La Energía eléctrica (1903-09-25 00:00:00), página 12

mismo reclama nuestro servicio, justo es que consignemos la satisfacción y agradecimiento que esta demanda nos proporciona.

D. Antonio Sandarán, desde Sevilla, en 24 de Agosto, nos dice en atenta carta: «Además, yo soy partidario de que todos los Ingenieros que desempeñan cargos oficiales debían escribir todos los años sobre asuntos de su profesión ó cargo, con lo cual se conseguirían muchos beneficios fáciles de deducir, y como yo no puedo imponer á los demás esa costumbre, me contento con seguirla».

D. Francisco F. Andreu, desde Mahón, en 22 de Agosto, nos manifiesta: «Comprendiendo sería de verdadera utilidad para las Centrales de electricidad una relación é inteligencia entre las mismas, mayor de la que generalmente tenemos, me permito adjuntarle un artículo, por si tiene á bien publicarlo».

Comenzamos la tarea, que con gusto nos imponemos, por creerla útil en extremo para los lectores de la ENERGÍA, publicando el trabajo aludido del Sr. Andreu cuyas excitaciones deseáramos tuvieran eco entre sus compañeros), el cual dice:

CENTRALES ELÉCTRICAS

Los resultados prácticos y económicos de una fábrica de electricidad dependen indiscutiblemente de la producción más ó menos económica del fluido y de la manera de pres- tar el servicio de alumbrado.

Uno de los medios de lograr una producción económica y un servicio que satisfaga al abonado puede ser la buena voluntad de los Directores de Centrales, y á este objeto empezamos por publicar algunos datos sobre la nuestra, invitando á nuestros compañeros á que hagan lo propio en forma análoga, para poder comparar con facilidad los datos de una Central con otra.

ELÉCTRICA MAHONESA.—Esta Central se instaló en 1892 (hace once años).

PRODUCCIÓN DE LA ELECTRICIDAD.—Se efectúa por medio del vapor, usando calderas Babcock et Wilcox, máquinas Westinghouse de alta presión sin condensador, recalentadores de agua de alimentación por el vapor de escape y dinamos Ganz corriente continua, distribución por red trifilar á 100 voltios en cada lado (100 voltios por dinamo). Distancia máxima que alumbramos, 1,200 metros de la Central.

Las calderas Babcock nos han dado muy buen resultado; están en estado de nuevas, sin incrustaciones y en servicio ordinario vaporizan unos 10 litros de agua por kilogramo de carbón Cardiff de primera. Cuando un tubo pierde se saca, y de cada dos usados hacemos uno nuevo, soldándolo á la fragua con soldadura autógena.

Las aguas de alimentación son sumamente calcáreas, y en un principio las calderas prestaban mal servicio á causa de las incrustaciones, por culpa de las cuales se quemaban tubos con frecuencia. Hoy prestan un servicio inmejorable gracias á que purificamos el agua de alimentación antes de introducirla en las calderas.

Las máquinas de vapor Westinghouse no nos dieron buen resultado á causa de continuos paros y averías, amén de un consumo de carbón Cardiff de primera de unos tres y medio kilogramos por caballo-hora efectivo. Esta Sociedad prestó un servicio deficiente en alto grado y produjo el fluido en condiciones muy costosas, hasta que se instaló una máquina Compound horizontal con condensación y expansión automática variable por regulador y que sólo consume sobre kilogramo y medio por caballo-hora efectivo.

Debemos llamar la atención de nuestros compañeros sobre el hecho de que la economía de una máquina depende mucho del que la dirige. La que acabamos de mencionar se adquirió con un receiver recalentador, cuyo objeto era una economía de combustible obte-