La Energía eléctrica (1904-10-10 00:00:00), página 31

terias que contengan ácido ó otras sustancias corrosivas; se debe vigilar con gran cuidado el aislamiento de las uniones de los conductores aisladas.

§ 37. Al hacer las uniones, se debe sacar cuidadosamente el trenzaje, el guipaje ó el plomo, sin deteriorar al dieléctrico, sobre una longitud suficiente para asegurar la unión completa del dieléctrico y de la materia que sirve para aislar la unión. Cuando la materia aisladora no es impermeable, debe ser recubierta de un manchón ó de una caja que lo sea y que forme una unión perfecta de cada lado de la costura. Se debe tener cuidado de impedir la entrada de la humedad, durante la operación.

§ 38. Las uniones entre los conductores flexibles y los hilos fijados bajo el piso ó dentro de molduras de madera, son interrumpidas.

Las uniones, constituyendo un punto débil, deben, por consiguiente, ser accesibles, y se recomienda que su posición sea indicada con una marca visible.

Conductores colocados en el interior de las construcciones.

§ 39. Los conductores colocados dentro del cemento ó de yeso, deben ser provistos de una protección suficientemente fuerte para resistir á un clavo.

§ 40. Los conductores que atraviesan las paredes ó pisos, á la prueba del fuego, deben ser provistos de una protección suplementaria, tal como un tubo de porcelana ó de otra materia incombustible y que esté llena de una materia químicamente inatacable e incombustible, de manera que impida que el fuego se propague por las aberturas. Cuando el tubo desemboca al exterior del edificio, su extremidad debe ser encurvada.

Conductores.—Molduras de madera.

§ 41. Las molduras de madera no deben:
a) Ser colocadas dentro del yeso ó dentro del cemento, ni expuestas á la humedad.
b) Ser empleadas dentro de locales húmedos.
c) Colocarse á lo largo e inmediatamente debajo de las cañerías de agua, sin estar eficazmente protegidas contra la caída de las gotas de agua.

Conductores.—Precauciones que se deben tomar en los puntos de conexión.

§ 42. En los puntos de conexión de los conductores con los interruptores, fusibles, cajas de unión u otros aparatos, el conjunto de los hilos separados componen el conductor cordonado ó flexible, debe formar un contacto perfecto non el borne, de manera que los hilos separados no se dejen descubiertos. El aislador no debe ser desnudado nada más que lo necesario para permitir la introducción del conductor en los bornes; las extremidades del aislamiento de la clase b), deben ser selladas.

§ 43. El trenzaje, el plomo ó cualquier otra envoltura que recubra el dieléctrico, debe ser cortado limpio á la extremidad de la materia aisladora y vuelta impermeable.

Dentro de locales húmedos, los hilos de los conductores clase b) deben ser soldados para impedir la humedad á lo largo del cobre bajo el aislamiento.

§ 44. Los conductores de una sección superior á 3 milímetros cuadrados, deben ser soldados en aparatos especiales que alojan los cables. Cuando un esfuerzo de tracción pueda ser ejercido sobre aquellos aparatos, deben ser soldados y además atados mecánicamente.

§ 45. Cada interruptor fijado separadamente á la pared ó combinado con soportes de lámparas u otros aparatos, debe, excepto en el caso indicado en el § 17, ser provisto de una tapa y satisfacer á las exigencias siguientes:

a) Ningún calentamiento exagerado debe producirse en el punto de contacto ó en otra parte, cuando la totalidad de la corriente circula de una manera continua.
b) La ruptura no debe dar lugar á la producción de un arco permanente. Los interruptores deben ser ensayados con una corriente de extensión y de intensidad 50 por 100 má elevadas que la corriente para la cual han sido construidos.
c) No deben quedar en contacto parcial.
d) La base debe ser de materia incombustible, no conductora y no higroscópica.
e) La tapa debe ser de materia incombustible y no conductora, sea en metal rígido ó independiente de todo mecanismo interior.
f) Cuando la tensión es mayor de 250 voltios, las tapas deben ser de metal y ligadas á la tierra.
g) Las llaves deben ser aisladas y montadas de manera que la mano no pueda tocar el metal vivo.