La Energía eléctrica (1901-01-25 00:00:00), página 14

Contador E. Thomson para distribución trifilar.

Fig. 2.

Se emplea este tipo de contador cuando la intensidad de corriente necesaria para la alimentación del total de lámparas de la instalación exceda de 25 amperios.

La diferencia de este contador con el anteriormente descrito consiste en que las dos bobinas inductoras son independientes una de otra, circulando por una la corriente que va por el conductor positivo, y por la otra la del conductor negativo. El inducido está en derivación sobre los mismos conductores activos, con lo cual funciona a un voltaje doble del de las lámparas ó aparatos de la instalación, disposición que se adopta para subsanar en lo posible las diferencias de potencial que puedan existir entre los dos circuitos (los formados por cada uno de los conductores activos y el neutro ó de potencial cero).

El aparato totaliza las dos corrientes y evita, por lo tanto, el empleo de un contador para cada una.

El disco lleva tres fuertes imanes permanentes que lo abrazan.

El tablero es de nogal, de 37 \( \times \) 33 \( \times \) 3 cm., y lleva seis terminales, dos de ellos acodados, como se ve en la figura, y el P_4 formando puente para dejar pasar por debajo, sin tocarlo, al P_2, y el P_1 y P_1 unidos por un puente que pasa, sin tocarlos, por encima del P_4 y P_4. De los seis terminales, dos llevan sujetos los hilos de entrada al contador, otros dos los de salida, y en los dos restantes se amarra el hilo neutro, que no penetra en el aparato, como se ve en la figura; en cambio, los otros dos conductores entran en el contador para llevar el positivo la corriente á la bobina B, y el negativo á la B. Como en la figura se ve con bastante claridad la marcha de la corriente y demás detalles, no insistimos sobre el particular.

Las lecturas en los cuadrantes y el número de hectovatios consumidos se obtienen del mismo modo que en el anterior modelo.

Los conductores, antes de sujetarlos en el tablero, pasan por un cortacircuitos de mármol con chapas fusibles y otro de cobre para el neutro, y lo mismo después de salir del contador, y antes de servir las lámparas se llevan á un pequeño cuadro de distribución con tres barras de cobre, dos para los conductores antiguos y una (la del centro) para el neutro, y de estas barras se sacan las derivaciones para los grupos de lámparas ó aparatos que se hayan formado.

Se emplean también modelos de estos contadores para distribución á cinco hilos; pero por su mayor complicación y empleo menos frecuentes, renunciamos á describirlos.

HERMINIO REDONDO.

Madrid 27 de Diciembre de 1900.

BIBLIOGRAFÍA

CATECISMO DEL ELECTRICISTA PRÁCTICO.—Primera parte. Conocimientos fundamentales, por D. José Mestres y Gómez, ingeniero y catedrático de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.

Al impulso recibido por la Física matemática en las naciones más adelantadas en las ciencias de aplicación, ha seguido como efecto, incansable perfeccionamiento en las mismas industrias; estos perfeccionamientos á su vez, han servido de aprendizaje á nuevos iniciadores en las conquistas de la teoría matemática, y de este modo la ciencia eléctrica y la industria eléctrica han recorrido en pocos años camino inmenso.

Ni la ciencia ni la industria reconocen fronteras; pero es indudable que los pueblos importadores de