La Energía eléctrica (1902-06-25 00:00:00), página 11

Este tipo de turbina es muy empleado en América, principalmente á causa de su autorregulación, y porque la salida del agua por el centro del motor reduce mucho el torbellino. Desgraciadamente, estas turbinas son de difícil construcción y presentan un gran número de inconvenientes.

Existe otro tipo de turbina mixto que es resultado de la combinación de la turbina axial y una de las dos disposiciones de la turbina radial (centrífuga ó centrípeta). Es de uso corriente el tipo llamado Americano, que resulta de la combinación de la turbina paralela y la centrípeta, en la cual la vena líquida pasa á través de la turbina, siguiendo una dirección radial. Estos motores presentan las ventajas que hemos citado para las radiales centrípetas.

En América, donde la fuerza hidráulica es abundantísima, se emplean las turbinas mixtas, que permiten un gran consumo de agua con las de pequeño diámetro; esta disposición da una velocidad suficiente para verificar el acoplamiento económico con las generatrices de energía eléctrica, aun en el caso que trabajen á bajas presiones.

Cuando se suprime bruscamente la carga sobre el arco de una turbina sin cerrar el distribuidor, la velocidad puede tomar un valor doble con turbinas paralelas, y en las radiales centrifugas aún puede ser mayor el acrecentamiento; en las radiales centrípetas este aumento en el caso indicado es solamente de un 30 por 100.

En nuestra Península, donde se dispone á menudo de saltos de gran altura y de pequeño gasto, según las estaciones, se emplean de ordinario los motores de impulsión de eje horizontal y directamente acopladas á las dinamos; la alimentación se hace por uno ó dos tubos, cuya abertura se regula por una compuerta en forma de lengua que hace funcionar el mismo aparato.

Hasta el presente puede decirse que la regularización de las turbinas no ha recibido una solución definitiva, lo cual explica las numerosas tentativas de los constructores en crear un aparato que responda á todas las exigencias prácticas. Hagamos constar que en una misma central, turbinas idénticas, provistas de un mismo sistema de regulación y colocadas en condiciones iguales, presentan marchas diferentes, y de aquí una tendencia que consiste en fiar la regulación á modelos determinados y otra tendencia que prefiere en las instalaciones eléctricas turbinas desprovistas en absoluto de reguladores automáticos, eligiendo un tipo de motor (turbinas mixtas) que presente por sí mismo una marcha regular para variaciones de carga comprendidas entre los límites que da la práctica.

En algunos casos, á causa del desarreglo en la marcha una vez instalados, han tenido que suprimirse por completo los reguladores; en algunas centrales se ha dado la preferencia á una batería de acumuladores, la cual puede proporcionar un excelente regulador. En otras centrales hidroeléctricas se han adoptado ventajosamente una doble regularización independiente para cada motor y otro sistema para todos en conjunto, y al efecto se emplean motores eléctricos que accionan sobre el resorte del regulador de bolas, obrando sobre la distribución ó en el engranaje del servomotor, de que está provista cada turbina. Estos pequeños motores eléctricos están bajo la dirección del electricista encargado del cuadro de distribución.

Fig. I