La Energía eléctrica (1903-12-10 00:00:00), página 7

Con defectos ó averías de una resistencia elevada, la exactitud del método disminuye, naturalmente, en grandes proporciones; si la pérdida tiene muy poca resistencia, se obtienen resultados excelentes aun operando en cables de muy poca longitud.

Ejemplo.—Un trozo de hilo de 1 mm. recubierto de gutapercha, longitud 10 metros, defecto constituido por un clavo que perforó la capa aisladora y tocó ligeramente el conductor. Los extremos podían unirse directamente á las bornas K₁ K₂ del puente, la medida de la resistencia del rizo ó hilo circular era inútil, la fórmula de Murray se empleó directamente, relacionando x é y expresados en unidades, de longitud

\[
x = \frac{1034 \cdot 10}{10000} = 1m,034 \\
y = \frac{8978 \cdot 10}{10000} = 8m,978 \\
x + y = 10m,012
\]

La longitud real era de 10 metros.

SANCHO LÓPEZ

LA TELEGRAFIA SIN HILOS SISTEMA DE FOREST

DURANTE algún tiempo muchos esfuerzos se han dirigido hacia la producción de un aparato receptor que pudiese eliminar el cohesor y proporcionar al mismo tiempo un medio más seguro y más rápido que indicase el paso de corrientes electromagnéticas. El cohesor, como ya se sabe, retarda el paso de una corriente local, hasta que las limaduras de que se compone se van colocando en contacto más íntimo por la acción de oscilaciones eléctricas recibidas con lo que la resistencia se disminuye, desde millares hasta decenas de ohmios, y permite entonces á la corriente local que pase á través del circuito.

En los cohesores usuales rellenos de limaduras de plata, la resistencia se sostiene en su valor mínimo por un espacio de tiempo largo después de la última oscilación de la corriente, y para restablecer la gran resistencia normal en el circuito local es preciso descohesar las limaduras, bien por mecanismos electromecánicos, ó bien por medios puramente mecánicos. Un cohesor de este sistema que actúe sobre un revelador y aparato impresor Morse, necesita un espacio de tiempo apreciable desde el instante en que las primeras ondas actúan sobre el sistema resonador, del cual forma parte, y la recepción del siguiente grupo de ondas. En gran parte esto es debido al retardo ocasionado por la restauración de las limaduras á su estado normal por medios mecánicos y á la constante de tiempo del revelador.

Otro inconveniente del cohesor ordinario es debido á los circuitos dobles, necesarios para operar con el receptor Morse, y una cuarta dificultad se origina en los chispazos que se producen entre las limaduras, que dan lugar á oscilaciones que á su vez emiten corrientes minúsculas eléctricas, que ocasionarán pequeñas impresiones en la cinta Morse, á menos que para evitarlo se ejerza un cuidado extremado.

El Dr. Lee de Forest, en unión de Mr. E. H. Smythe, ha inventado un aparato para recibir, transmitir é indicar ondas electromagnéticas, en el cual la oscilación eléctrica forma una resistencia en el responser, como se ha llamado al aparato acusador de ondas del sistema de Forest Smythe, en lugar de amenguarla como en el cohesor de limaduras, y, sin embargo, el responser no es un anticohesor, sino que está fundado en las leyes de electrolisis producida por corrientes de alta frecuencia. La resistencia del circuito, inclu-