La Energía eléctrica (1904-06-25 00:00:00), página 11

taje de la dinamo es superior al voltaje del acumulador, pasará corriente de la primera al segundo, y viceversa.

En caso de haber algún consumo de corriente (ó de agua) en el conductor, se repartirán los dos generadores (ó depósitos) en proporción de sus voltajes (presión) en el suministro á la red (tubería); el que tenga más voltaje entregará más fluido; si sus voltajes son iguales, entregarán los dos igual cantidad de fluido al lugar del consumo.

Si el nivel de uno de los depósitos es tan elevado sobre el nivel del otro depósito, que la cantidad de agua que pasa por la tubería es más grande de lo que conviene, podremos disminuirla por medio de una llave de paso colocada en la tubería.

En el caso de la corriente eléctrica, substituirá una resistencia variable á la llave de paso. Tomando como base lo anteriormente explicado, es claro que, para poder llenar (cargar) una batería de acumuladores, será preciso que el generador dinamo tenga una tensión superior á la del acumulador.

En la práctica nos encontramos que el voltaje del generador ó es fijo—no puede aumentarse—ó el voltaje puede aumentarse, sea por la misma dinamo ó por medio de otro adicional. El voltaje de los acumuladores siempre es variable; aumenta en transcurso de la carga y disminuye durante la descarga.

Un elemento se nos presenta con los voltajes siguientes: Una vez cargado y puesto en estado de descanso (sin carga ni descarga), tiene un voltaje de aproximadamente 2,1 voltios. Empezando la carga aumenta esta cifra, y llega al terminarse la carga hasta aproximadamente 2,7 voltios. La curva, figura 1, da una idea de la relación entre voltaje y duración de la carga.

Durante la descarga empieza el voltaje con aproximadamente dos voltios; á medida que se descarga va disminuyendo y bajaría hasta cero; pero por razones prácticas debe considerarse la descarga como terminada al llegar el voltaje á 1,83 voltios; véase curva, figura 2.

Las curvas se refieren á una intensidad determinada de corrientes de carga y descarga (carga en cuatro horas, descarga en tres y media horas).

Una variación de esta intensidad influye algo en la forma de las curvas.

Es natural, que para fijar el número necesario de elementos es preciso calcular con su voltaje minimal, ó sean aproximadamente, 1,83 voltios. Para que durante la carga ó en el principio de la descarga, es decir, cuando el voltaje por elemento es superior á 1,83 voltios, no pueda perjudicar este voltaje excesivo el funcionamiento de la red, se suprimen por medio de un reductor tantos elementos del circuito, hasta llegar el voltaje á lo normal de la fábrica.

En cada instalación eléctrica con acumuladores, debe haber para el buen funcionamiento ciertas relaciones entre el voltaje de la red de generadores y de acumuladores. Así como se toman precauciones para que las variaciones en el voltaje de la batería no se transmitan á la red, hay que tomarlas para los medios de la carga, aumentando ó disminuyendo la tensión del generador, conforme lo exige el estado de carga de los elementos.

El voltaje ó tensión de la red (lámparas, motores), debe ser fijo, determinado; la tensión de la dinamo debe tener, por lo menos, el mismo voltaje que la red exige: digo por lo menos, porque si entre la dinamo y las lámparas hay pérdida, debe desarrollar la dinamo tanto más voltaje, cuanto corresponden á la pérdida.

El voltaje minimal del acumulador (1,83 voltios por elemento) debe resultar como en el caso de la dinamo: igual al voltaje que exige la red, mas la pérdida entre él y la red. Así es, que para fijar el número de elementos de una batería, hay que dividir el voltaje total de la Central por 1,83 voltios.