La Energía eléctrica (1901-10-10 00:00:00), página 17

La rejilla Poillon de láminas de persianas está constituida por barrotes inclinados lateralmente bajo los cuales se inyecta aire; sus propiedades son, pues, análogas á las del hogar Kudlickz, no siendo tampoco de temer las quemaduras que en la caldera producen los dardos de soplete por quedar las llamas inclinadas á causa de la disposición de las barras.

Todos los emparrillados presentados pretenden dar paso á una gran masa de aire muy dividida y con poca reparación de los barrotes, á conservar éstos y á impedir la adherencia de esco-rias; diversos son los medios para ellos empleados, y en teoría parecen todos buenos; sólo la experiencia podrá decir cuál es el mejor.

El indicador seco de tiraje «Huebler» de W. Klepp (fig. 9) expresa por medio de una aguja que recorre una graduación, ó sobre el tambor de un aparato registrador la marcha del tiro, y permite regularlo en consecuencia. Alrededor de un eje \( d \) puede girar un tabique móvil, sobre uno de cuyos costados actúa la presión atmosférica y sobre el otro la del aire en el hogar, que penetra por el tubo \( a \) y orificio \( o \). El tabique gira alrededor de \( d \) hasta tanto que el exceso de presión del aire en la cañería sobre la atmosférica se equilibre con el momento del peso del tabique. Al eje \( d \) va sujeta la aguja que recorre el aparato registrador. El aparato se monta en la galería de salida de humos.

El regulador de tiro sistema Walter, presentado por los Sres. Puig y Negre, tiene una misión análoga al aparato sumívoro de cierre automático de Mumbrú. Al abrir la puerta del hogar y efectuar la carga, el tiro es reducido perdiéndose gran cantidad de combustible en forma de humos, que escapan por la chimenea; luego el tiro aumenta hasta ser excesivo y se quema más carbón del necesario. Con el regulador Walter queda cerrada automáticamente la salida de humos durante el primer período y éstos son utilizados posteriormente para la combustión. Al abrir el fogonero las puertas del hogar una biela sujeta á ellas abre una válvula que, permitiendo el paso de aceite bajo presión al interior de un cilindro, mueve el émbolo y su varilla, y transmi- tiéndose este movimiento por una cuerda á la puerta de la galería de humos, la cierra automati- camente. Al cerrar el hogar queda cerrada la válvula, abriéndose otra que, permitiendo la entrada de vapor en otro cilindro y actuando sobre su émbolo y varila, mueve otra cuerda unida á la primera y que abre la puerta del hogar.

(Continuará.)

JOSÉ TORRÁS
Ingeniero.

Barcelona 20 Septiembre de 1901.

PROBLEMA DE ELECTRICIDAD

(Condensadores y unidades eléctricas.)

Un condensador, de una capacidad igual á 900.000 unidades C. G. S. electrostáticas, cuyas armaduras están cargadas á una diferencia de potencial de 2.000 voltios, estando una de ellas en comunicación con la tierra, produce al ser descargado una chispa. ¿Cuál es la cantidad de calor, evaluada en pequeñas calorías, que esta chispa desprende?

Respuesta:

La capacidad de un condensador es la cantidad de electricidad que puede almacenar en sus armaduras cuando éstas son sometidas á una diferencia de potencial de un voltio. Si la diferencia de potencial va aumentando, la cantidad de electricidad almacenada va aumentando también proporcionalmente. En consecuencia, si llamamos C la capacidad, tendremos que la cantidad de electricidad Q almacenada para una diferencia de potencial, V será igual al producto de C por V.

\[
Q = C V;
\]
de donde
\[
C = \frac{Q}{V}.
\]

Se ve por esta última igualdad, que se puede también definir la capacidad diciendo que es la