La Energía eléctrica (1905-06-25 00:00:00), página 1

La Energía Eléctrica

REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SUS APLICACIONES

PUBLICACIÓN QUINCENAL ILUSTRADA

SUMARIO
Los materiales aislantes en los cables para alta tensión (conclusión), por Sancho López Lopes.—Los árboles como antenas de telegrafía sin hilos, por G. Ortega.—Electrolimitador armonizados «Cerveras», por Domingo Cervera.—Notas Bibliográficas, por E. Gallego.—Crónica e Información: Puesta automática en corto circuito para canalizaciones aéreas de alta tensión.—Catálogos recibidos.—Pirelli y Compañía.—Concurso para la conducción de la correspondencia en automóviles.—Locomotoras de bencina, petróleo y benzol.—El primer Congress internacional de fisioterapia.—Contadores de alquiler.—Concurso de dos gradas eléctricas.—Contadores de electricidad aprobados.—Asociación de Ferros industriales.—La Industria Moderna.—Venta de una línea de tranvías.—Ferrocaril eléctrico en Lérida.—Línea de electrovías de Burgos á Aranda.—Tranvía eléctrico en proyecto.—Tranvía eléctrico de Oviedo á Posada.—Sobre la comunicación con tierra de los circuitos de distribución trifásicos.—El Porvenir de Burgos, Sociedad Hidro-eléctrica.—Fundiciones y construcciones mecánicas del Nervión.—Observaciones prácticas de los maquinistas.—Electrólisis producida por la disposición de las corrientes.—Nuevo telegrafo impresor.—El consumo práctico de combustible en los motores de gas pobre.—Pestillos eléctricos avisadores automáticos contra el robo.—Las instalaciones de transporte de fuerza eléctrica europea á más alto voltaje.—Nuevo servicio de automóviles.—Precio de las lámparas incandescentes nacionales de La Polar.—Los carbones fósiles ingleses exportados en el mes de Febrero de 1905.—Nuevas instalaciones eléctricas.—Ofertas y demandas.

Los materiales aislantes en los cables para alta tensión (1)

(CONCLUSIÓN)

La experiencia confirma estas deducciones. He tomado un cable cuyo conductor estaba formado, en una parte de su longitud, por un hilo sólido de 7 milímetros de diámetro; en otra, por un cordón de 7 hilos de 2,34 milímetros de diámetro cada uno; otro trozo con un cordón de 19 hilos de 1,4 milímetros, y, por último, otra parte del conductor la constituía un hilo de 6 milímetros recubierto con 40 hilos delgados de 0,5 milímetros de diámetro. El conjunto se aisló con 5 milímetros de espesor de guta.

Si calculamos la tensión lineal máxima á que trabaja el dielectrónico con nuestras fórmulas, nos encontramos que es de 0,32 de la tensión total en el conductor único, 0,418 en el cordón de 7 hilos, 0,434 en el de 19 hilos y 0,432 en el que tiene una capa exterior de 40 hilos delgados.

En los ensayos, la cuerda de 19 hilos se quemó la primera vez á 17.000 voltios, y en veces sucesivas á 18.000, 21.000, 23.000 y 25.000 voltios. La cuerda de 7 hilos se quemó primeramente á 19.000 voltios y sucesivamente á 20, 22, 24 y 25.000 voltios. La de 40 hilos principió á quemarse á 29.000 voltios y sucesivamente sufrió otras perforaciones entre 29 y 33.000 voltios. La primera perforación en el hilo sólido se produjo á 28 voltios, probablemente en un punto débil, porque las sucesivas tuvieron lugar entre 32 y 38.000 voltios.

Evidentemente, la heterogeneidad del dielectrónico no permite deducir de estas experiencias ninguna ley numérica; pero la conclusión general es que el hilo sólido es el más resistente, y que el cordón de 7 hilos es un poco más resistente que el de 19. Esto está de acuerdo con la teoría; pero según la teoría pura, el cordón con 40 hilos delgados debía haber sido el más débil de todos, siendo en la práctica más débil que el conductor único, pero más resistente que los otros cordones. Sin embargo, como antes he hecho observar, la teoría indica un máximo en la variación de la tensión lineal para \( m = \infty \); mientras que

(1) Traducción de la Memoria presentada por el ingeniero jefe electricista de la casa Pirelli, de Milán, Sr. Jona, ante el Congreso Internacional de electricidad de San Luis, en Septiembre de 1904.