La Energía eléctrica (1905-01-25 00:00:00), página 32

Reglamentación inglesa de las instalaciones eléctricas
(CONCLUSIÓN)
(Véase número de 10 Octubre 1904.)

Cuadro de distribución.

§ 56. Los cuadros de los interruptores y de los fusibles generales, así como los cuadros de distribución, deben ser fabricados de materia aisladora incombustible. Cuando son higroscópicos, deben ser aislados de su soporte, montados en un sitio seco y de tal manera que el fuego no pueda propagarse á las materias combustibles.

§ 57. El metal vivo debe ser separado de toda pieza metálica á un potencial diferente, ó ser separado por tabiques aisladores, de tal manera que un arco no pueda formarse entre las superficies metálicas.

§ 58. Las conexiones detrás de los tableros deben ser accesibles, y á lo menos protegidas contra las emanaciones ácidas; no deben tener ninguna proyección en las salas de los acumuladores. Los circuitos deben ser provistos de etiquetas, á fin de que se pueda reconocerlos.

§ 59. Las cajas de instrumentos, cuando son metálicas, deben ser aisladas de los circuitos, y cuando están conectadas á un polo, deben ser protegidas contra toda posibilidad de contacto con el otro polo.

§ 60. Todo voltímetro, con sus hilos de conexión, deben ser protegidos por un fusible sobre cada polo.

§ 61. Cuando las arañas ó lámparas portátiles exigen que los conductores sean pasados á través de tubos ó canales practicados en el metal, éstos deben ser de gran diámetro inferior y no tener ángulos vivos ni aristas sobresalientes susceptibles de perjudicar al aislador.

§ 62. Se evitará cuanto sea posible la unión de dos conductores en la instalación de las lamparitas pero cuando dichas conexiones sean inevitables, se tendrá un cuidado especial para que las uniones tengan la misma conductibilidad y el mismo aislamiento que el resto del trabajo.

§ 63. Los aparatos mixtos á gas y á electricidad no deben ser empleados.

§ 64. Cuando algunos aparatos antiguos, á gas, sirven al alumbrado eléctrico, deben ser enteramente desprendidos de las cañerías de gas.

Soportes de lámparas.

§ 65. Los soportes ó sostenes de las lámparas deben:
a) Ser enteramente incumbrustibles.
b) Ser aislados de todo conjunto puesto á tierra, de un modo continuo, y de toda envoltura no formando parte del circuito.
c) Ser de modelo especial para circuitos de más de 1,5 amperios.
   a) No ser suspendidos por conductores flexibles, cuando están expuestos á las intemperies, pero ser rígidamente soportados.

§ 66. Las llaves de los soportes de lámparas deben ser gobernadas por grupos de diez, ó menos, por un interruptor separado ó fijo á la pared.

Lámparas de arco.

§ 67. Las lámparas de arco deben:
a) Ser protegidas por globos que serán dispuestos para impedir la caída de las partículas de carbón.
b) Ser aisladas de sus soportes.
c) Ser suspendidas de tal manera, que su guarnición no pueda tener contacto con una pieza metálica.
d) Tener sus hilos de llegada protegidos contra la lluvia.
e) Ser manejadas por interruptores combinados y protegidos por fusibles.
f) No ser empleadas en locales donde puedan producirse vapores inflamables ó mezclas explosibles de pólvora ó de gas.

Lámparas á incandescencia.

§ 68. Las lámparas á incandescencia y sus soportes:
a) No deben ser colocadas á proximidad de materias inflamables. Las pantallas constituidas de esta