La Energía eléctrica (1903-02-10 00:00:00), página 10

excluyen de las centrales, en donde se acude á las excitadas en derivación y á la vigilancia de la tensión de la red, dada por los hilos pilotos.

En las redes de alumbrado, las variaciones de la carga no son ordinariamente bruscas, y dan tiempo suficiente, en la mayor parte de los casos, para que, manejando debidamente los reóstatos de la excitación, la diferencia de potencial en los centros de distribución se mantenga entre los límites convenientes, para la buena conservación y funcionamiento de las lámparas.

Para variaciones bruscas, ya el caso no es igual; pero éstas ocurren en redes donde los motores abundan mucho, y esto no es todavía frecuente en Europa. Resulta, por consiguiente, que la compensación automática de la tensión no se emplea en Estaciones centrales de alumbrado.

En el caso de corrientes alternativas, el problema de la compensación automática reviste mayores dificultades, y su solución se hace de día en día más necesaria.

En las redes en donde existen alternomotores, las variaciones en el voltaje son grandes y frecuentes, y no es raro verlas llegar al 10 y aun al 15 por 100, que son ya completamente inadmisibles para las lámparas incandescentes.

El problema reviste muchas mayores dificultades, porque no es sólo la carga, sino también el factor de potencia el que hace variar la caída de potencial en los alternadores generadores, y, ocurre en el arranque de los motores que es cuando absorben más corriente, y también cuando su factor de potencia se aleja más de la unidad, aunándose ambos efectos para producir variaciones grandes en la tensión de régimen.

Este problema ha sido resuelto, creo que por primera vez, por Mr. Boucherot, con sus excitatrices con devanados, por él llamados sinusoidales; pero de su valor práctico poco puede saberse, puesto que aún no se ha generalizado su empleo, y el que estaba expuesto en la Exposición de París última no llegó á funcionar como tal sino por breve tiempo, y sin dar lugar á poder ser considerado como período suficiente de prueba.

Otro procedimiento que vamos á describir en las líneas que siguen, es el debido á Mr. Frank Georges Baum, ensayado por él y descrito en una comunicación hecha al «American Institute of Electrical Enginers», en Great Barrington-Mass, y que, por lo sencillo, general e ingenioso, nos ha parecido prudente darlo á conocer á los lectores de LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

Se aplica igualmente á alternadores, alternomotores, convertidores y á dinamos ordinarios, con algunas variantes; pero siempre siguiendo el mismo principio.

La caída de potencial en un alternador está producida, para un factor de potencia del circuito de utilización dado, por la caída óhmica proporcional á la carga, y la debida á la reacción de inducido.

La característica del alternador es, como se sabe, una curva que, partiendo del eje de las tensiones en un punto que indica la tensión en circuito abierto, es decir, la fuerza electromotriz inducida, vuelve su concavidad hacia el eje de las corrientes, y, aceptando una forma que teóricamente es elíptica, viene á cortar al dicho eje en un punto que indica la corriente de corto circuito.

En los buenos alternadores, la caída de potencial al llegar á la carga máxima, y para un factor de potencia igual á la unidad, ó sea, para circuitos de alimentación no inductivos, oscila entre el 3 y el 10 por 100 del valor de la fuerza electromotriz inducida.

Cuando el factor de potencia deja de ser la unidad y disminuye, la característica, aumentando en curvatura, se acerca más rápidamente al eje de las cargas, y la variación de la tensión es mayor que la correspondiente á un circuito no inductivo.

Resulta también que para una corriente dada la tensión decrece con el factor de potencia; y cuando existen motores asincrónicos en la red, en los períodos de arranque se hace tanto más