La Energía eléctrica (1905-06-25 00:00:00), página 11

dos bornas X e Y que se hallan en la pared posterior del aparato, por atravesar éstas la peana y encontrarse con el hueco suficiente para tal enganche.

La corriente entra por la borna X, pasa la bobina A, el soporte B, la palanca interruptora C, el puente de contacto cárcel I, á salir por el hilo caracolillo F y borna Y; imantando en esta circulación el núcleo E, que toma una cierta fuerza atractiva más ó menos grande, según la intensidad que circule por la bobina A.

Si la corriente que se desea limitar es, por ejemplo, de 20 bujías, se arregla por medio de las dos tuercas G, separándolas más ó menos del centro de oscilación de la balanza H, hasta que el contrapeso no pueda ser contrarrestado por la tracción que produce esta cantidad de bujías.

Cuando de este límite se pasa, es decir cuando se añade una lámpara ó se altera la cantidad de bujías, la fuerza atractiva del núcleo del electroimán aumenta en seguida, lo que le permite atraer á la maza de hierro cilíndrica J, que hace cuerpo con la balanza H, esta última bascula y entonces marcha del estado normal, (como está representado, figura 1.a), su brazo derecho viene á dar bruscamente sobre la palanca interruptora C por el pasador L, arrastrándole hasta su paro M, separándole rápidamente su extremidad superior de la horquilla cárcel I, lo que rompe el circuito, y la corriente cesa entonces de circular.

El electroimán se desimanta y la balanza H vuelve, por la influencia de los contrapesos G, á su posición primitiva (figura 1.a), y cuando esto sucede, su brazo izquierdo se encarga de deshacer lo que el brazo derecho había hecho, es decir, que levanta la palanca interruptora C de manera que la punta de esta última venga de nuevo á encarcelarse en la horquilla I, restableciendo así otra vez la corriente.

Este funcionamiento automático de interrupción, y por lo tanto de intermitencia en la luz, se repetirá en tanto que el exceso de corriente que le obligó á funcionar no haya desaparecido. Una vez este exceso desaparecido, los órganos pasan instantáneamente á su posición normal, restableciéndose de nuevo la luz.

Todo el aparato va encerrado herméticamente en una caja metálica (como aparece en la figura) convenientemente, para preservar toda humedad y dispuesta para ser precintada.

Estos aparatos se construyen de distintos tipos, según las intensidades á que deban de someterse.

DOMINGO CRVERA.

Paris, 8-6-905.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

LES ENBOULEMENTS MODERNES DES DYNAMOS Á COURANT CONTINU, par A. Meynier y H. Nobison.

NINGUNA de las numerosas obras didácticas ó prácticas de electricidad existentes explican, con el desarrollo y claridad necesarias, la ejecución material de los arrollamientos de las dinamos para facilitar la misión de técnicos y obreros que se dedican á la construcción y reparación de dichas máquinas. Tratando de remediar esta deficiencia, los ingenieros electricistas A. Meynier y H. Nobison han publicado un trabajo de 54 páginas, en 4.º, dedicado exclusivamente al estudio teórico de los arrollamientos y á su ejecución práctica, exponiendo la teoría en forma tal, que pueda comprenderse con facilidad, sin mas auxilio que simples nociones de aritmética. Como aplicación y complemento indispen-