La Energía eléctrica (1901-02-10 00:00:00), página 9

de tesar el resorte R de la armadura más de lo conveniente, actuando sobre el tornillo que enrosca en el extremo de la varilla V' á la que está fijo el resorte.

Se separan los carbones y se traba la rueda E valiéndose de la varilla V, para que no puedan juntarse.

Se pone en movimiento la máquina y se obra sobre la varilla V para dejar libre la rueda E, con lo cual se unirán los carbones y el electroimán I iniciará el arco.

Para determinar el arco normal habrá que determinar sus límites inferior y superior, lo que se efectúa de una manera idéntica á lo hecho con la lámpara á mano, esto es, dejar gastarse los carbones y aumentar la longitud del arco, hasta que la longitud de las llamas sea bastante grande. Anotar entonces la lectura D₁ del voltímetro y actuar sobre el botón M de la parte superior de la lámpara en este caso, para unir los carbones lentamente hasta que el arco comience á dar chisplados. La lectura D del voltímetro, será la correspondiente al límite mínimo del arco, y el máximo, la D₁ anteriormente anotada. El arco normal será el correspondiente á una desviación D¹ del voltímetro, intermedia entre las D y D₁.

Una vez determinado el arco normal, se puede ya arreglar el resorte R de la armadura del electroimán regulador. Para ello se dejan gastar los carbones hasta que la diferencia de potencial leída en el voltímetro sea un poco mayor que la D' correspondiente al arco normal. Se afloja entonces lentamente el resorte por medio del tornillo que está al extremo de la varilla V' hasta que la armadura sea atraída por el electroimán. Se oirá entonces el tic-tac producido por los escapes de la rueda E. Cuando este ruido haya terminado, el voltímetro acusará una diferencia de potencial menor que la anterior, por haberse unido algo los carbones; si esta diferencia de potencial es igual á la normal, el arreglo del resorte R está efectuado. Si fuese mayor, se volverá á aflojar otro poco el resorte, y así, al cabo de algunos tanteos, se llegará pronto al resultado que se quiere.

Si por torpeza se disminuye demasiado la tensión del resorte R, se aproximará entonces demasiado los carbones y se llegaría á una diferencia de potencial inferior á la normal D'. Habrá entonces que tesarlo algo, esperar á que los carbones se gastasen, para que, aumentando la diferencia de potencial, funcionase el regulador, para ver después si la diferencia de potencial era igual, mayor ó menor que la normal, y obrar en su consecuencia.

Una vez arreglado así el resorte del regulador, se puede abandonar á sí misma la lámpara. Si se lee el amperómetro de la caja de seguridad cuando la aproximación automática de los carbones haya llevado á la diferencia de potencial á su valor normal, esa lectura representará la intensidad normal. Cuando esta intensidad varie sin haberse tocado á la válvula de cuello de la máquina, será por haber variado la presión de la caldera. Será necesario prevenir al maquinista en este caso, para que con dicha válvula de vapor se vuelva á la intensidad perdida.

ROBERTO LÓPEZ BARRIL.
Tieneente de navío.

(Continuará.)

RECTANCIA

Los incesantes progresos en el estudio y aplicación de las corrientes polifásicas, necesarios para solucionar con ventajas crecientes de día en día los gigantescos transportes de fuerza á cientos de kilómetros, han ido introduciendo palabras nuevas en la técnica eléctrica, que necesariamente debemos adoptar arregladas á nuestro idioma, para seguir con facilidad la labor infa-