La Energía eléctrica (1903-03-10 00:00:00), página 12

men en una apreciación de conjunto sobre el régimen del curso de agua. En seguida se procede á determinar la potencia neta de que se dispondrá en la fábrica. Para esto hay que considerar dos casos:

A. No se utiliza reserva hidráulica (caso general.)
B. Hay posibilidad de crear una reserva hidráulica.

A. En el primer caso, la potencia disponible, vendrá determinada por el gasto minimum minimorum, bajo la altura de caída determinada en el estudio preliminar. Se comprende fácilmente que es expuesto y aun muy sujeto á error, el tomar como base el gasto medio anual, porque: «la potencia utilizada, no varía con la potencia disponible, como en las industrias electro-metalúrgicas». En otros términos, siguiendo las definiciones que Mr. R. Tavernier propuso, tan sabiamente, en el Congreso de la «Houille blanche», diremos que es necesario tomar para el cálculo de la potencia de la fábrica, una cifra inferior aún al gasto característico de estiaje y no ya el valor del gasto característico medio.

El primero, á quien Mr. Tavernier llama estiaje industrial es, en este caso, el máximo que hay que admitir; el segundo, que da la potencia límite, es el que habría que tener en cuenta, en el caso de que la fábrica se quiera entregar á operaciones susceptibles de intermitencias, como electro química ó electro-metalúrgica.

Con todo lo dicho llegamos á un número P de caballos disponibles, en el árbol de turbinas. Antes de todo cálculo de línea habrá que contar con distribuir el 75 por 100 de estos caballos. Esta cifra del rendimiento queda justificada por el hecho de que el rendimiento total de un transporte depende sobre todo del rendimiento de la línea, puesto que el de los aparatos permanece sensiblemente el mismo cualesquiera que sean la distancia y la importancia del transporte de energía. Como el rendimiento de la línea oscila generalmente entre 85 y 90 por 100, según la pérdida tolerada, resulta de aquí que, el rendimiento total de un transporte de energía en plena carga, es proximadamente de 75 por 100.

Lo que se demuestra por el siguiente cálculo:

    Generadora.
    Transformador elevador.
    Línea.
    Transformador reductor.
    Rendimiento total.

    0,92
    × 0,97
    × 0,85
    × 0,97
    = 0,734

    0,90

    = 0,778

Se comparará la cifra de los caballos que se pueden distribuir y se llegará á la venta probable de A caballos veinticuatro horas, B caballos diez ó doce horas, así como C caballos de alumbrado; es de observar que los caballos diez horas se detienen durante una gran parte del año, en el momento en que comienza el alumbrado.

Con todo esto queda visto cuan fácilmente, cuando no existe reserva hidráulica, se puede prejuzgar la potencia que podrá ser distribuida.

B. Cuando es posible crear una reserva hidráulica, es necesario, ante todo, darse cuenta de la importancia que pueda tener. Según esta importancia, puede servir á dos fines:

1.º Atender á la insuficiencia del gasto, durante el período de la sequía.
2.º En bajas aguas, acumular, durante ciertas horas del día, el gasto inutilizado para restituirle en las horas de gran carga.

El primer empleo exige una reserva ó depósito bastante importante. Este deposito no puede crearse, apenas, más que en los grandes saltos que ponen en movimiento pequeños volúmenes de agua (Lancey, Laffrey), y muy excepcionalmente en los saltos pequeños (fábrica de la Quenille sobre el Sioule). Como la capacidad del depósito es conocida no hay más que determinar la mayor duración probable de la sequía, y el cociente de una por otra nos dará el cubo de agua disponible por día, además del gasto mínimo. Este modo de utilización de una reserva de agua