La Energía eléctrica (1902-10-25 00:00:00), página 11

Si no existe la referida proporcionalidad, es evidente que en las bobinas B se producirá una fuerza electromotriz alternativa y una corriente de la misma naturaleza, cuya frecuencia será tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia entre la velocidad del campo y la frecuencia de la corriente; es lo que sucede en las máquinas asincrónicas.

Para obtener el referido campo magnético deformable y giratorio, no son necesarios varios circuitos eléctricos, basta uno solo, á condición de que los A de él derivados tengan una diferencia de fase producida por una capacidad, por ejemplo; es otra manera de producir una máquina asincrónica.

(Continuará.)

Instalación eléctrica interesante.

En el campo que aun hoy, con encarnizada lucha, sostiene la corriente continua con la alternada para el transporte de la energía á distancia, ocupa lugar avanzado la instalación eléctrica por corrientes de la primera categoría de San Mauricio á Lausanne; cuando la mayoría parecía otorgar la preferencia á la corriente polifásica, M. René Thuri, el campeón de la continua, establece y demuestra las ventajas de la primera sobre la segunda, y anuncia que en un transporte á Ginebra elevará la tensión de la continua á 70.000 voltios. No es de extrañar, pues, que dicha instalación haya llamado la atención de los electricistas, ya que lo nuevo, lo que marca un paso más, efecto de la selección y preferencia, es perfeccionamiento, por lo cual nos vemos obligados á dar en estas columnas lo más saliente e interesante de tan notable instalación.

El proyecto ejecutado consiste en el transporte de 5.000 HP. á la distancia de 56 kilómetros; la instalación de que nos vamos á ocupar podrá, el día en que las necesidades de la población de Lausanne lo requieran, elevarse á 15.000 HP., para lo cual las obras hidráulicas construidas permitirán aprovechar los 45 metros cúbicos de gasto en los 33 metros de altura del salto del río Rhône, con sólo el aumento de obras para la conducción á presión e instalación eléctrica de otras dos unidades idénticas á la que hoy funciona. Conocida es la causa donde radica la mayor aceptación de las corrientes alternas, y singularmente las trifásicas; el empleo del transformador estático permite elevar en el punto de origen el potencial en forma que se le pueda mandar á cierta distancia por un conductor de pequeña sección; otros transformadores en el punto donde ha de aplicarse la energía, proporciona la corriente al potencial deseado. Pero cuando la distancia es muy grande para hacer el transporte económico, hay que emplear una tensión elevadísima, y los efectos de inducción de la corriente sobre sí misma, y lo complejo de los cuadros de distribución, hacen perder á este sistema sus principales ventajas, y, por tanto, el no ser necesario el empleo de tres hilos; las condiciones de aislamiento más fáciles, puesto que dependen de la diferencia de potencial máxima; que en las corrientes alternas es 1,4 veces la fuerza electromotriz eficaz; el mantener constante en la central la corriente; la pérdida en la línea R1² constante, cualquiera que sea el consumo; la variación de la tensión proporcionada á la potencia utilizada; la facilidad por la simple colocación en serie de obtener elevados voltajes, sin que realmente los sufran los enrollamientos de las máquinas, y, por último, la sencillez de los cuadros de distribución, han justificado plenamente la acertada elección de la corriente continua, que ha permitido asegurar los resultados de la explotación y una economía en los gastos totales de más de un millón de pesetas.

Antes de entrar en la descripción de las particularidades más salientes de la instalación, señalaremos como más notable qué razones completamente ajenas á las condiciones técnicas del problema han determinado emplear para la distribución las corrientes polifásicas.