La Energía eléctrica (1904-10-25 00:00:00), página 6

La resistencia de esta línea es de 13,3 ohmios á 20 grados, y su peso total de 15,2 toneladas, ó sea 30 kilogramos por caballo. El problema á resolver consistía en reducir la línea á un solo hilo, realizando la economía correspondiente, el segundo conductor, siendo la tierra, cuya resistencia puede considerarse como nula, pues aunque la multitud de elementos que la componen no son buenos conductores, su sección puede tomarse como infinita. En el caso de la transmisión, considerada la resistencia, quedaría reducida á poco más de la mitad, y el peso de cobre para la misma pérdida consentida quedaría reducido á \( \frac{1}{4} \) ó sea \( 7\frac{1}{2} \) kilogramos por caballo. Veamos los resultados alcanzados por M. Thury con sólo un conductor utilizado de los dos de línea, ó tomando el peso de cobre, 15 kilogramos por caballo; la pérdida total fué de 1.210 voltios, ó 5,5 por 100; luego las ventajas alcanzadas sobre los dos hilos, son la economía en la mitad del cobre, ó sea 76 toneladas, y de otra parte la ganancia en la pérdida total de energía, de 790 voltios \( \times 150 \) amperios, ó sea 118.500 vatios. La resistencia del suelo es nula, lo mismo para la distancia de 56 kilómetros de esta línea que para otra de 200 ó más kilómetros, y las pérdidas en el retorno son debidas únicamente al defecto del contacto entre las placas de tierra y el suelo. En Saint Maurice esta resistencia se probó ser igual á 1.233 ohmios, con una pérdida á 150 amperios de 185 voltios; en Laussane la resistencia era de 0,167 ohmios y la pérdida de 25 voltios. Esta diferencia grande—dice Thury—se explica, porque en Laussane se ha hecho uso de la tierra de los pararrayos, los cuales son unidos á los conductos de agua de la fábrica mediante un hilo de cobre, mientras que en Saint Maurice la toma de tierra consistía en un conductor compuesto de rieles usados envueltos á lo largo de la fábrica, en un suelo de granito, considerado como resistente; á pesar de esto, á 50 metros de distancia el suelo tenía el mismo potencial que en Laussane. La pérdida total se ha medido directamente al voltímetro entre el principio de las dos tomas, utilizando la línea de transmisión.

MIGUEL ANCIL,
Ingeniero electricista.

(Continuará.)

Nuevo aislamiento para cables y alambres, "sistema Hackethal" (1)

El aislamiento, sistema Hackethal, para alambres y cables está basado sobre el hecho comprobado por el director de Telégrafos, Sr. Hackethal, y confirmado por muchos y concienzudos ensayos y verificaciones, que el minio de plomo posee propiedades altamente aislantes y una grande resistencia á la influencia de la atmósfera y á toda clase de vapores. Su fabricación se asemeja, poco más ó menos, á los demás procedimientos de aislamiento, puesto que los conductores á aislar, sean alambres ó torones, se cubren con una trencilla simple ó doble, según sea necesario, compuesta de un material fibroso apropiado al objeto, en cuyo estado el conductor aislado se impregna, según un procedimiento muy ingenioso, con una mezcla de minio y otros preparados, hasta tal punto, que aun los poros más finos de la cubierta fibrosa estén rellenos de aquella mezcla. El aislamiento obtenido por este procedimiento se somete entonces á otro procedimiento de secar y de aislar, que sigue verificándose bajo la influencia del oxígeno del aire atmosférico hasta tal punto que por fin toda la envoltura aisladora se vuelve resina, alcanzando, por lo tanto, un alto grado de dureza y de tenacidad, así como una grande potencia aisladora. En contraposición á los demás métodos de aislamiento conocidos hasta hoy día, donde, bajo los efectos de las diferentes inclemencias atmosféricas, las envolturas se acaban muy pronto y pierden,

(1) Para más detalles y referencias, dirígete á los Sres. Ubach Hermanos y Campderá (Barcelona).