La Energía eléctrica (1903-08-25 00:00:00), página 9

rotor de la conmutatriz, sale transformada en continua á 630 voltios. Las conmutatrices llevan en su excitación, á más del devanado en derivación, otro devanado, serie que da lugar á un campo opuesto al del primero, constituyendo un anticomoundage que permite el funcionamiento en paralelo de las conmutatrices con una batería volante ó reguladora.

Esta batería la forman 300 elementos Tudor con capacidad de 300 amperios-hora, capacidad suficiente también para asegurar el servicio durante dos horas en caso de avería ocurrida á la línea de alta tensión.

También se han instalado en la subestación tres grupos, compuestos cada uno de un motor Shunt acoplado á una dinamo serie, intercalado el circuito de esta última en cada uno de los alimentadores ó feeders, y elevando automáticamente su tensión en proporción de la carga para compensar las pérdidas en línea y mantener un voltaje próximamente constante de 550 voltios en los puntos de unión de los feeders con la línea de trole. Uno de dichos grupos elevadores de tensión ofrece la particularidad de que la generatriz tiene, á más del devanado en serie para la excitación, otro devanado en derivación; desconectando el primero y conectando el segundo á las barras-ómnibus, el grupo sirve de elevador de tensión para cargar á fondo la batería de vez en cuando. La tensión de la batería que da mejor funcionamiento de ésta como volante, es próximamente de 2,05 voltios por elemento.

El cuadro de la subestación comprende 16 paneles, distribuidos en la siguiente forma:
Un panel de llegada de la línea de alta tensión.
Tres idem para conmutatrices (lado de la corriente alterna).
Tres idem id. (lado de la corriente continua).
Tres idem para los motores de grupos elevadores de tensión.
Tres idem para las generatrices de los grupos y para los feeders.
Un ídem para la batería.
Un ídem para la sección de línea de trole alimentado directamente.
Un ídem totalizador de corriente.

La construcción y distribución de estos paneles está estudiada de modo que todas las maniobras se reduzcan á la extrema sencillez, y la vigilancia es facilísima no obstante la extensión considerable del cuadro, que presenta más de 13 metros lineales de frente. Un solo empleado es suficiente para cuidar de toda la subestación y de hacer las maniobras que el servicio requiere, todas las cuales se han previsto de manera que el orden de ellas sea siempre el mismo, aun para las operaciones más diversas. En la parte anterior del cuadro no hay elemento ninguno á alta tensión, lo mismo que en las centrales generatrices. Todos los aparatos de medida son de cuadrante luminoso.

Todas las máquinas y feeders están protegidos por interruptores automáticos del tipo de soplo magnético. Los hilos ó cables de conexión entre el cuadro de las diversas máquinas y la línea están colocados en canales cubiertos, sostenidos aquéllos por aisladores, que á su vez van montados en viguetas de madera empotradas en las paredes del canalillo. Las condiciones de aislamiento resultan así inmejorables, y el espectador que penetre en la subestación, lo mismo que en las estaciones generatrices, no percibe un solo cable de conexión, lo cual comunica á las instalaciones un sello de característica elegancia.

Finalmente, para el alumbrado de la subestación se ha empleado la corriente continua en lámparas de incandescencia y en lámparas de arco en globo cerrado, de larga duración, todas de la casa Thomson

(Continuará.)

S. G.