La Energía eléctrica (1904-06-25 00:00:00), página 4

Este método, sencillo y rápido, puede aplicarse, no solamente á una red de conductores, sino también á las dinamos y á todo aparato eléctrico en general. En lugar de lámparas puede emplearse un voltímetro ó un amperímetro del mismo modo. En la distribución por corrientes alternativas y cables concéntricos en líneas subterráneas la capacidad de las líneas, con relación á la tierra, hace que el aislamiento en marcha sea inferior al aislamiento en reposo. Así en una red de cables á gran aislamiento en frío, alcanzando millares de ohmios, vese caer dicho aislamiento aparente ó impediencia de aislamiento de un modo notable.

Expresase el aislamiento kilométrico que se obtiene multiplicando la resistencia de aislamiento encontrada por la longitud en kilómetros de la red en mega-ohmios-kilómetros. Toda nueva derivación ó acometida para abonado disminuye el aislamiento total de la red, distinguiéndose, por consiguiente, en la instalación el aislamiento total con acometidas de abonado y sin ellas. El electrotécnico tiene necesidad de verificar regularmente el aislamiento de las redes; acostúmbrase hacerlo una vez por mes para cada circuito. En las líneas aéreas cada poste y soporte es un punto débil franqueable al corto circuito; el grado de humedad del aire y el buen estado de los aisladores contribuye á las derivaciones á tierra. Las pérdidas eléctricas en estas canalizaciones de distribución aérea no tienen tantos inconvenientes como en las canalizaciones subterráneas, siendo más fácilmente vigiladas y no exigiendo las múltiples condiciones precisadas en una canalización subterránea para la obtención de un buen aislamiento de la tierra. (Se haría muy prolijo en este capítulo citar los diversos modelos de canalizaciones subterráneas y cuidados que cada clase exige.)

Se puede evitar la fijación de cifras para el aislamiento de las canalizaciones aéreas, pero no así para las subterráneas, pues las explotaciones de gas y agua, cuyos conductos son colocados en el subsuelo, y la seguridad pública, están en este caso muy interesadas por un buen aislamiento. Picou fija el aislamiento de éstas proporcional á la tensión en la fórmula

\[
R_i = K \frac{U}{I}
\]

K es un coeficiente que Picou hace igual á 500, y otros electricistas hacen ascender hasta 100.000 para la alta tensión. Esta fórmula viene á admitir una pérdida máxima en amperios independiente de la tensión total y proporcional á la intensidad total; en efecto, aplicando la ley de Ohm, dividiendo la tensión U por la resistencia \( \frac{K U}{I} \), resulta \( i = \frac{1}{K} \).

Hay otra regla, llamada de la milésima de amperio, limitando la pérdida total, proveniendo de los defectos á una cantidad determinada independiente de la tensión y de la intensidad de la red. La regla oficial francesa establece una resistencia de aislamiento \( R = \frac{U^2}{K} \), siendo, por consiguiente, la resistencia de aislamiento proporcional al cuadrado de la tensión. En Bélgica se exige 50.000 ohmios por voltio y por kilómetro. Esta regla parece excesiva para bajas tensiones, generalmente empleadas en las distribuciones.

Para proceder á la verificación del aislamiento de una red se hace una primera prueba sobre el conjunto de la red completa ó sobre un trozo que se va á examinar, ó también sobre una instalación de abonado. Si se encuentra para el aislamiento la cifra fijada, la operación está terminada y el resultado satisfactorio. Si sobre una de las partes ó circuitos considerados el aislamiento observado es muy débil, se divide en dos partes el circuito considerado, se mide el aislamiento, y así sucesivamente localizando el defecto sobre la menor longitud de circuito posible. No se puede en la práctica hacer desaparecer todos los defectos en una sola operación sino corrigiéndolos y retocándolos individualmente.