La Energía eléctrica (1905-06-25 00:00:00), página 19

magnético rotatorio de las máquinas pesa 13 toneladas cada uno. La corriente de excitación para las generatrices es suministrada por dos máquinas de 25 kilovatios á 115 voltios de tensión. Cada generatriz trifásica está unida á un transformador de 850 kilovatios de baño de aceite y refrigeración por el agua, que eleva la tensión á 40.000 voltios. Entre la máquina y su transformador hay pequeños interruptores ó barras colectoras. Los transformadores son del tipo de núcleo y están completamente sumergidos en aceite. Su rendimiento es de 97,8 por 100, y su caída de potencial á plena carga es para un factor de potencia de 0,7 de 26 por 100. La corriente de alta atraviesa los interruptores de alta tensión, cuyo mecanismo es eléctrico (para la corriente de la excitatriz) ó mecánico para las barras colectoras. La disposición eléctrica para los interruptores de alta se funda en el principio de Ferraris. En un disco de aluminio se producen corrientes de Foncault por corrientes monofásicas derivadas del circuito de alta tensión. En el momento en que esta corriente monofásica excede de una magnitud fijada de antemano, el momento de rotación del disco basta para arrullar un peso, abriendo el interruptor. La corriente se interrumpe en seis puntos distintos. La distribución es trifilar, con hilos de cobre de 6,5 mm., sobre aisladores de porcelana y postes de madera de 8 metros, y 9 en los cruces, espaciados 40 metros. Las pérdidas en la línea no exceden del 50 por 100, transportando 49.000 caballos. A 1,20 metros bajo los hilos está instalada la línea telefónica. En Nembro, dos transformadores de 500 kilovatios de construcción análoga á los de la estación primaria, bajan la tensión á 500 voltios para su utilización.

Nuevo servicio de automóviles.—Muy en breve se inaugurará un nuevo servicio de coches automóviles desde Pamplona á San Sebastián y viceversa.

Estos vehículos serán de gran rapidez, con muchas comodidades y de tarifas muy reducidas como conviene á los viajeros, especialmente á los que viajan por necesidad.

Reina, como es lógico, gran entusiasmo por esta reforma que viene á satisfacer la necesidad de comunicaciones en dicha comarca, pues las existentes resultan costosas y difíciles.

Precios de las lámparas incandescentes nacionales de «La Polar».—La fábrica barcelonesa de lámparas incandescentes La Polar ha establecido para la venta los nuevos precios que á continuación publicamos:

    VOLTIOS
    5 á 85 bujías.
    90 bujías.
    50 bujías.
    Forma especial y fantasía.

    59 á 90
    0,75
    0,80
    1,80
    1,50

    95 á 130
    0,65
    0,70
    1,70
    1,25

    150 á 200
    0,75
    0,80
    2,00
    1,50

Aumento de precio ueto.

    Precios.

    Lámparas esmeriladas, una
    0,15

    pintadas color sólido, una
    0,10

    montura diferencial, una
    0,02

Se ofrecen descuentos según la importancia del pedido.

Los carbones fósiles ingleses exportados en el mes de Febrero de 1905.—La exportación del carbón en el pasado Febrero de 1905, fue de 3.769.331 toneladas, mientras en igual mes de los años 1904 y 1903, se exportaron, respectivamente, 3.207.579 toneladas y 3.208.264 toneladas. De todas estas cantidades han correspondido, por orden de años, 2.382.117 toneladas, 2.435.474 toneladas y 2.440.267 toneladas á los carbones para máquinas.

Las cifras siguientes indican cómo disminuye constantemente la introducción de los carbones por el desarrollo de las instalaciones hidroeléctricas en Italia:

    PAISES
    FEBRERO

    1905 Toneladas.
    1904 Toneladas.
    1903 Toneladas.

    Alemania
    662.363
    314.774
    310.544

    Holanda
    483.745
    68.906
    48.242

    Francia
    553.071
    547.519
    592.143

    Italia
    504.045
    532.722
    523.064

    Egipto
    214.788
    201.712
    131.247

Nuevas instalaciones eléctricas.—La importante Sociedad anónima A. E. G. Thomson-Houston Ibérica acaba de contratar las siguientes instalaciones:

Central de la Electra Occidente, en Navia, con turbina Voith para 180 caballos, alternador trifásico A. E. G., línea y transformadores para los distintos pueblos.

— Altos Hornos de Vizcaya, en Bilbao, tres máquinas de corriente continua, 500 voltios, cada una de 180 caballos, para acoplar directamente con motores de gas, los cuales serán alimentados con gas de los hornos de coque.