La Energía eléctrica (1902-10-10 00:00:00), página 22

Art. 2.º Los obreros deben tener un traje especial para el trabajo, que cambiarán por el de calle inmediatamente que lleguen al taller, volviéndose á poner éste á la salida.

Art. 3.º Se prohibe á los obreros llevar alimentos ó bebidas al taller, así como también el que fumen, bajo ningún pretexto, durante el trabajo.

Art. 4.º Tan pronto como se termine el trabajo, aún cuando no haya sido más que por muy poco tiempo, los obreros, después de cambiarse de ropa, deben lavarse la cara, jabonar y frotarse las manos, limpiarse las uñas, cepillarse los dientes y enjugarse la boca.

Art. 5.º Deberán tomar, los obreros, por lo menos un baño á la semana (con preferencia sulfuroso), y usar todo lo posible, como bebida, la leche.

Art. 6.º Se recomienda a los obreros que eviten con el mayor cuidado el abuso de las bebidas alcohólicas, porque los alcoholícos están mucho más expuestos que los que no lo son, á los inconvenientes que puedan resultar de la manipulación del plomo y sus compuestos.

Ponemos á la disposición de los industriales que nos los pidan, todos los ejemplares, que les hagan falta, de este anuncio-cartel.

Transporte de energía eléctrica á grandes distancias y altas tensiones en Europa.—Los siguientes datos que publica la revista suiza Schweizerische Bauseitung manifiestan cómo se va tomando en Europa el ejemplo de los Estados Unidos en el transporte, siguiendo largos recorridos, de la energía hidráulica, previamente transformada en corriente eléctrica de alta tensión.

Actualmente se construye una línea de 37 kilómetros que debe suministrar á la ciudad de Côme la corriente á una tensión de 20.000 voltios. La ciudad de Zaragoza recoge la energía de dos saltos de agua de 4.000 y 6.000 caballos, transportándola por líneas de 45 y 80 kilómetros-respectivamente, á la tensión de 30.000 voltios. La fábrica de Fure et Morge, recientemente inaugurada, á la proximidad de Grenoble, distribuye próximamente 7.000 caballos á varios distritos, tales como Voiron, Moirans, etc., con un recorrido de 50 kilómetros, por medio de una corriente de 26.000 voltios de tensión. La fábrica de Beznau toma del Aar 10.000 caballos, distribuyéndolos en un recorrido de 60 kilómetros, con una corriente de 25.000 voltios. Recientemente se ha sacado á subasta la construcción de una fábrica que debe ser edificada sobre el curso del Celina, destinada á distribuir una fuerza de 13.000 caballos, á 36.000 voltios, á Venecia, Udine, Pordenone y otras ciudades. La distancia máxima que hay que franquear es de 90 kilómetros. Todas las fábricas que sirven las citadas redes, producen corriente trifásica, á una tensión relativamente pequeña (algunos miles de voltios), elevándola por medio de transformadores á la tensión necesaria para la transmisión. Por último, citaremos la línea de Hochfelden Oerlikon, que hasta fines de 1900 transportó una corriente de 15.000 voltios, habiendo llegado en 1901 á transmitir, sin dificultad, una corriente de 30.000 voltios.

Preguntas y respuestas.

PREGUNTA II.—El art. 30 de las instrucciones reglamentarias de 23 de Julio de 1901 determina que, al proponer la admisión de un sistema de contadores, se describan las operaciones para verificarlo, así como los aparatos de medida necesarios para dichas operaciones, tanto en los laboratorios como en las instalaciones particulares, al comprobar la marcha de los contadores.

El art. 4.º del Real decreto de 26 de Abril de 1901, dispone que toda aprobación de contadores, conferida por el Gobierno, será publicada en la Gaceta y, aunque así se ha hecho, sólo se ha publicado la aprobación del sistema, pero se ha omitido la de las operaciones que hayan de practicarse para la verificación y la nota ó relación de los aparatos indispensables para el objeto.

¿Qué hay, pues, respecto á los contadores Schuckert y Aron? Análogo el primero en cuanto á su verificación, según creo, al Thomson, Luxche y Vulcanoy.

RESPUESTA II.—Opinamos como usted sobre lo de los contadores Schuckert y Aron. Los primeros deben equiparse para su verificación á los contadores Thomson, Luxche y Vulcanoy; como sobre el segundo nada hay legislado en concreto, lo natural es hacer en él las verificaciones que recomienda la técnica para asegurarse de su buena marcha y no especificando la ley este particular, claro es que queda al arbitrio del verificador el número y la clase de pruebas que han de ejecutarse. Después de verificado el isocronismo de los péndulos y dados los escasos elementos de que por regla general podrán disponer los verificadores, lo natural sería comprobar las indicaciones de las agujas del totalizador por medio de un voltímetro. Esto sería bastante exacto; pero si no dispone usted de ese aparato, emplee el amperímetro y un buen reloj de segundos. Conviene hacer las observaciones con carga mínima, media y máxima, calculando los errores y sus límites.

No es fácil que el aparato de relojería se desarregle de modo que no marque la diferencia de oscilación de los dos péndulos; pero si se sospecha algo de esto, no tiene usted otro remedio que contar las oscilaciones de cada péndulo, anotando el tiempo y las indicaciones del voltímetro ó amperímetro en serie con la corriente general, si se trata