La Energía eléctrica (1904-10-10 00:00:00), página 13

CRÓNICA E INFORMACIÓN

Transportes de fuerza á alta tensión con vueltas de corriente por tierra.—En varias ocasiones ha hablado ya LA ENERGÍA de los ensayos que en Europa venían realizándose para la utilización de la tierra como conductor de vuelta en los transportes de fuerza con corrientes de alta tensión, procedimiento que conduce á una notable economía en el cobre de las líneas ó á una reducción importante en las pérdidas de energía transformada en calor á igualdad de cobre empleado. Las experiencias efectuadas en 1902, en la instalación á corriente continua, de Lausanne, probaron que una diferencia de tensión estática de 20.000 voltios, existente entre tierra y los conductores, no daba lugar á pérdidas apreciables. Para un tiempo húmedo y brumoso las pérdidas se eleve-

ron 0,062.99 amperios, ó sea 260 vatios á la indicada tensión, lo que representaba los 0,000.09 de la potencia transmitida.

Continuando tan interesantes estudios Mr. Thury, ha hecho constar que con la corriente continua las pérdidas son inferiores á las obtenidas con corriente alterna, al propio tiempo que ha logrado alcanzar, por medio del acoplamiento-serie, tensiones hasta de 50.000 á 60.000 voltios, con los cuales la corriente continua tiene una seguridad en el funcionamiento muy superior á las peligrosas corrientes alternas.

La importante revista de Génova, La Machine, dedica un extenso artículo al examen de cuestión tan importantísima, desde los puntos de vista técnico é industrial, y de ella tomamos los esquemas que se adjuntan, que se refieren á un transporte de 15.000 caballos á 150 kilómetros de distancia en las condiciones y con el material siguientes:

a) Transporte de fuerza por una línea ordinaria.
b) Id. id. id. con vuelta directa por tierra.
c) Interna de tres hilos, empleando la tierra como neutro.

En el esquema (a) Representan A, generatrices en serie, dando 50 000 voltios; B, motores receptores; C, línea de cable de 150 kilómetros de longitud de 200 milímetros cuadrados; sección, 540 toneladas peso; resistencia, 25 ohmios, permitiendo el paso de una corriente de intensidad máxima, 200 amperios; tensión entre línea y la tierra de 25 á 50.000 voltios.

Esquema (b.) Generatrices, 50.000 voltios; línea de cable, 100 mm²; peso, 135 toneladas; resistencia, 25 ohmios; longitud, 150 kilómetros; intensidad, 200 amperios; tensión entre línea y tierra, 50.000 voltios.

Esquema (c.) Generatrices, 100.000 voltios (50.000 sobre cada puente); línea longitud, 150 kilómetros; sección, 50 mm²; peso, 135 toneladas; resistencia, 100 ohmios; intensidad, 100 amperios; tensión, 50.000 voltios, que se elevan á 100.000, suprimiendo las comunicaciones con tierra por medio de los interruptores I.

Aplicaciones de las corrientes polifásicas á los hornos para la producción del carburo de calcio.—El objeto que en general se persigue en los hornos eléctricos, es la obtención de elevadas temperaturas; pero en determinados casos, en la que diferentes temperaturas originan cambios de importancia en los productos obtenidos, búsase en el horno la conservación de una temperatura fija, y no uniforme, sino distribuida convenientemente. Esto ocurre cuando se trata de fabricar el carburo de calcio, pues entonces lo que precisa es disponer de una temperatura, muy elevada solamente cerca del agujero de la colada para liquidar el carburo en dicho sitio. Para conseguir este objeto, disminúese hasta ahora la sección del horno hacia el agujero de colada, al propio tiempo que la densidad de corriente se aumentaba.

Lámpara Liliput de mesa.—Ha aparecido en el comercio un nuevo y utilísimo modelo de la lámpara de arco Liliput, ya descrita en esta revista.

Sus reducidísimas dimensiones (0,31 metros de altura total, y 0,08 metros de diámetro de globo),