La Energía eléctrica (1902-10-10 00:00:00), página 21

perceptible por la corriente ordinaria, es una indicación que son muy delgados para el trabajo que tienen que hacer, y deben reemplazarse por otros más gruesos. Los conductores desnudos, no cubiertos ó expuestos, deben estar siempre á la vista; pero fuera del alcance de las personas, pues al tocar casualmente ó poner en estos alambres cuerpos conductores, puede cortarse el circuito, lo que resultaría en una generación repentina del calor, debido al aumento de la corriente en los conductores que no están adaptados para conducirla con seguridad.

No podemos encarecer demasiado la necesidad que hay de resguardar el circuito de la presencia de la humedad y del uso de la «tierra» como parte del circuito. La humedad causa la pérdida de la corriente y la destrucción del conductor para la corrosión electrolítica, y el uso, sin el cuidado necesario, de la «tierra» como parte del circuito, tiende á aumentar todos los peligros y dificultades. Los peligros principales de toda aplicación nueva de la electricidad resultan de la ignorancia y falta de experiencia de parte de los que suministran y ejecutan la instalación necesaria. La mayor seguridad es el empleo de mecánicos y electricistas experimentados y diestros para este trabajo.

La máquina dinamo eléctrica.—1. La dinamo se debe colocar en lugar seco.—2. No debe estar expuesta al polvo ni á basuras.—3. Debe estar perfectamente limpia y las chumaceras bien engrasadas.—4. La aislación de sus bobinas y conductores debe ser prácticamente perfecta.—5. Todos los conductores en la sala de los dinamos deben estar perfectamente aislados, sólidamente dispuestos para el examen frecuente y marcados con una marca ó número especial.

Los alambres.—6. Todo conmutador que se emplee para cortar la corriente, debe construirse de modo que, cuando se mueva y se deje, no pueda formarse un arco permanente ni calentarse.—7. Toda parte del circuito debe determinarse de manera que el tamaño del alambre que se use esté en la debida relación con la corriente que tenga que llevar, y todas las juntas con conductores más pequeños deben llevar un fusible de seguridad ó protector adecuado, de manera que ninguna parte del conductor pueda nunca alcanzar una temperatura que pase de 150° Fahrenheit, ó sea 65 1/2 C.—8. En circunstancias ordinarias se deben usar circuitos metálicos completos; el empleo de las cañerías de gas ó de agua para completar el circuito no se debe permitir en ningún caso.—9. Los alambres descubiertos que pasan por encima de las casas no deben estar á menos de siete pies sobre el tejado, y los alambres que atraviesan las calles deben estar á una altura suficiente para que puedan pasar por debajo sin tropezar las escaleras salvavidas y aparatos de salvamento en casos de incendio.—10. Es esencial que toda junta sea mecánica y eléctricamente perfecta y esté soldada.—11. La posición de los alambres debajo de tierra debe indicarse con toda claridad; se deben colocar en primer lugar con objeto de que se puedan examinar y componer con facilidad siempre que sea necesario.—12. Todos los alambres que se emplean para el uso en el interior de las casas deben estar eficazmente aislados, ya sea por medio de una cubierta en toda extensión de alguna composición aisladora, ó si están descubiertos, deben estar debidamente colocados en lo alto y descansar en soportes aislados.—13. Cuando estos alambres pasen por techos, suelos, paredes ó tabiques, ó en donde se crucen ó pueden tocar masas metálicas, como vigas de hierro ó tuberías, deben estar completamente protegidos por una capa de protección adicional, y en casos en que estén expuestos á corrosión por cualquier causa, deben estar encerrados en cubiertas de alguna materia dura.—14. Cuando los alambres de dentro de una casa no están á la vista, como, por ejemplo, si están debajo del suelo, deben estar resguardados de una manera adecuada de averías mecánicas, indicándose claramente su posición.

Instrucciones relativas á la fabricación y reparación de los acumuladores de electricidad.—(Continuación).—Véase el núm. 4 del 25 de Agosto, pág. 102.

Hacer que los obreros sean visitados por un médico inmediatamente que se noten los primeros síntomas de intoxicación. También deben hacerse por los médicos visitas periódicas.

Aconsejamos á los industriales que se ocupan en la fabricación ó reparación de acumuladores de electricidad, que fijen las instrucciones siguientes, que dirigimos á los obreros:

«Asociación de los industriales de Francia contra los accidentes del trabajo.»

Fundada en 1883 y declarada de utilidad pública por decreto de 8 de Abril de 1891, calle de Lutèce, 3, Paris.

Instrucciones para los obreros ocupados en la fabricación ó reparación de acumuladores de electricidad.

Artículo primero. Se recomienda á los obreros ocupados en la fabricación y reparación de acumuladores de electricidad, en interés de su salud, la mayor limpieza y sobriedad posibles.