La Energía eléctrica (1903-09-25 00:00:00), página 24

Sociedad, en Junta que en 28 de Agosto celebró su Consejo de Administración, examinó las dos proposiciones del cobre para su red, que habían sido elegidas entre las nueve ofertas que á tal objeto se presentaron á concurso.

Después de detenido estudio y de conformidad con el parecer de la Junta técnica, adjudicó dicho material á la casa Kabelwerke Duisburg, de Alemania, que representa en Madrid D. Federico Vedder por ser la que, en condiciones más económicas, dentro de la bondad exigida, ha mejorado su primitiva oferta.

El citado cobre está recubierto con dos capas, para asegurar toda derivación de corriente. Tiene un peso total de cerca de 22.000 kilogramos y una longitud de más de 30 kilómetros.

El día 2 del corriente mes de Septiembre volvió á reunirse el Consejo para adjudicar la maquinaria de gas y de electricidad, habiéndolo hecho á favor de la Compañía Ibérica de Electricidad Thomson Houston, en lucha reñida, á que han concurrido setenta y ocho casas.

La instalación comprenderá tres grupos electrógenos, constituidos cada uno por un motor de gas pobre «Winterthur» y una dinamo de corriente continua.

Los motores de gas son de dos cilindros gemelos, con volante en el centro, y pudiendo suministrar una potencia normal y constante de 220 caballos, elevable á 240 para una marcha de doce horas consecutivas, con una velocidad de 175 vueltas por minuto. El grado de irregularidad es de 1,75.

Los gasógenos productores del gas pobre son de aspiración, en número de tres y de potencia en relación con la de los motores, y llevan como accesorios un generador de vapor, un recalentador de aire y un aparato depurador lavador.

El arranque de los motores se realiza por medio de un compresor de aire con su depósito de 800 litros de capacidad, á la presión de 12 atmósferas.

Las dinamos son tetrapolares, excitación slumt, con potencia normal de 150 kilovatios á la velocidad de 450 revoluciones por minuto.

La tensión normal será de 336 voltios, para distribución trifilar.

Las dinamos podrán sufrir sin calentamiento peligroso una sobrecarga de 35 por 100 durante cinco horas consecutivas.

Para la regulación del voltaje en los dos puntos, se instalará, según el sistema Thomson Houston, un grupo regulador formado por dos dinamos directamente acopladas, con potencia cada una de 19 kilovatios á 166 voltios y conectadas en serie.

Este grupo permitirá para la marcha en plena carga de toda la instalación durante cinco horas consecutivas, compensar en los receptores las diferencias de tensión en los dos puentes, que se originen, por una diferencia de carga en ellos de hasta 20 por 100 de la carga normal.

Este concurso ha tenido resonancia excepcional, y el haber acudido las mejores casas que á tales contrataciones se dedican, no dudamos que la instalación será inmejorable, con la que saldrán beneficiados los muchos accionistas consumidores que forman la Cooperativa eléctrica.

El terreno para la fábrica, que ya está elegido, se encuentra en el Ensanche, y dentro de muy poco se procederá á su urbanización y á la construcción del edificio, con objeto de poder inaugurar el servicio el próximo verano.

Círculo electricista de Valencia.—Ha aprobado este Círculo la proposición del profesor de Física y Química de la Escuela Superior de Comercio, Sr. Gil Sumbiela, y abre un concurso para premiar los mejores trabajos que se presenten sobre los siguientes temas:

1.º Medios para evitar desgracias por cruces ó roturas de conductores aéreos de energía eléctrica.

2.º Salvavidas para tranvías eléctricos.

Los premios consistirán en dos obras de arte, regalo de los excelentísimos señores Gobernador civil y presidente de la Diputación provincial.

Los autores de los proyectos conservarán el derecho de propiedad sobre los mismos.

Las Memorias y los dibujos se presentarán sin firmar, en pliego cerrado, con un lema igual al que se pondrá en un sobre lacrado, que contendrá los nombres y domicilio del autor. Si al escrito se acompañasen aparatos, deberá fijarse á éstos una etiqueta con el mismo lema.

Los trabajos deberán entregarse en el Círculo Electricista, calle de Libreros, núm. 2, 2.º, antes del día 20 de Octubre, en cuyo día se constituirá el jurado.

Tratándose de dos problemas de tanta actualidad como importancia, es de esperar que los técnicos dediquen algunas horas al estudio de esta labor merittísima, contribuyendo al progreso de la ciencia y á librar á sus semejantes de mortales peligros.—El presidente, Juan Soldevilla.