ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
La Energía eléctrica (1904-12-10 00:00:00), página 5

ESTUDIO DE UNA CHIMENEA DE LADRILLO para seis calderas «Lancashire» de 100 metros cuadrados.

(CONCLUSIÓN)

Como estos coeficientes de trabajo \( p_1 \) y \( p_2 \) son menores que los admitidos como de seguridad, no podemos tener duda de la resistencia de la chimenea en todas y cada una de las zonas.

La presión por metro cuadrado producida por el peso del material sobre la base de cada una de las zonas es:

\[
\frac{P_1}{w_1} = 11189 \text{ kg. por metro cuadrado} \quad ; \quad 1,119 \text{ kg. por centímetro cuadrado}.
\]
\[
\frac{P_2}{w_2} = 18362 \quad ; \quad 1,836 \quad ;
\]
\[
\frac{P_3}{w_3} = 24331 \quad ; \quad 2,433 \quad ;
\]
\[
\frac{P_4}{w_4} = 29700 \quad ; \quad 2,970 \quad ;
\]
\[
\frac{P_5}{w_5} = 34783 \quad ; \quad 3,478 \quad ;
\]
\[
\frac{P_6}{w_6} = 39870 \quad ; \quad 3,987 \quad ;
\]
\[
\frac{P_7}{w_7} = 35505 \quad ; \quad 3,551 \quad ;
\]

Las abscisas \( x_1, x_2, ..., x_7 \) de las resultantes de las fuerzas P y F para las diferentes zonas se pueden hallar por la fórmula (4), substituyendo P por \( P_1, P_2, ..., P_7 \), F por \( F_1, F_2, ..., F_7 \) y l por \( l_1, l_2, ..., l_7 \) y tendremos:

\[
x_1 = 0,301 \text{ metros},
x_2 = 0,493 \text{ } ;
x_3 = 0,628 \text{ } ;
x_4 = 0,717 \text{ } ;
x_5 = 0,786 \text{ } ;
x_6 = 0,834 \text{ } ;
x_7 = 0,842 \text{ }
\]

El coeficiente de estabilidad \( \frac{R}{x} \) para cada una de las zonas es:

\[
\frac{R_1}{x_1} = \frac{1,588}{0,301} = 5,27.
\]
\[
\frac{R_2}{x_2} = \frac{1,750}{0,493} = 3,57.
\]
\[
\frac{R_3}{x_3} = \frac{1,913}{0,628} = 3,04.
\]
\[
\frac{R_4}{x_4} = \frac{2,075}{0,717} = 2,89.
\]
\[
\frac{R_5}{x_5} = \frac{2,238}{0,786} = 2,84.
\]
\[
\frac{R_6}{x_6} = \frac{2,400}{0,834} = 2,87.
\]
\[
\frac{R_7}{x_7} = \frac{2,560}{0,842} = 3,04.
\]

En la cimentación no debe cargarse el suelo á más de 2 kilogramos por centímetro cuadrado.
La Energía eléctrica (1904-12-10 00:00:00), página 6

En nuestro caso, la base de la cimentación tiene un diámetro de 8m,60, ó sea una superficie de:

567450 centímetros cuadrados;

y como el peso total de la chimenea y cimentación es de:

963126 kilogramos,

la carga por centímetro cuadrado de base será:

\[
\frac{963126}{567450} = 1,697 \text{ kilogramos}.
\]

ESTUDIO DE LA CHIMENEA POR EL MÉTODO GRAFOSTÁTICO.—"Todas las operaciones efectuadas por el método analítico pueden obtenerse también por el grafostático con más rapidez y con la suficiente exactitud para las necesidades de la práctica.

Fig. 52

Escala
de verticales 1:500
" horizontales 1:40
" presiones del viento 400 kg.p.m²
" pesos de las zonas 4000 "
" momentos 4000 "

Para mayor exactitud y reducir las dimensiones del dibujo, trazaremos la chimenea adoptando: la escala de 0m,050 por metro (1/20) para las dimensiones de las líneas horizontales, y la de 0,005 por metro (1/200) para las verticales en cuanto se refieran á dimensiones lineales.

La chimenea está representada en la fig. 3.a.
La Energía eléctrica (1904-12-10 00:00:00), página 7

Para hallar las abscisas \( x_1, x_2, \ldots, x_7 \) de la curva de estabilidad y los coeficientes de trabajo en las diferentes secciones, hemos de trazar antes la curva de las presiones producidas por el viento.

Esta curva \( O_0 f_7 \) (fig. 3.a) es una rama de parábola que pasa por el centro \( O_0 \) del círculo de la boca de la chimenea y corta el plano de la base del fuste á una distancia del eje vertical:

\[
O_0 f_6 = p (R_0 + R_6) h'_6
\]

como ya hemos indicado en el método analítico.

Substituyendo en esta fórmula los valores:
\[
p = 135 \text{ kg.} \quad \text{Presión del viento por metro cuadrado de superficie de sección vertical de la chimenea;}
\]
\[
R_0 = 1,425 \quad \text{Radio exterior de la chimenea en la boca;}
\]
\[
R_6 = 2,400 \quad \text{Radio exterior en la base del fuste;} \; \hat{y}
\]
\[
h'_6 = 39 \text{ metros} \quad \text{Altura del fuste;}
\]
tendremos:

\[
O_0 f_6 = 135 (1,425 + 2,400) \times 39 = 20138,6 \text{ kilogramos}.
\]

Para hallar un punto cualquiera de la curva, el \( f_3 \), por ejemplo, se traza la recta \( B_0 B_7 \), uniendo el punto medio \( B_0 \) del radio \( A_0 O_0 \) en la boca de la chimenea, con el punto medio \( B_7 \) del radio \( O_7 A_7 \) de la base.

Se traza después \( A_0 D_7 \) paralela á \( B_0 B_7 \).

Se toma sobre el eje vertical \( O_0 O_7 \) prolongado una distancia \( O_0 K \), hallada por la relación:

\[
O_0 K = \frac{1}{2p} = \frac{1}{2 \times 135} = 0,0037.
\]

Para mayor claridad en la figura haremos:

\[
O_0 K = 100 \times 0,0037 = 0,370 \text{ metros},
\]

tomaremos

\[
O_0 d_6 = O_0 D_6;
\]

uniendo \( d_6 \) y \( K \) y trazando por el punto \( O_0 \) una paralela á \( d_6 K \), en el punto en que corte á la horizontal \( A_5 O_5 \) prolongada, tendremos el punto \( f_3 \) de la curva.

En efecto, las distancias

\[
O_5 A_5 = R_5; \quad O_6 D_6 = \frac{1}{2} (R_6 + R_5)
\]

y como los triángulos \( d_5 O_0 K \) y \( O_0 f_3 O_5 \) son semejantes, se verificará que:

\[
\frac{O_5 f_6}{O_5 O_5} = \frac{O_5 D_6}{O_5 K}
\]

y también:

\[
\frac{O_5 f_6}{h'_5} = \frac{\frac{1}{2} (R_6 + R_5)}{\frac{1}{2p}}
\]

de donde:

\[
O_5 f_6 = p (R_0 + R_5) h'_5.
\]

Para hallar la escala correspondiente, como la distancia \( O_5 f_6 \) en el dibujo (fig. 3.a), es:

\[
O_5 f_6 = 50,34 \text{ milímetros}
\]

y el valor de \( F_6 \) hallado por la fórmula (1) es:

\[
F_6 = O_6 f_6 = 20138,6 \text{ kg.}
\]

tendremos:

\[
\frac{20138,6}{50,34} = 400.
\]

Es decir, que cada 400 kilogramos de presión del viento están representados en la figura 3.a por un milímetro de longitud.
La Energía eléctrica (1904-12-10 00:00:00), página 9

y como:

\[
O_1 b_1 = \frac{1}{12} (R_0 + R_1 - r_1); \quad O_0 O_1 = L_1 \quad y \quad O_1 L_1 = \frac{1}{2 \pi \delta_1}
\]

tendremos:

\[
O_1 n_1 = \pi \delta_1 (R_0 + R_1 - r_1) / L_1.
\]

Para hallar la escala de los pesos, tendremos en cuenta que en el dibujo (fig. 3.a)

\[
O_1 n_1 = 7 \text{ milímetros}.
\]

y como el peso de la zona núm. 1 hallado por la fórmula (11) es:

\[
P_1 = 3.142 \times 1800 \times 6.5 \times 0.275 (1.425 \times 1.588 - 0.275) = 27680 \text{ kg}.
\]

la escala será:

\[
\frac{27680}{7} = 3954 \text{ ó } 4000;
\]

es decir, que cada 4000 kilogramos de peso estarán representados en el dibujo por un milímetro de longitud.

Para hallar \( O_2 n_2 \) que representa el peso de la zona núm. 2 se toma:

\[
O_2 L_2 = \frac{1}{2 \pi \delta_2} = O_1 L_1 \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = 0.324 \times \frac{0.275}{0.395} = 0.226,
\]

y después:

\[
A_1 a_1 = \frac{\epsilon_0}{2}.
\]

Trazando \( a_1 b_1 \), paralela á B_0 B_7, uniéndolo L_2 y b_2, y trazando \( n_1 n_2 \) paralela á L_2 b_2, el punto \( n_2 \) de encuentro con la base A_2 O_2 prolongada, es un punto de la curva y el peso de la zona núm. 2 será:

\[
O_0 n_2 = 17.7 \times 4000 = 70800 \text{ kilogramos}.
\]

Para hallar el peso de la zona núm. 3 tomaremos:

\[
O_0 l_3 = O_1 l_1 \frac{\epsilon_1}{\epsilon_3} = 0.324 \times \frac{0.275}{0.515} = 0.173
\]

encontrando de una manera análoga el punto \( n_3 \) de la curva, y así sucesivamente los demás hasta el \( n_7 \).

La curva de estabilidad \( O^0 x_7 \), ó, mejor dicho, las abscisas que la determinan \( x_1, x_2, \ldots, x_7 \), las hallaremos de la manera siguiente:

Para una zona cualquiera, la núm. 5 por ejemplo, llevaremos sobre la horizontal que pasa por el centro de gravedad correspondiente \( g_5 \), la distancia \( g_5 F_5 = O_5 f_5 \), abscisa de la curva de las presiones del viento en la base de dicha zona núm. 5; después, en dirección vertical y por el punto F_5 la recta F_5 N_5 = O_5 n_5, abscisa de la curva de los pesos en la base de la misma zona y trazando la diagonal g_5 N_5, tendremos determinado el punto x_5 en el de intersección de g_5 N_5 con la horizontal A_5 O_5.

La distancia O_5 x_5 es la abscisa de la curva de estabilidad para la zona núm. 5, á la misma escala de 1/20 á que están dibujadas las horizontales en la fig. 3.a

Por el mismo procedimiento hallaríamos las demás abscisas \( x_1, x_2, \ldots, x_7 \).

Para que la chimenea sea estable, cumpliendo la condición

\[
\frac{R}{x} > 2,
\]

es preciso que las abscisas x sean menores que las distancias correspondientes de la recta B_0 B_7 al eje vertical; es decir, que la curva de estabilidad debe estar siempre á la derecha de B_0 B_7, ó, mejor dicho, entre la recta B_0 B_7 y el eje vertical O_0 O_7.

El punto de la curva de estabilidad más próximo á la recta B_0 B_7 es el más débil de la chimenea.

Las abscisas de la curva de estabilidad son, respectivamente:

\[
x_1 = 0.301; x_2 = 0.493; x_3 = 0.628; x_4 = 0.717; x_5 = 0.786; x_6 = 0.834; x_7 = 0.842
\]
La Energía eléctrica (1904-11-25 00:00:00), página 10

Las presiones máxima y mínima \( p \) y \( p' \) por unidad de superficie de una sección cualquiera de la chimenea se calcularán por las fórmulas (5) de la flexión plana:

\[
E'_1 = \frac{P}{\omega} + \frac{\mu v}{I} \quad \text{y} \quad E'_2 = \frac{P}{\omega} - \frac{\mu v}{I}
\]

en las que:
\( P \) = Peso en kilogramos de la parte de la chimenea situada sobre la sección que se considera;
\( \omega \) = Sección en \( m^2 \) en el plano de base de la zona considerada;
\( \mu \) = Momento de flexión del empuje del viento en la misma base;
\( v \) = Distancia del punto más distante de la sección de la base correspondiente al eje vertical de la chimenea;
\( I \) = Momento de inercia de la sección de la base del trozo o zona.

Como ya hemos dicho, el empuje del viento sobre cada una de las zonas tiene su punto de aplicación en el centro de gravedad de la sección recta correspondiente.

Llamamos zona la parte de chimenea situada sobre el plano horizontal de la base que se considera; así, por ejemplo, en la fig. 2.a, la primera zona es la parte superior de la chimenea, que tiene por base CD; la segunda zona, toda la parte que está sobre la base C'D', y así las demás, hasta la séptima, que comprende toda la chimenea desde la boca á la base del pedestal.

Las alturas \( l_1, l_2, l_3, ..., l_7 \) de los centros de gravedad \( g_1, g_2, g_3, ..., g_7 \) de las diversas zonas, las hallaremos por la fórmula (2), indicada anteriormente, substituyendo en ella:

\[
R_1 = 1,425 \quad \text{Radio exterior (en metros) de la chimenea en la boca;} \\
R = \text{Radio exterior de la zona en el plano de la base;} \\
h = \text{Altura de la zona desde el plano de la base á la boca de la chimenea.}
\]

Substituyendo, pues, los valores:
\[
R_0 = 1,425; R_1 = 1,5875; R_2 = 1,759; R_3 = 1,9125; R_4 = 2,075; R_5 = 2,2375; R_6 = 2,400; R_7 = 2,510;
h_1 = 6,500; h_2 = 13; h_3 = 19,50; h_4 = 26; h_5 = 32,50; h_6 = 39; y h_7 = 46,
\]
hallaremos las distancias verticales \( l_1, l_2, ..., l_7 \) que son las siguientes:

\[
l_1 = 3,192 \text{ metros.} \\
l_2 = 6,266 \\
l_3 = 9,263 \\
l_4 = 12,194 \\
l_5 = 15,048 \\
l_6 = 17,823 \\
l_7 = 20,884
\]

Los valores \( F_1, F_2, ..., F_7 \) del empuje del viento sobre el centro de gravedad de cada una de las zonas, los hallaremos substituyendo en la fórmula (1) las cantidades conocidas y tendremos:

\[
F_1 = 2643,4 \text{ kilogramos.} \\
F_2 = 5572,1 \\
F_3 = 8844,4 \\
F_4 = 12285,0 \\
F_5 = 16069,2 \\
F_6 = 20138,6 \\
F_7 = 24800,0
\]

Los momentos de flexión \( \mu_1, \mu_2, ..., \mu_7 \) producidos por los empujes del viento, en el plano de base de cada zona, los hallaremos substituyendo los valores de \( F_1, F_2, ..., F_7, l_1, l_2, ..., l_7 \) en la fórmula (2) \( \mu = Fl \) y tendremos:

\[
\mu_1 = 8437,7 \text{ kilogrametros.} \\
\mu_2 = 34914,8 \\
\mu_3 = 81925,7 \\
\mu_4 = 149803,3 \\
\mu_5 = 241809,3 \\
\mu_6 = 358930,3 \\
\mu_7 = 517923,2
\]
La Energía eléctrica (1904-11-25 00:00:00), página 11

Las secciones \( \omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_7 \) en la base de cada zona son:

\[
\begin{align*}
\omega_1 &= 2,507 \text{ metros cuadrados.} \\
\omega_2 &= 3,855 \\
\omega_3 &= 5,396 \\
\omega_4 &= 7,026 \\
\omega_5 &= 8,838 \\
\omega_6 &= 19,790 \\
\omega_7 &= 17,595
\end{align*}
\]

Los pesos \( P_1, P_2, \ldots, P_7 \) de cada zona los hallaremos substituyendo en la fórmula:

\[
P = P_n + \pi \delta h' n \epsilon_n (R_n + R'_n - \epsilon_n)
\]

los valores:

\[
\begin{align*}
P_n &= \text{Peso en kilogramos de la zona superior á la considerada;} \\
\delta &= 1800 \text{ kg. = Peso del metro cúbico de mampostería de ladrillo;} \\
R_n &= \text{Radio exterior mínimo de la zona parcial;} \\
R'_n &= \text{Radio exterior máximo de la zona parcial;} \\
\epsilon_n &= \text{Grueso de la pared de la zona parcial;} \\
h'_n &= \text{Altura entre los dos planos que separan unas zonas de otras.}
\end{align*}
\]

Los radios mínimos de las zonas son:
\[
R_0 = 1,425; R_1 = 1,588; R_2 = 1,750; R_3 = 1,913; R_4 = 2,075; R_5 = 2,238; R_6 = 2,400.
\]
Los radios máximos de las zonas son:
\[
R'_1 = 1,588; R'_2 = 1,759; R'_3 = 1,913; R'_4 = 2,075; R'_7 = 2,238; R'_6 = 2,400; R'_7 = 2,560.
\]
La altura de cada una de las zonas es:
\[
h'_1 = 6,50; h'_2 = 6,50; h'_3 = 6,50; h'_4 = 6,50; h'_5 = 6,50; h'_6 = 6,50; h'_7 = 7,00.
\]
El grueso de pared en cada zona:
\[
\epsilon_1 = 0,275; \epsilon_2 = 0,395; \epsilon_3 = 0,515; \epsilon_4 = 0,635; \epsilon_5 = 0,755; \epsilon_6 = 0,875; \epsilon_7 = 1,160.
\]
Los pesos \( P_1, P_2, \ldots, P_7 \) serán:

\[
\begin{align*}
P_1 &= 28052 \text{ kilogramos.} \\
P_2 &= 70786 \\
P_3 &= 130396 \\
P_4 &= 208670 \\
P_5 &= 307417 \\
P_6 &= 430200 \\
P_7 &= 604710
\end{align*}
\]

Los valores de \( v \) en las diferentes zonas son los mismos de los radios exteriores \( R'_1, R'_2, \ldots, R'_7 \).

Los momentos de inercia \( I'_1, I'_2, \ldots, I'_7 \) los hallaremos substituyendo en la fórmula:

\[
I = 0,25 \omega (R^2 + r^2)
\]

las cantidades ya conocidas \( \omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_7 \) y \( R_1, R_2, \ldots, R_7 \) de las secciones y radios exteriores de la base de cada zona, así como también de radios interiores, que son:

\[
r_1 = 1,313; r_2 = 1,355; r_3 = 1,398; r_4 = 1,446; r_5 = 1,482; r_6 = 1,525; r_7 = 1,400
\]

y tendremos los momentos de inercia correspondientes á cada una de las zonas:

\[
\begin{align*}
I_1 &= 2,661 \\
I_2 &= 4,723 \\
I_3 &= 7,513 \\
I_4 &= 11,214 \\
I_5 &= 15,919 \\
I_6 &= 21,812 \\
I_7 &= 41,888
\end{align*}
\]
La Energía eléctrica (1904-11-25 00:00:00), página 12

Substituyendo los valores hallados de:

\[
P_1, P_2, P_3 \ldots \ldots \ldots P_7 \\
w_1, w_2, \ldots \ldots \ldots w_7 \\
\mu_1, \mu_2, \ldots \ldots \ldots \mu_7 \\
v_1, v_2, \ldots \ldots \ldots v_7 \\
I_1, I_2, \ldots \ldots \ldots I_7
\]

en las fórmulas generales (5) de los esfuerzos máximos y mínimos \( E'_1 \) y \( E'_2 \) correspondientes á las diversas zonas, hallaremos los esfuerzos y coeficientes de trabajo indicados en el cuadro siguiente:

    ZONAS
    \( E'_1 = \frac{P}{w} + \frac{\mu w}{I} \)
    \( E'_2 = \frac{P}{w} - \frac{\mu w}{I} \)
    \( F_1 \)Máximo esfuerzo por cm²
    \( F_2 \)Mínimo esfuerzo por cm²

    1
    1189 + 5936 = 16225
    1189 - 5936 = 6153
    1,623
    0,615

    2
    18362 + 12937 = 31299
    18362 - 12937 = 5425
    3,130
    0,543

    3
    24331 + 20860 = 45191
    24331 - 20860 = 3471
    4,519
    0,347

    4
    29710 + 27719 = 57429
    29710 - 27719 = 1991
    5,742
    0,198

    5
    34783 + 33366 = 68149
    34783 - 33366 = 1417
    6,815
    0,142

    6
    39870 + 39494 = 79364
    39870 - 39494 = 376
    7,936
    0,038

    7
    34358 + 31653 = 66021
    34358 - 31653 = 2715
    6,602
    0,272

(Continuará)

RAMÓN CASES,
Ingeniero industrial.

CRONICA E INFORMACION

Relojes-timbres.—Entre las múltiples aplicaciones domésticas de la electricidad y que la moda va aceptando diariamente, podemos citar hoy el aparato á un reloj de forma esférica, en el interior del cual está dispuesto un contacto eléctrico de presión; dos tornillos laterales sirven para la unión de los conductores exteriores del timbre, cuyo botón ó pulsador está situado en el diámetro perpendicular, y en su parte inferior. La cara posterior presenta un pequeño aplastamiento con el fin de que el reloj pueda apoyarse contra la pared, colgándolo; también puede quedar suspendido en la misma forma que los timbres de pera.

Parece que el reloj ha encontrado fácil aplicación en oficinas y despachos, donde se busca en los muebles elegancia al propio tiempo que utilidad, y más especialmente en los hoteles y restaurantes, para cuyo uso construye la casa mencionada un modelo especial con la indicación en el cristal plano de los signos convencionales, que indican el personal á quien se llama, según sea el número de golpes del timbre.

Columnas eléctricas de distribución en substitución de los cuadros ordinarios.—Una importante casa constructora alemana, la R. Bernhar, de Hamburgo, ha lanzado al mercado un nuevo aparato, útilísimo para las centrales eléctricas, por substituir ventajosamente á los actuales cuadros de distribución, ocupando espacio mucho
La Energía eléctrica (1904-11-25 00:00:00), página 21

BOLETÍN DE LA Unión Eléctrica Española.

Madrid 25 de Noviembre de 1904.

SECCIÓN OFICIAL

REUNIÓN DEL DIRECTORIO

Circular.—De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la U. E. E. y del acuerdo tomado por la Comisión ejecutiva en su sesión del 5 de Noviembre, el día 5 de Diciembre próximo venidero, se reunirá en la Redacción de La Energía Eléctrica (Madrid), a las tres de la tarde, el Directorio de la Unión Eléctrica Española, cuya orden del día se publicó en el Boletín del 10 de Noviembre, página 192.

Lo que se pone en conocimiento de todos los adheridos y Agrupaciones en particular para su conocimiento y asistencia del que lo desee.

Madrid 25 de Noviembre de 1904.—El Secretario general, José García Benítez.

REPARTO DE CUOTAS

Para conocimiento de todos los adheridos á la U. E. E., publicamos á continuación la relación de los mismos, con expresión del 10 por 100 liquidado y recaudado en 1902 según la estadística oficial del Ministerio de Hacienda y que ha servido de base para la formación del reparto de cuotas con que deben contribuir las Agrupaciones para satisfacer los gastos de la Junta Central.

La Comisión ejecutiva, se ha valido de la estadística mencionada por no haber recibido de las Agrupaciones noticia de la contribución industrial á la Hacienda, de que habla el art. 11 del Reglamento.

Las fábricas señaladas con un asterisco, no figuran en la estadística y se les ha puesto una cantidad prudencial con arreglo á la importancia de la capital donde radican á unas, y á otras, la cantidad de la que menos figura en su respectiva provincia.

Las Agrupaciones podrán remitir la cuota que las haya correspondido, bien en su totalidad ó bien en las partes que quieran y les resulten más fácil. Las cantidades pedidas son á cuenta y rectificables con arreglo á los datos exactos que las agrupaciones remitan á Secretaría.

Estado demostrativo del prorrateo de fondos para la U. E. E.

    Asociación
    10 por 100 liquidado en 1902 á la Hacienda para los gastos de la U. E. E.
    Cantía que las ha correspondido.

    Pesetas.
    Pesetas.
    Pesetas.

    Asociación de la Industria Eléctrica Levantina
    123.628,96

    1.582,00

    Idem id. id. de Gerona
    4.737,58

    60,00

    Idem id. id. Aragonesa
    93.203,70

    1.194,00

    Idem id. id. Riojana
    16.174,83

    207,00

    Idem id. id. de Castilla la Nueva y Extremadura
    444.733,85

    5.692,00

    Idem id. id. Asturiana
    50.406,11

    645,00

    Idem id. id. Gallega
    99.340,47

    1.262,00

    Idem id. id. de Barcelona
    100.981,83

    1.282,00 (Sin cons. titular)

    Idem id. id. Andaluza
    160.240,60

    2.051,00

    SUMAS
    1.093.754,02
    13.975,00

Madrid 25 de Noviembre de 1904.—El Secretario general, José García Benítez.
La Energía eléctrica (1904-11-25 00:00:00), página 23



    PROVINCIA
    PUEBLO donde está la fábrica.
    RAZÓN SOCIAL
    ro por 100 liquidado y recaudado en 1902.Pesetas.

    Suma anterior............. 7.856,86 128.566,54

  Huesca.	Jaca.	Electra Jacetana.	2.986,09

  	Huesca.	Aguas potables de.	3.600,00

  	Biescas.	Hidroeléctrica de.	273,22

  	Ayerbe.	Electra de *.	250,00

  	Alcolea de Cinca.	Electra Alcoleana.	183,30

  	Villanda.	Electra de *.	250,00

  Navarra.	Tudela.	Electricista Tudelana.	683,52

  	Sangüesa.	Industrial Sangüesina.	460,00

  Teruel.	Beceite.	Compañía Eléctrica Matamaña.	146,30

  	Albarrazín.	Eléctrica de Santa María.	513,66

  	Baguena.	Eléctrica Rivera del Jiloca *.	500,00

  	Teruel.	Eléctrica Turolense.	2.034,18

  	Alcañiz.	Central eléctrica de.	1.704,44

  	Cella.	Electra Cellana *.	500,00

  	Luco de Bordon.	Eléctra del Guadlope *.	500,00

  	Albalate.	Electra de.	578,13

  Zaragoza.	Zaragoza.	Compañía Aragonesa de electricidad.	17.894,46

  	Alliana de Aragón.	Electro Industrial del Mesa *.	4.000,00

  	Arinón.	Eléctrica de la Cañada *.	500,00

  	Calatorno.	Electra Jalón *.	500,00

  	Sabatín.	Eléctrica de.	332,52

  	Tarazona.	Electra Turigso *.	3.000,00

  	Morés.	Industrial Jalonesa.	54,25

  	Calatayud.	La Marcial de.	4.449,13

  	San Mateo de Gallego.	Electra Camarena.	624,86

  	Ariza.	Eladio Aliance y Compañía.	484,98

  	Zaragoza.	Saltos de Huerva *.	3.000,00

  	Maluenda.	Electra de.	254,17

  	Ateca.	Azpetitia Hermanos.	670,70

  	Zaragoza.	Electra Peral.	13.044,61

  	Idem.	Fuerzas Motrices del Gallego *.	7.000,00

  	Idem.	Telefónica del Gallego.	7.000,00

  	Daroca.	Electra Dacense.	729,80

  	Borja.	Central de.	1.462,86

  	Zaragoza.	La Industrial eléctrica *.	400,00

  	Anón.	Central eléctrica de.	446,00

  	Tauste.	Barruti y Compañía.	549,17

  	Villafeliche.	Central La Modesta.	120,69

  	Muriel de Gallego.	D. Antonio Gallego *.	300,00

  	Alegría.	Electra de.	475,22

  	Urrea de Jilón.	Electra de *	300,00

  	Caspe.	Electra de.	909,30

  	Ariza.	Electra industrial de.	484,98

  	Maella.	D. Constantino Albesa.	240,30

  	Calatayud.	Ramón Estebe.

  	Uncastillo.	Cabero y Mota *.	300,00

  	Zaragoza.	Electra Central del Jalón *.	400,00

  	La Almunia.	Luz y fuerza del Jalón *.	300,00

  Álava.	Labastida.	Electra de.	1.377,64

  Logroño.	Logroño.	Electra Logronesa.	1.823,58

  	Idem.	Electra Recajo.	323,31

  	Anguiano.	Electra de.	1.003,50

  	Arenzana de Abajo.	Hidroeléctrica de Nájera.	1.424,23

  	Arnedo.	Electra.	479,25

  	Badarán.	Manzanares y C.	101,00

  	Briones.	Juan Ibarnavarro.	256,50

  	Castellarreina.	D. Severo García.	305,44

  	Enciso.	Electra de.	376,85

  	Escaray.	Benito Gandasegui.	135,00

    Suma y sigue.............
    7.696,32 221.663,24