La Energía eléctrica (1902-10-25 00:00:00), página 16

á una tensión de 25.000 voltios, y van sostenidos por tubos encastrados en hormigón de asfalto; el aislamiento así obtenido medido para una corriente de 25.000 voltios, se puede considerar como perfecto.

Colocados los dinamos en serie, el amperómetro y el voltímetro van sobre cada grupo en tal forma, que el único aparato que maniobra es el interruptor de cortacircuito: al dejar de funcionar un grupo, el interruptor pone fuera de circuito á la línea y al grupo sobre el que va colocado; para hacer que funcione de nuevo, basta poner en movimiento á la turbina: cuando el amperómetro marca 150, se intercala el grupo en el circuito, que como está á la misma intensidad, no se produce el chispazo de cierre.

En la práctica, ningún grupo marcha á tensión superior de 2.000 voltios.

Los pararrayos están reunidos en una habitación fuera de la casa de máquinas. Cada polo va á un poste de pararrayos que lleva tres brazos paralelos y un pararrayos especial cuya patente posee la Compañía Industrial Eléctrica de Génova.

Línea de transporte.—Como ya hemos dicho, es de 56 kilómetros; está constituida por un circuito único formado por dos cables de cobre de 150 milímetros de sección total.

Estos cables están sostenidos sobre aisladores de porcelana garantizados á una tensión de 50.000 voltios Como se ve en la fig. 8 están formados por dos partes superpuestas, una exterior de triple campana, y otra interior que se une á la escarpia con un mastic á base de litargirio glicerina.

Entre los dos conductores de alta tensión, la línea lleva un circuito telefónico.

El aislamiento de la línea ha sido comprobado á 25.000 voltios, empleando una máquina especial de 25.000 kilovatios, sistema Thuri. La corriente de paso fué de 0,003 amperes, lo que da un aislamiento de \( \frac{200,00}{0,003} = 66,66 \) megohmios. La comprobación se hizo á la temperatura de 12 grados centésimales, al día siguiente de uno lluvioso. La resistencia óhmica es de 13, lo cual corresponde á una pérdida menor de 10 por 100. En la instalación que describimos, tan particularmente interesante, lo es aún más porque con ella se han hecho experiencias con el objeto de comprobar si sería posible el empleo de un solo hilo de línea, consiguiéndose el retorno por tierra, lo cual reduciría el gasto de cobre á un cuarto, puesto que la resistencia de la tierra es despreciable, y resolvería el problema del transporte económico de energía á cientos de kilómetros. El cierre por tierra no parece presentar inconvenientes serios; hasta ahora los ensayos no han podido ser completos, pero permiten confiar que en caso de necesidad, provisionalmente podrá emplearse un solo hilo de línea y la tierra como hilo de retorno.

Estación receptora.—En la estación receptora de Pierre de Plan funcionan cinco motores de los diez que se instalarán cuando la necesidad del consumo lo exija; de los cinco motores, cuatro están acoplados directamente á los alternadores destinados á dar la energía eléctrica á circuitos especiales, uno para el alumbrado y otro para proporcionar fuerza motriz.

Estos alternadores pueden ser movidos por motores de vapor, instalados, para prever el caso

Fig. 9.