La Energía eléctrica (1904-05-10 00:00:00), página 14

construcción Oerlikon construyen los transformadores para postes. Con éstos es posible hacer una estación de transformación con poco gasto y sin recurrir á grandes trabajos; circunstancia muy importante para las redes de distribución, pues permite suministrar la corriente á cualquier punto sin preocuparse del establecimiento de una torre ó caseta de transformación demasiado costosa en proporción á la cantidad de energía.

Se construyen estos transformadores para postes y para las corrientes mono y polifásicas hasta 10 y 15 K. V. A. á las tensiones primarias normalmente empleadas.

Generalmente estos transformadores están montados entre dos postes, como se ve en la 1.a y 2.a figura. Para los tipos hasta 3 K. V. A., basta un solo poste. Para poder estar suspendidos estos transformadores, están encerrados en una caja de fundición. Las bobinas y núcleos están bañados en aceite; y como las cajas de fundición están herméticamente cerradas, embalando cuidadosamente los transformadores, se pueden expedir éstos con sus baños de aceite.

Las bornas primarias están formadas por cortacircuitos. El hilo fusible de éstos está en una cubierta de porcelana armada en forma de campana que está sujeta por un perno á la caja del transformador por medio de una pinza desde el suelo.

Sobre la variación de la distancia explosiva.

Mr. Bour ha establecido la relación \( U = k d^{\frac{2}{3}} \), en la que U es la tensión en voltios, k una constante que depende de la naturaleza del dieléctrico y de la forma de los electrodos, y d la distancia entre los electrodos; la experiencia ha confirmado la fórmula y ha encontrado una concordancia prácticamente suficiente.

Con electrodos planos, se tiene \( U = 3.300 d^{\frac{3}{2}} \)

los ensayos de Warren y de la Rue dan \( k = 3.495 \) voltios, y los de lord Kelvin \( k = 2.640 \) á 2.700.

Si se admite un rayo de un kilómetro de longitud, se encuentra que la tensión es de 40.000.000 de voltios.

En el caso de electrodos en forma de puntas, se tiene \( k = 2.400 \); esta cifra concuerda perfectamente con las distancias explosivas indicadas en el reglamento americano relativo á los ensayos de máquinas. Con electrodos planos y corriente sinusoidal, siendo U la tensión eficaz en voltios, se tiene: para la mica, \( k = 58.000 \) voltios; para la parafina, \( k = 20.000 \), y para la porcelana dura, \( k = 18.000 \).

INFORMACION

Sociedad anónima Hidroeléctrica Ibérica.—Con atención profunda y verdadera admiración hemos leído la bien escrita Memoria que el Consejo de Administración de la Sociedad anónima Hidroeléctrica Ibérica ha presentado á la Junta general de accionistas el 25 de Abril; Sociedad á la que cabe la gloria de haber inaugurado el primer transporte de energía que existe en Europa á 32.000 voltios de tensión.

Los cuatro saltos de agua que utilizará en la región vascongada la Hidroeléctrica Ibérica, dando un total de 17.100 caballos, costarán:

    Caballos.
    Pesetas.
    TOTAL

    3.600 de Quintana, á....
    993
    3.574.800

    3.600 > Andoain, á....
    993
    3.574.800

    2.700 > Cereceda, á....
    995
    2.681.100

    7.200 > Puentelarrá, á....
    796
    5.731.200

    17.100

    15.561.900

    Importe de la red de distribución de Bilbao.
    370.000

    SUMAN
    15.931.900