La Energía eléctrica (1901-06-10 00:00:00), página 6

mente por un gran taladro abierto en el centro del techo, formando una enorme madeja de más de 6.000 conductores, que se divide en cuatro, próximamente un metro antes de llegar al suelo. Estos grupos de conductores, terminan cada uno en la correspondiente rosácea, de forma oval, de las cuales existen cuatro establecidas en tableros verticales y paralelos dos á dos, de 2,50 m. próximamente de altura por 1,50 m. de base, estando instalados en ellas tantos fusibles como conductores, y correspondiendo, por lo tanto, uno de dichos aparatos á cada abonado, consignándose por este procedimiento gran facilidad para poder hacer los frecuentes cambios de domicilio de aquéllos, sin que se enrede la gran madeja que tiene forzosamente que formar una aglomeración de 5 á 6.000 hilos. Unas puertas de corredera, montadas sobre un armazón metálico, separan el departamento de rosáceas del pasillo que hay que atravesar para pasar al gran salón de conmutaciones. La figura 3.a que acompañamos representa media rosácea, dando idea clara de esta parte de la instalación.

Los fusibles están constituidos por una base de porcelana (fig. 4.a), sobre la que existen los tornillos para el empalme de los dos extremos de los conductores sobre los cuales se establecen en serie. Estos tornillos se unen á unos muelles metálicos en contacto con los cilindritos, á cuyos ejes se atan los extremos del hilo (protegido por un tubo de vidrio) que se funde cuando la corriente que los atraviesa llega ó pasa de 4 amperios de intensidad, quedando así abierto el circuito del aparato correspondiente. Tanto de estos fusibles como de los que se instalarán en el arranque de los cables de 100 conductores, existen variados tipos cuyo fundamento es el indicado y que se diferencian en la longitud del hilo fusible ó en su reunión por grupos, colocándolos paralelos y unidos á un marco de porcelana y esqueleto de hierro. Los que están aislados tienen próximamente un 0,07 m. de longitud, y el inconveniente que los achacan sus adversarios es el de que si la corriente que los atraviesa es de muy alta tensión podría saltar la chispa en su interior formándose un arco, lo cual no es en realidad probable ocurrir, si se tiene en cuenta que el voltaje de las corrientes de los tranvías es de 500 voltios, no suficiente para producir el efecto indicado, sin que haya eventualidad de cruzamientos con otras de mayor tensión. Este modelo de fusible ocupa muy poco espacio y protege lo suficiente, por cuyas razones parece más recomendable que los tipos en los que el hilo y el tubo que lo encierra tienen una longitud de 0,15 metros á 0,20, y están reunidos en grupos de á 10 generalmente.

Las bobinas térmicas están formadas por un arrollamiento de hilo finísimo de 40 ohmios de resistencia, y su eje descansa sobre los muelles indicados en la fig. 5.a, estando unido al alma de aquéllas por un mastic especial que ofrece gran resistencia á la tracción ó los pequeños choques, pero que se funde á los 60 grados centígrados. Cuando la corriente tiene una intensidad mayor que la conveniente se eleva la temperatura del arrollamiento, fundiéndose la soldadura, separándose entonces el eje de la bobina del soporte y rompiéndose el