La Energía eléctrica (1905-04-25 00:00:00), página 15

ción no es preciso que un elemento quede descargado largo tiempo.

La inversión de placas es debida á una descarga completa debajo de e, y á una carga continuada en un sentido opuesto. Esto ocurre solamente cuando existen varios elementos montados en serie y proviene de cualquier causa que disminuya la capacidad del elemento, de tal suerte, que se descargue con los otros. El remedio consiste en hacer desaparecer la causa de la disminución de capacidad y recargar después hasta que el elemento haya vuelto á su estado inicial.

El hinchamiento ó esponjamiento de las placas se produce por una dilatación desigual y anormal de la materia activa, á consecuencia de una descarga demasiado rápida ó de una distribución desigual de la corriente. Si este esponjamiento llega á poner las placas en corto circuito, conviene colocar entre ellas una tablita de madera.

El zimalio.—La revista Deutsche Metall Industrie Zeitung, describe, en interesante artículo las propiedades y características del zimalio, nueva aleación del aluminio, en la que juegan el papel de elementos secundarios el magnesio y el cinc. La densidad del zimalio es de 2,65 á 2,75; su resistencia á la tracción 25 á 35 kilogramos por mm², ó sea próximamente el doble de la del aluminio puro. Es más duro y se trabaja mejor que este último metal, dejándose limar, taladrar, etc., con facilidad, pero resiste peor que el aluminio la acción de los agentes atmosféricos, poseyendo también una conductibilidad eléctrica menor. Laminado en hilos, la resistencia se eleva hasta 37 kilogramos por mm², con un alargamiento del 10 por 100.

El zimalio cuesta un 10 ó un 12 por 100 más barato que el aluminio.

Los acumuladores de automóviles y el tipo Bainville.—La excelente revista londesena Electrochemist and Metallurgist, publica en su número de Enero último, un estudio de L. Joly sobre los principales tipos de acumuladores expuestos en el Salón del Ciclo y del automóvil en 1903. Cita, entre éstos, el Electrotube (Hanaire) de electrodo cilíndrico; el Tudor, tipo ligero para tracción de positivo Planté; el Commelin de positivo peróxido de plomo y negativo de cadmio; el Electricia (Contal), que posee una gran capacidad por kilogramo de elemento, los de electrolito inmovilizado Dary y Foklop; el de Junguer al níquel expuesto por la Kolner Akkumulatoren Werke de Kalk (cerca de Colonia), y como novedad, el acumulador Bainville, tipo Planté; sus electrodos son verticales y su sección vertical en forma de estrella, cuyo número de alas varía entre 6 y 30; en este último caso la relación entre la superficie aparente y la superficie desarrollada, es de 19,2; estos electrodos se fabrican en longitud de un metro por compresión del plomo dulce en la prensa hidráulica; el plomo se calienta á 200°. La tabla siguiente resume las constantes de los tipos de acumuladores más frecuentemente empleados en los electromóviles y permite compararlos con el Bainville:

    TIPO DE PLACA
    Número de placas
    Peso en gramos
    Amp. de positivo por hora

    Por placa.
    Por ampe-río-hora.
    Por metro cuadrado.
    Suministro en descarga
    Suministro en carga

    Plante.

    Blot.
    6
    1.120
    56
    30
    0,07
    17,0

    Tudor.
    5
    1.800
    75
    35
    0,09
    13,2

    Metaux.
    7
    1.100
    65
    25
    0,085
    15,4

    Bainville.
    6
    1.000
    50
    34,4
    0,6
    20,30

    Oxido.

    Fulmen.
    10
    413
    37

    27

    Pollak.
    6
    5.250
    65,5

    26

    Pescetto.
    7
    960
    59,5

    17,7

    Pope.
    8
    1.120
    74,5

    13,4

Reóstatos de carga y comprobación.—Para comprobar las indicaciones de los contadores en los domicilios de los abonados, empleáanse generalmente como resistencia, lámparas incandescentes, que además de ser pesadas y de manipulación nada cómoda, dan una precisión que deja mucho que desear, razones por las que desarrollase cada día más el empleo, en substitución del anterior procedimiento de comprobación de reóstatos de carga, entre los cuales merece mención especial el tipo construido por la casa M. Georgen, de Munich. El modelo, que no pesa más que 8 kilogramos, permite comprobar hasta 7 kilovatios; como estas resistencias no poseen ni inducción ni capacidad, pueden emplearse con cualquier clase de corriente y cualquier sistema de contadores. Los escalones de intensidad pueden introducirse en circuito de medio en medio amperio con ayuda de un interruptor instantáneo de funcionamiento seguro y de \( \frac{1}{10} \) en \( \frac{1}{10} \) de amperio hasta la intensidad máxima, gracias á un mecanismo de precisión contenido en el aparato.

Hidro-eléctrica del Arlanza.—Para constituir una Sociedad anónima así titulada y ejecutar un transporte de energía desde el río Arlanza, en Hortigüela, á Burgos, se ha abierto en el Banco de la