La Energía eléctrica (1902-06-10 00:00:00), página 15

Lo único que puede exigir la Sociedad, es que el rendimiento de los motores que establezcan los clientes, y que no sean de los que ella vende, no sea inferior al de éstos.

Conviene tener presente que el rendimiento de los motores varía según la potencia, siendo mayor mientras mayor sea ésta.

La medida del rendimiento de los motores es operación delicada, y que exige conocimientos técnicos.

La comparación del rendimiento de un motor establecido por un cliente y otro de igual potencia, de los que vende la Sociedad, deberá hacerse por dos ingenieros, uno nombrado por la Sociedad y otro por el cliente.

Pero la construcción de motores eléctricos está hoy tan adelantada, que los motores de las buenas casas tienen, en lo general, un rendimiento satisfactorio.

Aumento de la capacidad de los acumuladores
POR LA ELEVACION DE TEMPERATURA

Objeto de gran número de experiencias viene siendo de poco tiempo á esta parte la acción de la elevación de la temperatura en la capacidad de los acumuladores.

Fue observada en 1892 por Gladstone e Hibbert, y estudiada después por V. Schoop, cuyos trabajos han sido publicados por la Revista Zeitschrift für Electrotechnique, de Viena.

En estas primeras experiencias, el electrolito fué calentado hasta 60° centígrados, haciendo ostensibles grandes aumentos de capacidad, pues elementos que á 15° daban 36,9 amperios-hora proporcionaron á 60° 55 amperios-hora.

M. Liagre publicó en L'Éclairage Electrique unas experiencias de la ley de variación de la capacidad en función de la temperatura, durante la descarga; con este objeto traducía los resultados bajo la forma de curvas de descarga y de capacidades á diversas temperaturas, y dedujo que la elevación de temperatura obra favorablemente en el rendimiento, elevando la diferencia de potencial en la descarga, y disminuyéndola en la carga, y que su efecto más notable se manifiesta en el aumento de capacidad en amperios-horas.

Para sus observaciones partió de un acumulador del tipo d'Arsenal-Baugeris, cuyos positivos y negativos eran de formación Planté de gran superficie y pequeño espesor de materia activa.

Pero el que ha dado, sin duda alguna, mayor impulso á estos trabajos, es C. Heim de Hanovre, que ha hecho experiencias cuidadosas en acumuladores de «L'Acumulatoren-Fabrik», A. S. del tipo E S3, de capacidad de 69 amperios-horas al régimen de 3 horas. Estos elementos encierran 7 placas (3 positivas y 4 negativas) de 187 por 180 mm.

Efectuó ensayos á 14°, 30° y 45° centígrados.
La densidad del ácido era de 1,21 á 1,22 á 18°.
Más tarde ha experimentado sobre 5 elementos de la misma fábrica del tipo E21, que tenían una capacidad de 432 amperios-horas al régimen de 3 horas.
La densidad del ácido era 1,16 á 15° centígrados.
Efectuó ensayos á 12° y 45° centígrados.
Obtenía la elevación de temperatura por medio de un serpentín de plomo situado debajo de las placas, y atravesado por una corriente de agua caliente cuya velocidad se regulaba; y para el enfriamiento usaba otro serpentín colocado encima de las placas y atravesado por una corriente de agua fría; una envuelta de fieltro rodeaba al elemento para evitar las acciones exteriores.