La Energía eléctrica (1904-12-10 00:00:00), página 12

mismos hasta obtenerse el régimen normal; si la velocidad disminuye, la fuerza centrífuga disminuye también, la afluencia del agua es mayor y la velocidad normal prontamente alcanzada; resulta, pues, la turbina autoregulatriz de su velocidad. La velocidad inicial de esta clase de turbinas, siendo elevada, los órganos de transmisión son reducidos en dimensiones y peso, resultando, por consiguiente, gran economía en el emplazamiento. En las pequeñas caídas, esta economía presenta grandes ventajas por la magnitud de las turbinas en este caso empleadas. Aplicanse estas turbinas á eje horizontal y vertical sobre los saltos de agua de la más distinta altura, construyendo también para las caídas elevadas ruedas del tipo Pelton denominadas «Excelsior», en las cuales el agua obra por su fuerza viva. Formado este tipo de motor de ruedas en cuya periferia van dispuestos los alabés receptrices y montadas sobre un árbol horizontal, es conducida el agua á gran presión por un tubo, provisto en su parte superior de su llave, colocado delante de un inyector á uno ó varios ajustados.

Regúlase la cantidad de agua llevada á la rueda por estos inyectores. Por la facilidad de su instalación, por la sencillez y solidez de su construcción y por la extensión de sus aplicaciones, estas ruedas «Excelsior» han adquirido gran desarrollo en los saltos de presión notable, funcionando con caídas hasta de 800 metros, y alcanzando un rendimiento elevado, á pesar de las grandes variaciones de potencia de que son susceptibles.

Son numerosas las instalaciones que en España se encuentran de turbinas «Hércules Progreso» y ruedas «Excelsior», indicando la bondad de las mismas el gran desarrollo por ellas alcanzado. Es de presumir que la energía eléctrica que gratuitamente generada al pie de nuestras montañas, tan abundantes en hulla blanca, transmitida á los lugares más diversos y á las distancias más variadas, por su economía y sencillez, han de encontrar en el porvenir grandes aplicaciones en todas las industrias y en todas las partes de la mecánica, y no hay duda que el mejoramiento en la construcción de los aparatos utilizadores de la fuerza bruta, en unión de la economía en los mismos obtenida, multiplicará este aprovechamiento de las energías naturales, para beneficio y prosperidad de la sociedad en general.

MIGUEL ANCIL.
Ingeniero electricista.

CRÓNICA E INFORMACIÓN

Nuevas fábricas de electricidad.—Bajo el nombre de Hidró-Electrica de Villamarchante se ha inaugurado una importantísima fábrica de electricidad, establecida en el mencionado pueblo de la provincia de Valencia.

Para su realización ha habido que vencer grandes dificultades que ofrecía el canal de desviación que, partiendo de la presa que se emplaza en término de Pedralva, junto al puente sobre el Turia, tiene un recorrido total de unos tres kilómetros, teniendo dos túneles, uno de los cuales mide 900 metros.

El salto de agua es de 1.500 caballos, en eje de turbinas, y se utiliza esta fuerza por medio de dos turbinas de eje horizontal de 500 caballos cada una, acopladas con dos generadores de corrientes alternas trifásicas de 440 kilovatios, bajo 500 voltios, y para la excitación de dos alternadores se ha montado un grupo independiente excitatrix, compuesto de una turbina de 50 caballos y una dinamo de corriente continua de 110 volts.

Para la utilización completa de toda la energía del salto se ha de montar otro grupo electrógeno de 500 caballos y otro igual de reserva.

La corriente alterna, producida por los anteriores generadores, es transformada para su transporte á la tensión de 22.000 voltios, por dos transformadores elevadores.

Completan la instalación los cuadros de distribución, en los cuales se han tenido presente todas las condiciones necesarias para hacer fácil el manejo de la instalación, hasta el punto de que muchos de