La Energía eléctrica (1904-11-10 00:00:00), página 22

debida autorización de Obras públicas para el tendido de la línea, en lo que afecta á las Carreteras de Estado, llenando cuantos requisitos se exigen en el Reglamento sobre conservación y policía de carreteras.

CONTESTACIÓN.—Como quiera que la aparición del Reglamento de Instalaciones eléctricas tuvo lugar en 1901, con posterioridad á la inauguración de esa Central, es indudable que la instalación á que nos referimos no pudo atenerse á las disposiciones que se establecen en el mencionado Reglamento de 1901, que en forma alguna puede tener efecto retroactivo, y bien clara se manifiesta esta opinión en el mismo Reglamento y en el recientemente publicado, en cuyas disposiciones transitorias se especifica que sólo podrán aplicarse á las instalaciones posteriores á la fecha de la aparición de dichas disposiciones legales, ó en las partes ampliadas ó modificadas de las antiguas.

SECCION LEGISLATIVA

Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido por D. Edmundo Noel, Presidente de la Compañía Sevillana de Electricidad; por D. Fernando Abarzuza, Gerente de la Sociedad Abarzuza y Compañía, de Cádiz, que posee varias fábricas de electricidad; por D. Julio Levi y Kocherthaler, Administrador Delegado de la Sociedad general española de Electricidad, y por el Presidente de la Unión Eléctrica Española, en solicitud los tres primeros de que se autorice el montaje en derivación de los aparatos registradores de producción prescritos por la regla 4.a de la Real orden de 6 de Mayo del corriente año, cuando se trate de fábricas de gran capacidad de producción, y de que se ampute el plazo concedido por la regla 8.a de dicha Real orden, y el último pretendiendo que se suspenda la aplicación de la regla 4.a de la Real orden citada.

Resultando que, según manifiestan los tres primeros solicitantes, las casas constructoras á que han acudido para proveerse de los aparatos registradores, no se comprometen á suministrarlos con la prontitud necesaria, para cumplimentar lo dispuesto en la regla 8.a de la citada Real orden:

Considerando que no hay inconveniente en autorizar el montaje en derivación de los aparatos registradores, pues aforados, como han de estarlo en una relación fija y constante con la corriente principal desarrollada por los generadores eléctricos de la Central, y marcando, por tanto, á una escala invariable dicha producción, llenan igual objeto y con la misma exactitud que los registradores montados en tensión:

Considerando que en las centrales que desarrollan corriente de gran intensidad ó alternas de alta tensión y que trabajen continuamente, es prudente, para evitar el peligro que pudiera ofrecer, el recambio diario de los boletines de registro, autorizar el montaje de los aparatos registradores con un transformador de reducción y que también puede obviarse este inconveniente substituyendo los aparatos registradores por contadores de precisión:

Considerando que en las centrales destinadas á suministrar fuerza motriz, y especialmente cuando ésta se aplica á la tracción eléctrica, las frecuentes y bruscas variaciones de la producción hacen difícil la exacta evaluación planimétrica de los diagramas, inconveniente que puede obviarse también sustituyendo los aparatos registradores por contadores de precisión: y

Considerando que las dificultades que encuentran los fabricantes de electricidad para montar los registradores dentro del plazo fijado por la regla 8.a de la Real orden de 6 de Mayo del corriente año no son imputables á su voluntad, y esta circunstancia aconseja la concesión de prórroga de dicho plazo;

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido disponer:

1.º Que cuando los generadores eléctricos de las centrales tengan una capacidad superior á 1.000 amperes ó una potencia que exceda de 1.000 kilowatts en cada generador, los fabricantes pueden instalar los aparatos registradores montados en derivación ó substituir dichos aparatos por contadores de precisión, considerando como tales aquellos cuyo error de indicación no exceda de \( \frac{1}{500} = 0,002 \), comprobados por las oficinas de Verificación oficial.

2.º Que en las centrales destinadas á tracción eléctrica pueden asimismo emplearse los contadores de precisión, antes mencionados, en substitución de los aparatos registradores.