La Energía eléctrica (1905-04-10 00:00:00), página 11

Todas estas consideraciones se han tenido muy presentes por la A. E. G. al construir sus nuevos tipos GWO y GDO, destinados especialmente á transportes de fuerza.

Estos transformadores se construyen hasta de 600 kilovatios y tensiones hasta de 30.000 voltios, con radiación natural.

Los transformadores para corriente monofásica (tipo GWO) y para corriente trifásica (tipo GDO) están construidos sobre los mismos principios y poseen, por lo tanto, iguales condiciones.

(Continuará.)

CRÓNICA E INFORMACIÓN

El Termostato Copenhagen.—El aparato, cuya descripción vamos á hacer, es un avisador de incendios automático, sumamente sencillo, y cuyo empleo se generalizará seguramente muy pronto como consecuencia de su sencillez y seguridad de acción y lo barato de su precio. El aparato, explotado por la casa C. Lorenz, Telephon & Telegraphenwerke de Berlin SO. 26, es una invención de origen americano; y según nuestros informes, en pocos años se han instalado en América más de 25 millones de contactos. Esta enorme cifra demuestra la utilidad de la invención. El «Termostato Copenhagen», que puede intercalarse en una instalación cualquiera de timbres, se compone, como se ve en la adjunta figura, de un zócalo de porcelana que lleva en su centro una semiesfera de cobre. El fondo de esta semiesfera está formado por una membrana cóncava de una delgada lámina de plata. El interior de la cápsula de cobre, está lleno de una sustancia que se dilata mucho bajo la influencia del calor. Como consecuencia de esta dilatación, la membrana de plata se hace convexa al exterior, y cierra de este modo un contacto en el caso de una corriente intermitente, ó lo rompe si la corriente es permanente.

En oposición con los contactos de alarma para incendio conocidos hasta aquí, en los que el movimiento de la membrana se efectúa poco á poco á medida que la temperatura aumenta; en el termostato, la membrana de plata permanece inmóvil hasta que actúe la temperatura fija á que el contacto debe funcionar. En este momento la membrana se desplaza con una gran fuerza, próximamente un milímetro hacia el exterior, y establece de este modo un contacto absolutamente seguro. Cuando cesá el efecto calorífico, la membrana vuelve automáticamente á su posición de reposo.

El aparato tiene próximamente cinco centímetros de diámetro, y se puede instalar en cualquier posición, regulándose el contacto por la casa á la temperatura que se desee.

La parte sensible al calor, va encerrada en la porcelana y protegida por completo del polvo, de la humedad y de los deterioros mecánicos, no habiendo partes expuestas al desgaste.

Como hemos dicho, el «Termostato Copenhagen» se construye para corriente permanente ó intermitente. Los contactos de corriente intermitente tienen la gran ventaja de que se pueden intercalar en cualquier línea de timbre ó de teléfono, con llamada por pila.

Los contactos se unen de un modo análogo á los botones de llamada, llevando los dos hilos á estos últimos, siendo preferible colocarlo á lo largo del muro cerca del techo.

De este modo, se puede utilizar una instalación de timbre: para llamada, para teléfono doméstico y como avisador de incendio.

La corriente permanente está, sobre todo, recomendada para aquellas industrias en que es conveniente instalar líneas especiales para los avisadores de incendios. La explotación por corriente permanente tiene, como se sabe, la ventaja que el estado de la línea se comprueba constantemente por sí misma, y que cualquier perturbación que en ella se produzca, se nota inmediatamente.

Para habitaciones, hoteles, administraciones, almacenes y hospitalés, la instalación sencilla de este avisador de incendios es de un valor inapreciable,