La Energía eléctrica (1904-07-10 00:00:00), página 2

estado de carga de la red, ninguna instalación funciona á satisfacción del abonado y no se obtiene el remedio colocando lámparas de tensión diferente en algunos voltios. A medida que se extinguen las lámparas en una parte de la canalización, las de los circuitos más alejados lucen con mayor intensidad la luz de ellas, roja al principio, es blanca al fin, y la lámpara funcionando de este modo no tarda en quemarse, en ennegrecerse, no dando más que una parte de la intensidad luminosa normal. Desde todos los puntos de vista, el buen funcionamiento en el alumbrado es preferible á la economía en los gastos de primera instalación.

Los métodos de medida de aislamiento indicados son aplicables á corrientes continuas y alternativas, valiéndose en este caso de transformadores reductores y voltímetros térmicos.

Todos los registros técnicos verificados deben anotarse sobre el carnet del verificador, inscribiéndose después en el registro general de las observaciones técnicas realizadas por el director de la explotación.

Es beneficioso para la generalidad de los abonados y para las empresas vendedoras del fluido eléctrico, el empleo de contadores vatímetros en sus instalaciones. Estando bien patronado el amperímetro y voltímetro de la Central, pueden estos contadores patronarse con arreglo á ellos. El contador de los más empleados en las instalaciones á corriente continua ó alternativa es el de Thomson. Para obtener con estos vatímetros indicaciones precisas, es necesario verificarlos y engrasarlos regularmente una vez por mes cuando el empleado encargado de las facturas del alumbrado pasa á su registro. Deben emplearse estos aparatos, suficientemente sensibles á indicar el consumo de una sola lámpara en servicio. Estos aparatos pueden patronarse midiendo los diferentes términos de la proporción

\[
EI = K V.
\]

E I representa la energía consumida en vatios, V velocidad del motor, K coeficiente calculado por la fórmula conociendo E I V. Se tiene en cuenta el valor de este coeficiente al establecer las facturas de alumbrado. Este procedimiento sencillo y poco costoso da toda satisfacción á los abonados y podrá ser empleado corrientemente por el personal de la explotación. Los abonados, contando con un número de lámparas suficientemente crecido, obtienen positivas ventajas del empleo de los vatímetros.

Expuestas las principales consideraciones sobre el papel del director de una Central, vemos cuán importantes son las condiciones que debe reunir la persona encargada; técnico y versado perfectamente en la contabilidad, son sus caracteres principales; bajo su mando, la empresa explotadora de alumbrado y fuerza producidos por la energía eléctrica, tendrá una vida próspera y floreciente, obteniendo los capitales en la empresa invertidos, pingües dividendos; resultado positivo de las cualidades administrativas y científicas poseídas por el alma ó director de la explotación y encarnadas en la persona del electro-técnico director.

MIGUEL ANCIIL,
Lagunero electricista.

Nuevo sistema para la carga de acumuladores eléctricos.

(CONCLUSIÓN)

El rendimiento de carga.—La dinamo, para producir 100 amperios \( \times \) 110 voltios, y teniendo en cuenta un rendimiento de 88 por 100, necesitará una fuerza que corresponde á