La Energía eléctrica (1904-06-25 00:00:00), página 2

Podría contrarrestarse la disminución del factor velocidad por el del flujo magnético en la fórmula de la fuerza electromotriz de las dinamos

\[
E = \frac{\pi}{t} N \Phi 10^{-8}
\]

pero esto es sólo posible en el caso de que los núcleos magnéticos no funcionen á saturación en la carga normal de la máquina. Es un remedio factible en este estado de funcionamiento que ocurre con alguna frecuencia en las centrales montadas en saltos de pequeña altura (3—8 metros), casos observados en las épocas de crecidas por fusión rápida de las nieves ó por lluvias continuadas; en estas centrales, que en su generalidad están montadas con alternadores y transformadores, hacen variar la transformación de la corriente de la central en la medida necesaria á la presión normal en estado ordinario de la red de alta tensión. De este modo, aunque la turbina no desarrolle la fuerza debida á la plena carga normal, puede funcionarse á más baja carga con la presión total de la corriente. El regulador de la turbina debe ser continuamente vigilado para evitar las oscilaciones frecuentes en el alumbrado. Los modernos reguladores Gin verifican hoy una regulación perfecta.

En las centrales á vapor el cuidado y manejo de calderas y motores con todos sus anexos de reguladores, manómetros, llaves, forman el conjunto atendible en las múltiples averías que en él pueden ocurrir. El timbre de calderas ha de ser constantemente respetado. Los tubos hervidores ó de humo, según sea la clase de la caldera, acuitubular ó ignitubular, han de limpiarse con frecuencia, evitando su esmero la formación de bolsas de vapor que producen elevaciones y descensos anormales en la presión, la tubería de conducción del vapor reparada en sus menores huidas y el motor á vapor experimentado en sus menores detalles, sea á distribuidor simple ó Compound ó á triple expansión. El regulador obedecerá perfectamente, y en el menor tiempo posible, á las variaciones de la carga. En las centrales á vapor es donde los cuidados y asidua vigilancia de un buen Director pueden establecer notorias economías, sobre todo en la parte principal del costo de generación de fuerza ó carbón, pudiendo, en algunos casos, convertir la explotación de ruinosa, para la empresa antes de su dirección, en próspera y beneficiosa, merced á su clara inteligencia y á su buen acierto en la dirección.

Aparte del aislamiento de dinamos y aparatos eléctricos de la central, el conocimiento exacto hasta en los más pequeños detalles del generador eléctrico empleado es de suma importancia; el bobinaje de rotor y estator en estos generadores es esencial para el pronto remedio de averías producidas por cortacircuitos interiores, las características y todo el conjunto de condiciones normales de funcionamiento del aparato transformador de la energía mecánica en electricidad, condiciones cuya enumeración sería muy larga en este capítulo, forman el elemento esencial, que deben ser bien conocidas por el electrotécnico director. Transformadores, acumuladores, interruptores, aparatos de medida, como voltímetros, amperímetros, contadores de energía, en sus varios tipos tan numerosos, son necesarios en las múltiples instalaciones de alumbrado y fuerza, y, por consiguiente, imprescindible su conocimiento. La verificación del patronado de estos aparatos, necesaria con el tiempo de uso, debe hacerse en el mismo lugar de la fábrica, por medio de amperímetros y voltímetros patronados en el laboratorio.

Generalmente, el personal de las fábricas que estudiamos está compuesto de obreros y empleados que no conocen sino el trabajo que se les ha puesto en servicio, y ejecutan las órdenes de un Director; no se puede enseñarles la manera de hacer los ensayos, que exigen investigaciones y cálculos personales, para los cuales no están convenientemente preparados porque no existe un método general aplicable para todos. El técnico director