La Energía eléctrica (1903-03-10 00:00:00), página 2

correspondiente á una corriente que avance 10° sobre la diferencia de potencial V en los terminales, puesto que para ese alternador particular la diferencia de fase entre E y V valía 10°. La única caída de potencial que existe es la óhmica, que es proporcional á I.

La corriente producida por el compensador, es decir, la que circula por el circuito c' c, (figura 2.a), la haremos pasar por los inductores de la excitatriz, que deberá estar provista de un devanado suplementario.

El diagrama de las conexiones es el de la (fig. 5.a) A es el alternador y E la excitatriz con su doble devanado inductor. R y R' son dos reóstatos para regular de una vez la excitación, y P P' el compensador.

Supongamos ahora que por cualquier causa el factor de potencia del circuito de trabajo del alternador disminuye y que, en su consecuencia, la corriente I retarda sobre la diferencia de potencial en los terminales V, 20° por ejemplo. La (fig. 1.a) indica que por este motivo ocurrirá una caída de potencial de un 12 por 100.

Pero si la corriente retarda 20° sobre la diferencia de potencial, ocurrirá que el máximo de ella se verificará, no cuando el cuadro esté en la posición normal á P P', sino 30° después, ó sean 20° de retraso con respecto á V, más 10° que hay de retraso de V con respecto á E, y la (fig. 4.a) demuestra que el compensador produce una f. e. m. y, por consiguiente, una corriente en el circuito c' c que circulará por los inductores de la excitatriz gracias al devanado suplementario y reforzará la excitación del alternador de un modo sensiblemente proporcional á la ordenada de la curva de la (fig. 4.a) correspondiente á la abscisa de 30° (1).

De la semejanza grande de las curvas de las (figs. 1.a y 4.a) (la segunda es sinusoidal y la primera lo es muy sensiblemente) se deduce que el compensador producirá en la excitación del alternador incrementos positivos ó negativos, proporcionales á las caídas de tensión que en él produzcan los cambios del factor de potencia del circuito de utilización y automáticamente.

Respecto á la caída óhmica, también la corrige el compensador, puesto que cuando aumenta la corriente aumentará H y será mayor la corriente que produzca el compensador. Solamente para el caso particular y rarísimo en la práctica de que I esté en fase con E, siendo las ondas positivas iguales á las negativas, cualquiera que sea H, la corriente del compensador será nula. Siendo la caída óhmica enteramente despreciable en la práctica para buenos alternadores, esto no tiene importancia.

Mr. Baum no emplea exactamente la disposición indicada en la (fig. 5.a), sino una ligera variante, la de la (fig. 6.a).

La corriente producida por el compensador C, sirve para excitar una pequeña máquina de 500 vatios M, cuya corriente es la que hace variar la excitación de la excitatriz E, gracias al devanado N., y, por consiguiente, la del alternador A. R, R' y R'' son los reóstatos para el arreglo. En particular, el R'' sirve para hacer variar el tanto por ciento de la regulación.

Analizando más detenidamente este procedimiento de regulación del voltaje, resulta que el compensador introduce armónicas superiores en la f. e. m. del alternador.

En efecto, la corriente producida por dicho aparato es una función periódica del tiempo que

(1) Decimos sensiblemente porque los alternadores trabajan ordinariamente antes del codo de la curva del magnetismo y puede considerarse ésta como rectilínea. Los flujos son, pues, proporcionales á las fuerzas magneto-motrices, y en la excitatriz somos dueños de hacer que ocurra lo mismo.