La Energía eléctrica (1904-10-25 00:00:00), página 22

les á los que son propios de los registradores, y entiéndase bien, que no se exagera este razonamiento, porque frecuente es obtener diagramas de tracción cuyas curvas forman un confuso cúmulo de líneas, imposible de descifrar por ningún procedimiento.

En cuanto á los fraudes que puedan cometerse en un contador bien precintado y en un registrador que á lo más sólo puede prescindirse parcialmente, para poder cumplir con la renovación diaria de los papeles que se les impone, no es difícil formar juicio, aparte de lo sencillo que es fingir á mano diagramas que no existieron, ó modificar los obtenidos, para que resulte ilusorio el efecto que se espera obtener al ordenar la conservación de esos diagramas por los fabricantes, durante dos años, para su comprobación. Pero acerca de este asunto, algo escabroso, que á los fraudes se refiere, no parece prudente insistir más, toda vez que, de existir en las fábricas mala fe, no serán seguramente fidedignos los datos que proporcione cualquier género de aparatos.

Difícil será explicarse por qué debe imponerse el uso de los registradores cuando, como parece haberse demostrado precedentemente, son mucho más caros que los contadores, menos precisos, más difíciles de manejar y no proporcionan datos preferibles, desde el punto de vista fiscal.

Y al terminar esta comparación entre uno y otro género de aparatos, se hace constar en este informe, á ruego del Sr. Mier, que los contadores Hispania, de que es autor, no se prestan á ser empleados en las fábricas de electricidad, por las capacidades, relativamente pequeñas, con que se construyen.

De lo expuesto, á deducir que los aparatos registradores de electricidad son inútiles, y que, en toda ocasión, debe proscribirse su empleo, substituyéndoles por contadores, hay un abismo verdadero: una cosa es que se trate de imponer el uso de ellos para fines que llenan mucho mejor los contadores, y otra, muy diferente, que sean malos aparatos para todo género de aplicaciones.

Al contrario, los registradores, cuando con ellos no se trate de efectuar evaluaciones de mucha precisión, son excelentes aparatos, de los que no debe prescindir toda fábrica que tenga alguna importancia y cuente con personal científico muy competente.

Un buen amperímetro y un buen voltímetro registradores, instalados en el despacho de los ingenieros de las fábricas, y no en el cuadro de distribución, como la Real orden citada dispone, serán auxiliares valiosísimos para la provechosa explotación de la industria eléctrica.

Para una fábrica de electricidad tiene tanta importancia inscribir continuamente las variaciones de voltaje y del consumo de amperios, como poco debe preocuparle á la Hacienda tales cambios de valores.

Sin moverse el ingeniero de su despacho, por una simple ojeada sobre el diagrama del voltaje, puede ver cuándo éste baja ó sube más allá de los límites tolerables, y fácil le es remediar el daño é imponer los merecidos correctivos al personal de la fábrica que cometió descuidos innegables y á horas que quedan señaladas, marcando indirectamente cuáles fueron los causantes de los punibles trastornos.

Las curvas de consumo proporcionan datos de inestimable valor para la provechosa explotación de las fábricas de electricidad, dejando señaladas, de una manera suficientemente aproximada para aquel objeto, cómo varía el consumo dentro de cada día y con las diversas estaciones del año, cuándo se produjeron circuitos cortos de alguna importancia y otros detalles de gran valor, tanto para remediar defectos de las explotaciones, como para dictar medidas previsoras para lo porvenir.

No es, por lo tanto, que se desconozcan en este escrito las ventajas indudables que proporciona el uso de los aparatos registradores de electricidad; solamente se trata en él de asignarles su verdadero papel y de censurar el empeño de que representen, con notorios perjuicios, otros distintos, para los que no son aptos y que se llenan más satisfactoriamente de modo más fácil, preciso y económico por otros medios.

Tampoco puede elogiarse cuanto indica la Real orden en su referida regla 4.º, tanto acerca de la clase de aparatos registradores, como respecto de la manera de evaluar con ellos la producción de electricidad y de las condiciones con que han de cumplir los tales aparatos.

Se reducen, en efecto, estas últimas á exigir que los registradores tengan una escala fija de lectura directa, para poder comprobar el trazado de la curva, y que los cilindros den una vuelta cada veinticuatro horas, á fin de que represente cada diagrama exactamente y con la debida claridad la producción de un día.

Nada se dice de lo más esencial: no se marcan límites á la velocidad con que debe pasar el papel ante las plumas ó estiletes inscriptores, variables según los casos, para que la curva no resulte algunas veces una masa confusa de líneas yuxtapuestas; ni se señala la escala en que han de aparecer las ordenadas de amperios, voltios ó vatios, ni la necesidad de que las curvas no sean líneas de gran grueso ni