La Energía eléctrica (1902-10-25 00:00:00), página 29

BOLETÍN
DE LA
Asociación de la Industria Eléctrica de España.

La correspondencia relacionada con la Asociación, debe dirigirse al Sr. Presidente de la misma D. José Batlle, Serrano, 26, ó al Sr. Secretario, D. Salvador de Casas y Castilla-Portugal, Divino Pastor, 7 duplicado.

LOS LIMITACORRIENTES

El director técnico de la Eléctrica Mahonesa, D. Francisco F. Andreu, sostiene en su escrito de 17 de Junio, que los limitacorrientes «D. Cervera» que fabricamos, son malos porque van montados sobre madera.

Posteriormente, con fecha 19 de Septiembre, al regresar de su viaje del extranjero, manifiesta su convencimiento, aún mayor, de que los limitacorrientes en general, no garantizan los intereses de las Empresas, y en particular son malos los que están montados sobre madera. Este, que era el único defecto que hasta ahora imputaba á los nuestros, aparece ya como principal, acompañado de varios importantes que no menciona y haciendo resaltar sus pésimas cualidades, añadiendo que tuvo que retirar algunos completamente inútiles antes del mes de funcionar.

Este aumento de imperfecciones que se nota del uno al otro escrito, no puede explicarse fácilmente, existiendo además evidente contradicción entre sus actuales afirmaciones y las expuestas en cartas que se conservan en nuestro archivo.

Debe recordar el Sr. Andreu que en Enero del 97 pidió los primeros limitacorrientes, y en Septiembre del mismo año decía que la exactitud del aparato era buena, tanto que acusaba los aumentos de voltaje y las pérdidas por derivación á tierra. Confirmó esta favorable impresión con un nuevo pedido de aparatos realizado en Octubre, y si bien es cierto que en Agosto de 1900, es decir, á los tres años manifestó que no podía usar los aparatos montados sobre madera, porque no le daban resultado, él mismo tuvo la atención de explicar las causas de su prematura inutilización, indicándonos que «por estar situada la isla de Menorca en el golfo de León y ser muy baja, los Nortes la perjudican mucho, en términos tales, que después de un vendaval queda todo cubierto de una delgada capa de sal, que unida á la humedad del clima, destruye mucho los aparatos eléctricos, siéndonos imposible usarlos montados sobre madera».

La opinión imparcial dirá cómo debe calificarse un aparato que, según afirma quien lo utiliza, funciona con exactitud, y que aun colocado en tan desfavorables condiciones como las expuestas, se inutiliza al cabo de tres años, exigiendo á la Central para su entretenimiento un gasto inferior al que el abonado satisface durante el mismo tiempo por la reposición de las lámparas correspondientes á su capacidad.

Es indiscutible que sería muchísimo mejor, no sólo para los sitios húmedos, sino hasta para los secos, utilizar para su montaje otro material, como pizarra, porcelana ó mármol; pero el factor económico, muy digno de tenerse en cuenta, exige la madera. Así lo solicitan las Empresas, así funcionan en el interior, y á la intemperie, en las regiones de la Península de climas más opuestos, y así se construyen y construirán hasta que las Centrales eléctricas estimen que conviene á sus intereses satisfacer el aumento de precio que exige una envuelta de otra naturaleza. Si al Sr. Andreu no se le propuso esta modificación, fué porque, pareciéndole caros los de made-