La Energía eléctrica (1905-05-10 00:00:00), página 18

res en paralelo, produciendo 1.110 caballos, en cuyo momento procedería la colocación del cuarto grupo de reserva.

El transporte de la energía obtenida en la central á 30.000 voltios se hace por medio de una línea trifilar de cobre desnudo de 10 \( m^2 \) de sección sostenida con postes de madera y hierro por el intermedio de aisladores triple campana de porcelana dispuestos de modo que formen triángulo equilátero de 700 \( m \) de lado. Sobre los soportes se colocarán interruptores tripolares de seguridad y para-rayos con cuernos, placas y conexiones á tierra; y sobre los mismos irá también la línea del teléfono de hilo de bronce de 2 \( m \) de diámetro con estaciones sistema «Pulny», especiales para altas tensiones.

La corriente es recibida en la estación secundaria colocada á la entrada de la línea en Burgos, donde tres transformadores trifásicos, con sus accesorios correspondientes, reducen la tensión de 30.000 á 5.000 voltios para llevarle á un cuadro secundario de distribución colocado en la parte céntrica de la población, y de allí á los transformadores, que finalmente la reducen á 120 voltios, con cuya tensión circulará en la red de la distribución de la luz y fuerza á domicilio en el interior de la localidad.

La distancia de Quintanilla Escalada á Burgos es de 61 kilómetros, por carretera, y la línea de transporte desde la central productora á la estación receptora, tendrá una longitud de 50 kilómetros; pudiendo conducir hasta 1.150 caballos con una pérdida de energía de 8 á 10 por 100, solamente en los casos más desfavorables.

Además de las medidas de previsión que se adoptarán para evitar interrupciones en el suministro de luz y fuerza, está previsto que cuando el aumento de consumo exija la instalación del cuarto generador, habrá de instalarse otra segunda línea de transporte de igual capacidad que la primera, y que, con las disposiciones modernas de los conmutadores, se podrá aislar un trozo de cualquiera línea para practicar reparaciones y mandar entretanto la corriente por la otra, obteniéndose una absoluta garantía contra las interrupciones.

Acompañan al proyecto (uno de los mejor estudiados que han pasado por nuestras manos) las tarifas para el suministro de alumbrado y de fuerza motriz con destino á la industria, en condiciones que sólo el aprovechamiento de la fuerza hidráulica puede ofrecer. Sentimos no disponer de espacio para dar á conocer el detallado presupuesto que se acompaña á la Memoria que nos ocupa; para dar una idea de la importancia de la Sociedad que se proyecta, incluimos el siguiente

Presupuesto total general:

    PARTES DEL PROYECTO
    Importes totales.

    Importe de las obras de fábrica
    592.379,48

    Importe de la maquinaria hidráulica, eléctrica, obras accesorias y montaje
    715.684,60

    Expropiaciones e indemnizaciones
    20.000,00

    Gastos de constitución de Sociedad
    25.000,00

    Una grúa
    3.500,00

    Valoración de la concesión del río en el Ebro, de los derechos del aprovechamiento solicitado en el Radrón y proyectos
    150.000,00

    Intereses de 500.000 pesetas en obligaciones al 5 por 100 durante seis meses
    6.250,00

    TOTAL GENERAL
    1.512.814,08

Respecto á la parte financiera, comparando los ingresos que se suponen con los gastos, puede asegurarse sin temor á exagerados optimismos, un interés de importancia, dada la gran seguridad de esta clase de negocios industriales.

El capital necesario para la completa realización del proyecto es de 1.512.814 pesetas, del cual, un millón de pesetas se emitirán en acciones de tres series: A, de 250 pesetas; B, de 500, y C, de 500, liberadas; y 500.000 pesetas en obligaciones.

El plazo señalado para la suscripción ha terminado el 29 de Abril, y, suponemos que proyecto tan beneficioso y que tan positivos resultados ofrece, habrá tenido acogida favorable y le habrán prestado su valioso concurso los capitales de la vieja capital castellana.

Concurso internacional.—«Association des Industriels d’Italie pour prévenir les accidents du Travail», ha abierto, con ocasión de la Exposición de Milán de 1906, un concurso en el que figuran entre otros varios, los premios siguientes:
A. Medalla de oro y 8.000 francos para el autor de un nuevo aparato destinado á eliminar completamente los efectos peligrosos para la vida humana de un contacto eventual entre los circuitos primario y secundario de un transformador de tensión eléctrica.
C. Medalla de oro y 500 francos para el autor de un aparato de seguridad sencillo, robusto y perfectamente eficaz, para detener automáticamente en caso de ruptura del cable de tracción, vagunetas en movimiento sobre un plano inclinado.
Los aspirantes al concurso deberán dirigirse antes del 31 del Julio de 1905 al presidente de la Associa-