La Energía eléctrica (1905-04-10 00:00:00), página 7

dieléctrica, mientras que su capacidad inductiva específica llega á 5. Un caucho fuertemente cargado de azufre y de talco, por ejemplo: pará 100, 40 de talco y 40 de azufre, tiene una capacidad inductiva específica de 6,10, con una rigidez dieléctrica del mismo orden de magnitud que las otras.

Una mezcla de pará, 40; carbonato de cal, 55; azufre, 5; tiene una capacidad inductiva de 4,6.

Se pueden obtener grandes variaciones de capacidad, acompañadas por una rigidez dieléctrica considerable, cargando el caucho con cantidades más ó menos fuertes de azufre y de azufre dorado con antimonio, éstos son siempre cauchos de primera calidad. Se pueden, además, obtener capacidades inductivas específicas todavía más considerables, 10-12, empleando grandes proporciones de gomas preparadas artificialmente, mezcladas con cal, barita, yeso, etc.; pero entonces se obtienen cauchos de calidad inferior, que no tienen una rigidez dieléctrica comparable á las de las calidades enumeradas más arriba.

Ahora bien; es fácil construir cables de caucho por capas sucesivas, dispuestas por orden de capacidades inductivas específicas decrecientes del centro á la periferia. Estos cables serán sometidos á una tensión lineal más uniforme, bajo una corriente alternativa, y, por consiguiente, la seguridad será mayor. Empleando también papel sobre el caucho, como antes hemos indicado, habremos concentrado el aislamiento de caucho, más costoso, en la parte interior del cable, utilizando la mayor rigidez dieléctrica del caucho.

El detalle del cable de un solo conductor construido según estos principios para una tensión eficaz de 50.000 voltios entre el conductor y el plomo exterior, es el siguiente: El conductor está constituido por un cable de 19 hilos, de 3,3 mm. de diámetro; la sección del conductor es de 162 mm.^2. El cable de cobre está dentro de un tubo de plomo delgado, cuyo diámetro exterior es de 18 mm.

El aislamiento consiste en una primera capa de caucho de 2,5 mm. de espesor, con una capacidad inductiva específica de 6,1, después hay una segunda y una tercera capas de caucho, que tienen, respectivamente, 2,3 y 4,5 mm. de espesor, con capacidades inductivas específicas respectivas de 4,7 y 4,2. Después siguen capas de papel impregnado de un espesor total de 5,2 mm., que tienen una capacidad inductiva específica de 4. El cable está cubierto de plomo; el espesor total del aislamiento es de 14,5 de mm.

Cuando este cable está sometido á 50.000 voltios, la tensión lineal máxima á que el dieléctrico está sometido en la primera capa de caucho, es de 4.400 voltios por mm.; en la segunda capa, de 4.450, y en la tercera, de 4.150, y en el papel, 3.250. Con un dieléctrico homogéneo, la tensión lineal máxima sería de 5.800 voltios por mm. Este cable ha sido probado durante una hora, á las tensiones siguientes:

35.000 voltios, 40.000, 45.000, 50.000, 55.000, 60.000, 65.000, 70.000, 75.000, 80.000, 85.000, 90.000, 95.000; y, en seguida, durante cuatro horas consecutivas, á 100.000 voltios, sin que fuera perforado. En la experiencia á 80.000 voltios, la temperatura del cable era algunos grados más elevada que la temperatura ambiente; y á las cuatro horas de estar sometido á 100.000 voltios, la temperatura era de 20° C. más alta.

Recientemente, en Noviembre de 1904, esta misma bobina de cable ha sido sometida durante una hora á 110, 120, 130, 140 y 150.000 voltios, sin que el cable fuera perforado.

Para obtener una tensión lineal máxima de 4.400 voltios por mm. con dieléctrico homogéneo, el espesor del aislador hubiera debido ser de 23,04 mm. en lugar de 14,5 mm.; el radio exterior del aislante hubiera sido de 32 mm., y el volumen total del aislante se hubiera duplicado.

Distribución del potencial en un dieléctrico heterogéneo.—La distribución del potencial en un cable de dieléctrico heterogéneo se calcula fácilmente.