La Energía eléctrica (1903-03-10 00:00:00), página 13

es únicamente ventajoso para las cuencas de subsuelo impermeable, en que las sequías son cortas y frecuentes y en que la primera lluvia, algo abundante, basta para llenar el depósito; este es el caso que se presenta por ejemplo, en el Sioule, ya citado, cuya cuenca reposa sobre un subsuelo granítico impermeable.

Mucho más fácil es constituir un depósito que sirva para atender, solamente, á las variaciones diarias del gasto, porque no se pone en juego más que una fracción del gasto total en un día.

Las condiciones físicas del terreno imponen una limitación á la capacidad de la reserva. Para darse cuenta de si esta capacidad es la suficiente, es necesario calcular la necesaria para un servicio dado. He aquí en pocas palabras cómo se hace este cálculo aproximado.

Consideramos, naturalmente, el gasto mínimo del curso de agua, y sea L litros por segundo. Supongamos que se plantea el problema en la siguiente forma: Se quieren distribuir A caballos veinticuatro horas y alimentar una red de alumbrado de B lámparas instaladas, debiendo emplearse el resto de la potencia en caballos de doce horas. Para esto, se dispone de L litros por segundo con una caída de h metros de altura. ¿Cuál será la capacidad que deberá tener la reserva ó depósito de agua y el número de caballos doce horas disponibles?

Exigiendo los caballos veinticuatro horas un gasto constante l que se calcula, queda disponible l' para el alumbrado y los caballos doce horas. Este gasto l' da, en veinticuatro horas, un volumen Z m³.

Como la energía absorbida por una red de alumbrado es muy variable, hay que tomar una media para tener el volumen de agua que exige el alumbrado por día, en el momento de la sequía, media que no es desproporcionada suponer para un anteproyecto que corresponde al \( \frac{1}{3} \) de las lámparas instaladas, durante cuatro horas, por día. Esta potencia corresponde á un cierto volumen de agua que se calcula fácilmente. Sea s este volumen. Admitamos que, debiendo ser suministrado en cuatro horas este volumen, el depósito deberá proporcionar los \( \frac{5}{6} \) á fin de que se reparta esta toma en las veinticuatro horas. Queda, pues, un volumen Z — s para los caballos doce horas. Este volumen de agua determina los caballos doce horas que se pueden aprovechar. El depósito debe proporcionar, durante doce horas, la mitad de este volumen que ha almacenado, en efecto, durante las otras doce horas. Por consiguiente la capacidad total del depósito vendrá dada por la ecuación

\[
\frac{1}{6}z + \frac{1}{2}(Z - s) = c.
\]

en la cual Z es el volumen de agua disponible por día, á más del gasto absorbido por los caballos veinticuatro horas, y s el volumen absorbido por el alumbrado.

(Continuará)

Central telegráfico-telefónica de la red militar de Madrid.

(CONTINUACIÓN)

COMPROBACIÓN DE AVERÍAS.—La existencia de una avería en cualquiera de las líneas de la red telegráfica, acúsalas siempre el galvanómetro correspondiente á la en que ocurre, y de las indicaciones de dichos aparatos debe estar siempre pendiente el personal de la estación. Inmediatamente que se nota que las desviaciones no son las normales, es decir las que origina la corriente necesaria para el buen funcionamiento del receptor, ó que cualquiera de los galvanómetros no oscila al transmitir, es prueba de que existe una avería, siendo necesario antes de intentar corregirla, el localizarla, es decir, determinar el sitio ó punto de la línea donde se encuentra, y para esto lo primero que precisa conocer es si dicha avería está dentro de