La Energía eléctrica (1904-10-10 00:00:00), página 32

h) No deben contener plomo fusible.

Corta circuitos (fusibles).

§ 46. Cada corta circuito debe estar provisto de una tapa, excepto en el caso previsto del § 17, y satisfacer á las siguientes exigencias:
a) No debe producirse calentamiento en ninguna parte del aparato, cuando la totalidad de la corriente circula de una manera continua.
b) Debe interrumpir la corriente de una manera eficaz cuando se produce un corta circuito y también cuando la corriente sobrepasa su valor normal de 100 por 100, circulando la corriente, en los dos casos, á la tensión normal.
c) El zócalo del corta circuito debe ser de materia incombustible, no conductora y no higroscópica.
d) La tapa debe ser de materia incombustible no conductora, de metal rígido, forrado de materia aisladora é incombustible. Debe ser independiente de todo mecanismo interior. Cuando los cortacircuitos son de un modelo abierto y agrupados, la caja del cuadro de distribución constituye una protección suficiente, si la distancia de su tapa al plomo fusible es mayor de 5 cm.
e) No se debe colocar plomos fusibles en las tomas de corriente, las rosetas de cielo raso, los rosetones de lámparas ó las tapas de interruptores.
f) El metal fusible debe ser de sección tal, que la temperatura del conductor que protege no pueda sobrepasar la especificada en el § 28.

§ 47. Dos fusibles unipolares separados y no bipolares, deben ser colocados sobre los circuitos donde la tensión es mayor de 125 voltios.

§ 48. Los plomos fusibles serán considerados como demasiado fuertes ni no están calientes al tocarlos, cuando pasa la corriente máxima, y como demasiado débiles cuando silban al mojarlos con el dedo.

§ 49. Nota. Está recomendado emplear un metal duro para los fusibles; cuando se emplea un metal blando, se debe soldar el plomo con unos bloques de contactos de metal duro.

Toma de corrientes.

§ 50. Todas las tomas de corriente deben poder resistir á un ensayo hecho bajo una tensión y una intensidad superiores de 50 por 100 á la corriente, por la cual están construidas.

En los locales húmedos se debe emplear tomas de corrientes especiales. En el caso donde el zócalo está fijo al piso, debe ser dispuesto de tal manera, que ni el polvo ni el agua puedan acumularse en el hueco, y que todos los contactos estén bien bajo el nivel del piso, ó cubiertos, á fin de hacer imposible todo peligro de contacto con las alfombras.

§ 51. Ninguna toma-corriente debe contener plomo fusible.

§ 52. Las tomas de corrientes deben ser construidas de tal manera, que no pueda producirse un cortocircuito fácilmente.

La separación de los polos será tal, que un arco no pueda formarse si se retira la clavija cuando la corriente circula. La materia aisladora empleada entre los polos contrarios debe ser tal, que no pueda romperse rápidamente.

§ 53. Los conductores flexibles de los aparatos portátiles, deben llegar á una toma de corriente.

§ 54. Todo aparato eléctrico portátil, debe ser dirigido separadamente por un interruptor sobre el polo activo de la toma de corriente.

Rosetas de cielo-raso.

§ 55 Cada roseta de cielo raso debe satisfacer á las exigencias siguientes:
a) El zócalo debe ser de materia incombustible, no conductora y no higroscópica.
b) La tapa debe ser de materia incombustible, no conductora, de metal rígido é independiente de todo mecanismo interior.
c) A lo menos la roseta del cielo-raso, cuya base forma parte integrante de la envoltura (§ 12), no debe ser fijada directamente sobre el yeso, sino montada sobre una roseta de madera.
d) Sus bornes deben ser preservados de toda solicitud á la tracción del conductor ó de los aparatos montados, de tal manera que no pueda producirse cortocircuito.
e) La roseta no debe contener plomo fusible.