La Energía eléctrica (1901-07-10 00:00:00), página 14

móviles sobre dos cuadrantes A y B (fig. 4.a) divididos en veinticuatro horas, pintados mitad blanco, mitad negro, para mayor claridad, igualmente que el cuadrante de arriba, indicador el uno de la parte del día á que el otro se refiere. El cuadrante central marca segundos.

Funcionamiento de este aparato.—Supongamos que de siete de la tarde á siete de la mañana haya de regir la tarifa elevada; pongamos á mano la aguja O en las siete de la mañana, y la O' en las siete de la tarde. Puesto en marcha el movimiento de relojería mediante el árbol c empezarán á girar las ruedas g g' en el sentido de la flecha 2, y al llegar la musca m' frente al talón n' de O' que marca siete tarde, por la acción del resorte p' cae m' sobre n' y girando la palanca l' coloca á la S en la posición indicada por la figura primera que corresponde á la extrema derecha de la varilla Y y engranando, por consecuencia, F, G, con K, que pone en servicio el contador de tarifa elevada correspondiente á la noche: al llegar las siete de la mañana, m caerá sobre n y mediante la palanca l se desplazará la S, pasando la varilla Y á la extrema izquierda, con lo que entrará á prestar servicio el contador de tarifa reducida. Como las ruedas g g' giran á mitad de velocidad que la horaria, dan una sola vuelta en veinticuatro horas y sin perder el movimiento permiten el desplazamiento á que nos hemos referido, mediante el juego de las palancas l l', y resortes p p'.

La fig. 4.a nos muestra en conjunto el contador que queda descrito, para 300 amperios y 220 voltios de corriente continua y dos conductores.

Este contador, si resulta de construcción esmerada y con buena marcha, puede reportar positivas ventajas á empresa y abonados, aunque el contador por sí no es de los más perfeccionados que se conocen en el día: el abonado puede comprobar fácilmente la buena marcha del cronómetro indicador de las tarifas y apreciar por sí cuál es la que rige. La idea es excelente, pero es lástima que esté ligada á un sistema llamado á desaparecer.

EMILIO DE NAVASQUÉS.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PALACIO REAL

El año 1893, y previo un concurso entre varias casas constructoras, que presentaron las correspondientes proposiciones, fué adjudicado á la de Planas, Flaquer y Compañía, de Barcelona, la instalación y montaje de la fábrica, transmisiones, etc., etc., para suministro de electricidad al Palacio Real y dependencias del mismo. Según un tanteo que precedió al concurso, se suponía que el alumbrado total ascendería á unas 6.000 lámparas, de diferentes intensidades lumínicas.

En 1894 empezó ésta á funcionar, manteniendo un servicio sin interrupciones de ningún género hasta la fecha.

A la amabilidad del señor Intendente de Palacio, D. Luis Moreno, debemos una autorización para hacer una detenida visita á este centro generador.

Desde nuestra entrada en la sala de máquinas nos sorprendió agradablemente el aspecto de limpieza y simetría, así como la silenciosa marcha del único grupo electrógeno que entonces estaba funcionando.

El conjunto actualmente se compone de tres unidades independientes, constituida cada una por un motor de alta y baja presión Westinghouse, construidos por la casa Alley Mac Lellan, de Glasgow, de 150 caballos de fuerza efectiva, y acoplados directamente á dinamos de corriente continua, octopolares, excitadas en derivación y construidas por los Sres. Planas, Flaquer y Compañía.

No nos extraño la suave marcha, ausencia de chispas y trepidaciones y perfección en el funcionamiento de estas máquinas, acostumbrados como estamos á ver este material de fabricación nacional adquirir cada día un crédito más merecido, que le permite competir con el de las casas extranjeras de más renombre.