La Energía eléctrica (1903-11-10 00:00:00), página 22

En vías de constituirse nuevamente la Liga, Asociación ó Sociedad de Compañías de electricidad, gracias al tesón y constancia del inteligente director de la Compañía Aragonesa, Sr. Corella, persiguiendo los mismos ideales á que aspiraba la Asociación de la Industria eléctrica, muerta en realidad por agotamiento progresivo de sus fuerzas, es ya inútil la continuación del Boletín, que desde este mismo número suprimimos, poniendo el espacio por aquél ocupado en la Revista y todo el que se necesite, al servicio de la nueva Asociación, que nos ha distinguido aceptando incondicionalmente nuestro sincero ofrecimiento.

Prescripciones para las instalaciones eléctricas alemanas.

(CONTINUACIÓN)

g) Los conductores aéreos, así como todo aparato ligado á ellos deben estar instalados de manera que no pueda uno tocarles sin ayuda de medios especiales.

h) Siempre que con los conductores aéreos se emplean los transformadores, se observarán las prescripciones del apartado b).

i) Para las protecciones de las redes telegráficas ó telefónicas, se tendrá en cuenta á las prescripciones emitidas por la ley sobre los telégrafos del Imperio alemán del 6 de Abril de 1892, y para las líneas telefónicas á las de 18 de Diciembre de 1899.

XXIV.—ENTRADA DE LOS CONDUCTORES EN LOS EDIFICIOS

Para la entrada de los conductores aéreos en los edificios, será preciso ó introducirlos á través del muro, de manera que estén colocados libremente, ó servirse de aisladores.

Instalaciones en los edificios.

Edificios en general.

XXV.—INSTALACIONES DE LAS GENERATRICES, MOTORES Y TRANSFORMADORES

a) Las dinamos, los electromotores y conmutatrices, etc., deben estar instalados de manera que en marcha normal sea imposible comunicar el fuego á materias inflamables por chispas que puedan producirse.

b) Todo contacto posible de un circuito á baja tensión con una tensión peligrosa, debe ser evitado, y en todo caso, se deben prever disposiciones especiales que hagan éste contacto inofensivo, por ejemplo, produciendo por medio de disposiciones de seguridad la interrupción de corriente, ó bien comunicando con tierra de una manera permanente puntos apropiados del circuito.

XXVI.—CONDUCTORES EN GENERAL

a) Los conductores deben ser instalados de manera que permitan ensayos en todo tiempo y sobre toda la longitud y facilitar un reemplazamiento.

b) Los conductores instalados de una manera fija y pudiendo estar sujetos á deterioros mecánicos ó encontrándose al alcance de la mano, deben estar protegidos de manera que permitan una circulación del aire á su alrededor.

Los tubos pueden servir de conexiones. Los cables bajo plomo ó con envoltura metálica, así como todos los conductores en las centrales eléctricas, no están comprendidos en estas prescripciones.

c) Los conductores y flexibles no deben ser unidos á los conductores fijos más que con enlaces fácilmente desconexibles (Ver. XII).

d) La unión de los conductores entre ellos ó con las derivaciones deben hacerse con a ayuda de soldaduras, contactos de rosca, ó de otros medios equivalentes. Las derivaciones de los conductores múltiples (VIII) deben estar hechas por medio de contactos colocados sobre zócalos aislantes.