La Energía eléctrica (1902-08-25 00:00:00), página 20

puede apreciarse que elevan el nivel ordinario en unos dos metros.

Tomando para el salto 0,30 metros menos con objeto de que la nueva presa no haga ningún regolfo y no perturbe ni modifique en lo más mínimo el régimen actual, quedará como desnivel utilizable \(8.76 \times 0.30 = 8.46\) ms., el que proporciona con receptores que den el 85 por 100 de rendimiento,

\[
\text{con 10 000 litros} \quad \frac{10\,000}{75} \times \frac{8.46}{100} \times 0.85 = 958.80 \text{ caballos}
\]
\[
\text{con 6 000 id.} \quad \frac{6\,000}{75} \times \frac{8.46}{100} \times 0.85 = 576.70 \text{ caballos}
\]

efectivos en las coronas de las turbinas.

Para aprovechar esta fuerza sin perjudicar en lo más mínimo los intereses del riego, se proyecta modificar el embalse actual, construyendo una nueva presa, aguas abajo de la existente y completamente independiente de aquélla.

Como el trozo de terrenos que el Excmo. Ayuntamiento de Murcia cedió á D. Enrique Villar está limitado en su parte N por la presa y embalse, y por el E. y S. por el barranco que se aprovecha para devolver al río el sobrante de la acequia de Barreras, ha sido preciso emplazar la fábrica en el sitio señalado en el plano con el fin de aprovechar dicho barranco para evitar la construcción del cauce de desagüe, pues la salida de las turbinas vierte directamente en el ya citado barranco.

Según se ha visto por los aforos efectuados, el gasto durante la mayor parte del año es de 1.000 litros por segundo; para él se ha calculado la sección del canal, habiendo tomado para calcular la velocidad la fórmula \(v = 63,24 \sqrt{R.\ I.}\) que Darey da para canales de las citadas condiciones, siendo \(R\) é / el radio medio ó hidráulico y la pendiente por m respectivamente.

La longitud del canal de toma es de 22,90 metros y está dividida en tres tramos; el 1.º de 5 metros de longitud, sigue la misma dirección que la presa, tiene una pendiente de un 2 por 100, con objeto de que no se formen remansos y en él se encuentra la casilla destinada para las compuertas y rejillas.

Para determinar su pendiente se ha tenido en cuenta que el buen funcionamiento de las turbinas exige llegue el agua al repartidor con una velocidad que no exceda de 0,50 m por segundo, por lo que se ha aceptado la de 0,0003 por m, que, con 24 m² de sección, da una velocidad de 0,46 y un gasto \(Q = 24 \times 0.46 = 10.040\) m³, ó sean 10.040 litros por segundo; para el trazado de la parte curva se ha tenido en cuenta que en su arranque debe ser tangente al tramo recto y terminar normalmente al distribuidor.

Siendo la fuerza máxima de unos 900 caballos efectivos, se disponen emplazamientos para cuatro turbinas centripetas y múltiples, capaces de producir cada una en su corona 300 caballos efectivos, aceptando ese exceso de fuerza para que cuando en las avenidas se eleve el nivel de aguas abajo, quede compensada esa pérdida con el mayor caudal de agua que podían absorber las turbinas, abriendo todas sus compuertas, que de ordinario habrán de permanecer en parte cerradas; en cuanto al tipo de turbinas y modo de instalarlas, se propone lo que se considera más á propósito para hacer menos sensibles las variaciones del salto.

Para atender á las intermitencias del agua durante los estiajes y como motores de reserva siempre, se propone la instalación de motores de gas pobre, sistema Crossley, y para la fabricación del gas los aparatos Downson, dispuestos para emplear las antracitas españolas de Peñarroya.

Entre las varias razones que se han tenido presentes para proponer el empleo de los motores indicados como máquinas de reserva, sólo haremos constar dos: es la primera la economía en el consumo del carbon, que puede limitarse á unos 500 gramos por caballo-hora, y la segunda no exigir personal especial para su manejo, que no tendría ocupación más que contados meses en el año.

Con objeto de que sean posibles todas las combinaciones entre una y otra clase de motores, se ha adoptado el sistema de instalar una transmisión general, de la que reciben su movimiento los alternadores, y la que á su vez es accionada por los motores hidráulicos ó los de gas, según sea preciso, pudiendo en caso necesario trabajar unas y otros acoplados en paralelo.

Con objeto de no tener en movimiento, inútil toda la transmisión estará dividida por medio de poderosos embragues, en seis partes, correspondientes á las cuatro turbinas y dos motores que se proyectan.

El presupuesto de la instalación asciende á pesetas 997.342,42, siendo el gasto anual de 250.000 pesetas.

La tarifa para el alumbrado es la siguiente:

    Lámpara
    5 bujías, al mes
    1,50 pesetas.

    10
    2,50

    16
    3,50

    25
    4,50

    32
    5,50

Las lámparas de arco á precios convencionales. En los contratos para el suministro del alumbrado