La Energía eléctrica (1905-01-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA

SUMARIO
Inconvenientes de los contadores electrolíticos? (continuará), por Eduardo Mier y Miura.—Transformadores para corriente trifásica en baños de aceite, hasta 70 kilovatios y 10,000 voltios (continuará).—Electrofías sistema «Schiemann» (continuará).—Bibliografía, por José G. Benítez.—Crónica e Información: Concurso de limitacorrientes.—Salto de agua importante en Palencia.—Agua.—Red telefónica.—Comprobación de contadores.—Líquido excitador para pilas eléctricas.—Concesión de un tranvía eléctrico.—Constitución de Sociedades.—Contadores de electricidad aprobados. Sociedades eléctricas reunidas.—Recaudación por alumbrado en 1904.—Calienta-pies eléctrico.—La electricidad en horticultura.—Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.—Los aparatos eléctricos en una fábrica moderna de cemento.—El alumbrado de las calles por las lámparas «Nernst».—Resultados de las experiencias de grandes velocidades en los caminos de hierro eléctricos sobre la resistencia del aire.—Condiciones que debe reunir un buen carbón para calderas.—Duración de las calderas; tiempo que conviene tenerlas en servicio.—Los motores de gas en las centrales de electricidad.—La electricidad al por mayor en Londres.—Libros y revistas.—Ofertas y demandas.

¿Inconvenientes de los contadores electrolíticos?

(CONTINUACIÓN)

3.º La pérdida de potencial entre la borna de entrada y la de salida de la corriente es muy importante (el Laboratorio de Ingenieros de Madrid, en su informe sobre el contador electrolítico Hispania ¡ya pareció aquello!) la apreció en 2,38 voltios. Suponiendo que un contador de 5 amperios de este género sólo trabaja á media carga, la energía absorbida por él en una hora es de 7 vatios (ó sea que 2,5 amp. × 2,38 voltios = 5,95 w. se convierten en 7 w., porque así le conviene al autor) y calculando en 5 las ¿horas medias? de encendido diario, tendremos un gasto medio diario de 35 vatios (ó 29,75 que no es lo mismo, ni por otra parte debe admitirse, como ahora veremos).

Quisieran desde luego las fábricas de electricidad que cada contador de los que tienen instalados les produjera el ingreso correspondiente á cinco horas de iluminación á media carga; pero, por su desgracia, no es así. Ya, en un cálculo que antes hicimos, indicamos que el consumo medio de las instalaciones podía evaluarse suponiendo el contador á plena carga durante una hora diaria; esto es lo mismo que dos, y no cinco horas, por día á media carga y daría para el Hispania una pérdida de 11,9 w., en lugar de los 35, que liberalmente se le asignan.

Los contadores de motor vatímetros (¡ya pareció lo otro!, y con nombre, por cierto, bastante impropio, porque en todo caso serán juliometros, según la nomenclatura oficial, ó vatí-hori-metros, porque los vatímetros son otros aparatos que todos conocemos y que no cuentan ni integran por sí) de fabricación española tienen igual gasto, pero en el supuesto de que estén instalados en fábrica donde se produzca la electricidad constantemente y no tenga la instalación correspondiente un interruptor general antes del contador.(para que el abonado tenga la bondad de acostarse á obscuras, ó alumbrado á la antigua, con objeto de dejar cortada antes la corriente, en exclusivo beneficio de la Compañía de electricidad