se emplea el caucho puro, debe ser aplicado en dos capas, teniendo cuidado de que formen junta.

El espesor de la capa debe ser á lo menos 0,4 mm. para tensiones de 125 á 250 voltios.

La envoltura debe ser tal, que un pedazo de hilo de un metro de largo pueda resistir á una tensión alterna da de 1.000 voltios y una frecuencia de 40 á 100 periodos por segundo, aplicada durante diez minutos entre el pedazo á ensayar y otro pedazo semejante torcido con aquél. Los dos hilos estarán sometidos durante el ensayo al vapor, que se desprende de una cuba de agua hirviendo, colocada diez minutos antes del principio del ensayo á una distancia de un metro debajo de los mismos pedazos de hilo en prueba.

Conductores.—Uniones.

§ 35. Las uniones en los conductores están interceptadas excepto para las pequeñas derivaciones protegidas por fusibles de 5 amperios al máximo hasta 125 voltios y de 3 amperios al máximo de 125 á 250 voltios.

Las cajas de unión deben ser empleadas para las conexiones de los circuitos más fuertes, y construyéndolas de tal modo que:

a) Un corto circuito no pueda producirse fácilmente entre los dos conductores.
b) El aislador entre los polos opuestos no pueda romperse ó escamarse rápidamente.
c) Las conexiones no puedan calentarse.

Cuando estas cajas son empleadas en locales húmedos, deben tomarse precauciones especiales para impedir la penetración de la humedad.

§ 36. Las uniones deben ser perfectas, tanto mecánica como eléctricamente, á fin de impedir todo calentamiento. Todas las uniones deben ser soldadas; no se debe emplear para hacer las soldaduras mas