La Energía eléctrica (1905-01-25 00:00:00), página 33

mismas materia, deben ser mantenidas al abrigo de todo contacto con las lámparas, por protectores convenientes; el celuloide y las demás materias muy fácilmente inflamables, no deben ser empleadas para pantallas.

b) Cuando estén instaladas dentro de locales donde se hallen expuestas á vapores ó gases inflamables, deben ser guarnecidas de globos herméticos de vidrio espeso y no ser conectados por conductores flexibles.

§ 69. Las lámparas de incandescencia del sistema Nernst deben satisfacer á las reglas de los § 67 (a b), c), d), f) y 68 (a.

Dinamos y motores.

§ 70. Toda máquina eléctrica, dinamo ó motor, con un poder mayor de \( \frac{1}{4} \) de caballo, debe:
a) Ser protegida contra la humedad, el polvo y toda degradación mecánica.
b) Ser aislada de toda madera no protegida y de toda materia combustible, á una distancia de 30 centímetros horizontalmente ó de 1,20 metros verticalmente arriba de la máquina, á menos que sea de un tipo cerrado.
c) Si es construida para una tensión de 250 voltios, tendrá su bastidor ligado á tierra de una manera eficaz.
d) Si es instalada, sea en un sitio expuesto al desprendimiento de polvos ó de fibras inflamables, sea dentro de un local donde las materias esencialmente inflamables son manipuladas ó almacenadas, debe ser de un tipo cerrado, sin correas ni engranajes al interior del bastidor y poseer aberturas para la ventilación; aquellas aberturas, practicadas solamente sobre los lados verticales del bastidor, y protegidas por dos telas metálicas con mallas finas, serán separadas por lo menos seis milímetros y sólidamente fijadas al bastidor.
e) Ser manejada por interruptores combinados y protegidos por fusibles sobre los dos polos.
f) Si se trata de un motor que esté además provisto de un aparato de demarraje, formado por un reóstato de regulación y de resistencia en serie, el reóstato será montado con caída magnética, que pondrá nuevamente y automáticamente las resistencias en circuito, en el caso que la corriente fuera interrumpida.

Nota. Está recomendado que para todos los motores en derivación el inductor sea excitado antes del inducido, y que el enrollamiento en derivación sea puesto fuera de circuito por una resistencia induc tiva, después que la corriente ha sido cortada en el inductivo.

Reóstatos.

§ 71. Los reóstatos, cuando se empleen para la regulación de las lámparas ó arco, dinamos ó moto res, ó para cualquier otro uso, deben ser:
a) Montados sobre un marco ó soporte y protegidos por cajas; los marcos, soportes y cajas deberán ser de materia incombustible y eficazmente aislados de las resistencias.
b) Ampliamente ventilados por medio de aberturas protegidas por una tela metálica con mallas finas, cuando las materias inflamables tienden á penetrarlas.
c) Proporcionados de tal manera que su calentamiento no pueda alcanzar más de 116° centígrados, ni el de su caja más de 55, arriba de la temperatura ambiente.

Bobinas de selfinducción.

§ 72. Las bobinas de selfinducción deben satisfacer á las reglas que concurren en los reóstatos § 71 a), b) y d) y 76.

Acumuladores y demás baterías.

§ 73. La sala en que estén instalados los acumuladores ó baterías primarias, debe estar bien ven tilada.

§ 74. Los acumuladores y baterías deben estar perfectamente aislados de la tierra y protegidos por usibles en todos los puntos de coacción entre el circuito y los elementos que se deben añadir, á menos que se tomen precauciones especiales para mantener los conductores separados de un modo permanente, con la ayuda de material incombustible y no conductor.

Transformadores.

§ 75. Cuando los transformadores á alta tensión están instalados en un edificio, deben: