La Energía eléctrica (1903-10-25 00:00:00), página 9

las fabricaciones americanas, siendo ya los pedidos para estas working exhibits muy numerosos.

Otra facilidad es la exención de derechos de aduanas para las mercancías destinadas á exponerse, excepto cuando estas mercancías se vendan dentro de los Estados Unidos.

El palacio de la electricidad, de estilo corintio modernista, con adornos de nuevo estilo, tiene una superficie de 35.000 metros cuadrados, y termina en torres con estatuas de los descubridores más eminentes en el campo de la electricidad.

Para suministrar toda la energía necesaria, se pondrán en acción tres centrales: una en el edificio de máquinas, que ocupará una superficie de 175 por 330 metros; otra en el edificio de la electricidad, y la central de electricidad de la ciudad de San Luis.

En la central de la Exposición se instalarán cuatro máquinas de vapor Compound, verticales, con una fuerza de 3.500 caballos de vapor, de la casa Westinghouse y C.º, de Pittsburg, acopladas directamente con generadores de corriente alterna de 2.000 kilovatios con 2.000 voltios de tensión y 50 periodos por segundo; estos generadores son de la General Electric Company. La corriente excitatrix la suministran tres máquinas de 80 kilovatios, de corriente continua, acopladas directamente á máquinas verticales de vapor Compound de la misma casa Westinghouse y C.º

En la central del palacio de la electricidad se expondrán máquinas de los principales constructores de América y Europa, calculándose que la potencia de esta instalación oscilará entre 7.000 y 10.000 kilovatios. Será muy interesante una dinamo movida por un motor de gas de 3.000 caballos, construido por la Kockerill del Seraing, y que pesa 200 toneladas.

Con este motor podrán hacerse importantes experiencias comparativas, siendo cinco veces mayor que el expuesto en la Exposición Universal de París en 1900, y dos y medio que el que figuró el año pasado en la de Düsseldorf.

Además de esta máquina figurarán en la Exposición en la galería de máquinas un motor de gas de dos tiempos de 1.000 caballos, construido por la casa Koerting, de Hannover, y una turbina de vapor de 3.000 caballos, de Laval, de Estokolmo.

El vapor para la central lo suministrarán grupos de calderas instaladas en un edificio especial de 66 × 100 metros, construido de cemento y acero para resistir el fuego.

En la casa de calderas habrá 16 calderas con tubos de agua Babcock y Wilcox, cada una de 500 caballos de vapor; una caldera de vapor Niclausse, de 1.200 caballos; una caldera Dürr, de 700 caballos, y dos Climax, de 300 caballos.

El transporte de los carbones, alimentación de las calderas, el alejamiento de las cenizas, se harán automáticamente.

Para la iluminación decorativa de los edificios y también para la iluminación exterior de las plazas y paseos, se usarán casi exclusivamente lámparas de incandescencia, con el objeto de disminuir en lo posible la falta de armonía entre el efecto del alumbrado por incandescencia y el del arco. En total, se instalarán cerca de 4.000 lámparas de 6 á 25 amperios y 500.000 de incandescencia de 8 bujías y media.

Se utilizará también por vez primera, para efectos decorativos, la lámpara de vapor de mercurio de Cooper-Hewit, con su luz blanco-verdosa.

Esta nueva iluminación se adoptará para la «Gran Cascada», habiendo demostrado la experiencia que relativamente se pueden obtener mejor con esta luz efectos escénicos especiales en la iluminación del agua.

En conjunto, para iluminar esta cascada se emplearán cerca de 300 kilovatios de energía eléctrica, y para accionar las bombas para elevar el agua necesaria, cerca de 35.000 litros por minuto, se instalarán tres alternadores de 2.000 caballos.