La Energía eléctrica (1905-04-10 00:00:00), página 14

Revelan algunos de estos datos la terrible competencia de las casas dedicadas en España al suministro de material eléctrico y pintan otras con claridad grande, el próspero estado de la Cooperativa, y conveniente necesidad de ampliación del negocio, ya que ha tenido la suerte de alcanzar con rapidez no esperada lo que constituye su ideal al fundarse la Sociedad en Mayo de 1903.

Reproducimos por considerarlos interesantes los datos aludidos.

Maquinaria.—Abierto concurso para la presentación de propuestas de maquinaria, se presentaron á él 72 ofertas de diversas casas nacionales y extranjeras, cuyos proyectos se referían á la utilización de gas ó vapor para obtener fuerza motriz y dedicarla á la producción de fluido eléctrico. Asesorado el Consejo por los técnicos, aceptó como más conveniente la oferta de la Thomson-Houston, que se comprometía á instalar por 245,625 francos tres grupos electrógenos y cuadro de distribución.

Terrenos.—En vista de los planos presentados para la instalación de la maquinaria, se abrió concurso entre los propietarios de terrenos del Ensanche, y de las propuestas hechas, fueron aceptadas las de los Sres. Letona y Lezama, que los cedieron en precios económicos y en condiciones de pago ventajosas.

Red.—También se abrió concurso para el suministro de los cables, presentándose 11 casas, y se adjudicó á la Kalbeirke-Fabril, por ser la más económica dentro de la misma bondad del material.

Lámparas.—Siete fueron las casas que acudieron á este concurso y previo certificado de ensayo se adjudicó el suministro á la Compagnie générale d'Electricité, Philips y C.ª y A. E. G.

Contadores.—Para el suministro de contadores también se abrió concurso, al que concursaron 10 casas, adjudicándose á las sociedades A. E. G., Hispania y Theiler.

Fábrica.—Esta consta de dos grandes salas, una para la maquinaria y la otra para los gasógenos, con capacidad para poder instalar una unidad de doble potencia. Además existen pabellones para oficinas, almacenes, carboneras, etc.

La instalación fué proyectada para dar fluido á unas 6.500 lámparas de 10 bujías; pero hoy, por la amplitud con que ha sido construida la maquinaria y la red de distribución, pueden servirse más de 7.500 lámparas.

La maquinaria consta de tres grupos electrógenos de gas pobre por aspiración, cada uno de ellos de 150 kv. susceptibles de una sobrecarga de 10 por 100 durante doce horas, bajo la tensión de 335 voltios en la central.

Los motores de gas y los generadores, purificadores del gas, tuberías, etc., etc., proceden de la Société Suisse pour l'Construction de Locomotives et de Machines de Winterthur y las dinamos y cuadro de distribución, han sido construidos por la Thomson-Houston.

El cuadro de distribución está formado por siete grandes paredes de mármol en las que existen interruptores, amperímetros, voltímetros y un contador general que registra constantemente la producción.

Por las facilidades prestadas por los propietarios de fincas, se ha podido tender la red aérea, con lo que la Cooperativa ha conseguido gran economía.

De lo expresado se deduce que los trabajos y gestiones del Consejo han sido coronados por el éxito, puesafortunadamente no ha tenido tropiezo, y en cambio halló facilidades por parte de todos, para llevar á cabo el cometido que se había impuesto.

El Consejo se complace en manifestar que las casas Winterthur y Thomson han cumplido con escrupulosidad los compromisos que contrajeron.

Las pruebas de la maquinaria y aparatos de toda la instalación, dieron satisfactorio resultado que honra al ingeniero D. Manuel Malo de Molina, director gerente de la Sociedad y autor del proyecto, á cuyo señor se complace el Consejo en reconocer el mérito de sus trabajos y le reserva el aprecio y la confianza con que siempre le ha considerado.

La situación de la Cooperativa no puede ser más próspera. Tiene instaladas más de 15.000 lámparas, de las cuales lucen 5.500 y aún quedan por servir cien abonados. El rápido crecimiento que ha tenido la Sociedad ha superado á cuantos cálculos habían hecho. El Consejo cree no debe limitarse la Sociedad á lo que es, sino que debe y propone ampliar su capacidad con una batería de acumuladores que permita una completísima seguridad en el servicio y hacer producir el kilovatio hora en condiciones más económicas que las actuales.

El precio de venta del fluido es de 0,60 pesetas el kilovatio-hora para luz y 0,25 pesetas la misma unidad aplicada como fuerza. La lámpara de 10 bujías cobrás al mes á dos pesetas.

En el balance de cuentas del pasado año, figura la maquinaria valorada en 368.542 pesetas, en 174.136 la red y en 233.130 la fábrica y edificios.

Es digna de elogio la conducta del Consejo al