La Energía eléctrica (1902-11-25 00:00:00), página 25

BOLETÍN
DE LA
Asociación de la Industria Eléctrica de España.

La correspondencia relacionada con la Asociación, debe dirigirse al Sr. Presidente de la misma D. José Batlle, Serrano, 26, ó al Sr. Secretario, D. Salvador de Casas y Castilla-Portugal, Divino Pastor, 7 duplicado.

NOTICIAS

Sociedad eléctrica de la Vega granadina.—Con objeto de aprovechar un importante salto situado en el río Monachil, aguas arriba del pueblo del mismo nombre y distante unos siete kilómetros de Granada, se ha constituido en esta capital andaluza una Sociedad anónima con el título que encabeza estas líneas.

La diferencia de nivel entre el punto designado para el emplazamiento de la presa y el de unión entre el canal de conducción y la tubería, es de metros 212,40, y, descontando las pendientes necesarias, queda un salto neto de 187 metros; y contando con un caudal mínimo de 1.000 litros por segundo de tiempo, obtendráse un salto de más de 1.800 caballos de fuerza.

El canal tendrá una longitud de 3.122 metros; la casa de máquinas se construirá para la colocación en ella de cuatro grupos de 600 caballos cada uno, de los cuales el último quedará como reserva; las turbinas se proyectan de eje horizontal, tipo radial de libre desviación, provistas de regulador automático de velocidad de gran precisión, calculándolas para guiar á la misma velocidad que los alternadores, para facilitar el acoplamiento debido con éstos.

Teniendo en cuenta que la energía producida ha de ser transportada por varias líneas y á distancias muy distintas, se ha preferido el empleo de la tensión de 8.800 voltios á elevar ésta hasta un límite de 20 ó 30.000, al que, como saben nuestros lectores, se ha llegado ya en España, en la importantísima instalación que está actualmente montando en Zaragoza el ilustrado Ingeniero de Caminos señor Grasset.

La corriente á la tensión dicha de 8.800 voltios, será producida en alternadores trifásicos de 410 kilovatios cada uno, de los cuales tendrá su excita-triz montada en la prolongación del mismo árbol del alternador.

La nueva Sociedad pretende distribuir luz y fuerza, además de en Granada, los pueblos siguientes de su provincia:
Gabia la Grande, Gabia la Chica, La Zubía, Alhendín, Churriana, Otura, Monachil, Huétor, Armilla, Gójar, Ogíjares, Dílar, Cúllar Vega, Cajar, El Padul, Dúrcal.

El presupuesto total de la instalación no llega á 1.000.000 de pesetas. Todo el material de la misma será suministrado por la Casa Alioth, de Munchenstein (Suiza), cuyo merecido crédito es garantía cierta de la bondad de aquélla.

El primer Consejo de Administración de la mencionada Sociedad, ha quedado constituido en la forma siguiente:
Presidente, D. Benito García de Villalón.
Secretario, D. Francisco de S. Roca Sánchez.
Tesorero, D. Francisco del Saz Abaíñon.
Suplentes: D. Emilio Aragón Rodríguez de Númenea, D. Diego Sánchez Mendo, D. Andrés Montes Díaz, D. Máximo Koch, D. Manuel Beltrán, don Juan Monserrat y Vergés, D. Manuel del Saz, y Administrador gerente el Sr. D. Manuel Tejeiro, persona que goza de reputación y prestigio en Granada.

Aunque van adelantados los trabajos de esta importante instalación que está llamada á contribuir tan poderosamente al desarrollo de la vida industrial de la provincia de Granada, no se inaugurará hasta mediados del año que viene.—E. G.

Lámparas eléctricas «B y C».—Ha empezado á funcionar la fábrica de la Sociedad anónima constituida para la explotación de las expresadas lámparas eléctricas «B y C».

Estas se construyen para todos los voltajes, dan toda clase de intensidades lumínicas, de muy variadas formas, y admiten, como las corrientes, la posición horizontal, vertical é intermedia; son de reducido consumo específico; se adaptan, sin mo