La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 11

ella dependen algunos otros hechos que aunque parezcan de importancia secundaria, influyen en gran modo sobre las propiedades eléctricas del aislador.

Por lo pronto, la resistencia del aislador al paso de la corriente, ó más bien al paso de las descargas que atraviesan la materia, depende en mucho del cocido de la porcelana, la que debe elevarse á la mayor temperatura posible. Y aquí hay que observar que no todas las pastas de porcelana son á propósito para la fabricación de aisladores; en primer lugar, porque dicha sustancia debe ser de primera calidad; y en segundo, porque debe de ser tal su composición, que resista el tratamiento técnico que se emplea para la fabricación, sobre todo el calor elevadísimo de la cochura, que no debe de producir ni cambio alguno ni grietas en la porcelana.

La fractura de la sustancia, ya cocida, debe presentar un aspecto blanco y brillante.

Para hacer aún más difícil la descarga á través del aislador, se ha aumentado por algunos fabricantes el grueso de la porcelana; pero así, además de aumentar el peso del aislador, y su precio por consiguiente, se hacía también más difícil su cochura y se grietaba al exterior, formándose espacios que interrumpen la continuidad de la materia, disminuyendo por consiguiente la resistencia del aislador. No es, pues, práctico aumentar el grueso, tanto más cuanto que está demostrado que para atravesar una superficie de porcelana no vitrificada, y cuyo espesor sea de un milímetro, se necesitan cerca de 20,000 voltios.

Claro es que no por esto los aisladores han de tener muy poco grueso, puesto que necesitan presentar un gran aislamiento superficial á fin de que los conductores de altas tensiones que han de sostener no tengan derivaciones á tierra por su superficie, dando lugar á pérdidas considerables en las transmisiones á que pertenecen.

El aislamiento superficial depende, sobre todo, de la relación entre la parte del aislador bañada por el agua de lluvia, y la parte protegida ó seca.

Cuanto más pequeña sea esta relación, mejor será el aislador. De lo dicho se deduce que aun haciendo abstracción de las otras propiedades que haya de tener un buen aislador, sólo para el aislamiento superficial se requiere un estudio profundo y detenido de la forma de los aisladores, á fin de que el aislamiento sea el suficiente para impedir las derivaciones cuando esté expuesto á los rigores del invierno y tenga que soportar la nieve, la lluvia y la humedad propias de esta estación del año; entonces, bañado exteriormente y algo interiormente, pierde sus propiedades aisladoras, pues á más de las causas enunciadas, existe la no menos importante del aire húmedo que por completo rodea al aislador, y como á medida que éste pierde sus propiedades aisladoras, el aire adquiere las de buen conductor, se produce la pérdida que precisamente se trata de evitar. De lo contrario el aislador queda convertido en un verdadero condensador, en el que la porcelana forma el dielectrío, y una de las armaduras queda constituida por el conductor y la otra por el soporte, que está en comunicación más ó menos perfecta con el suelo.

Las gotas de agua bañan el conductor, se cargan y caen sobre el aislador, y en lugar de caer á tierra, por varias vías va á unirse al soporte formando una especie de shunt; las pérdidas de electricidad que se producen entonces son á veces tan considerables, que hacen inútiles los aisladores de forma ordinaria.

Esta serie de inconvenientes originó la idea de construir aisladores de campana de varias capas aisladoras, de las que unas sirviesen de protección á las otras contra la humedad y la lluvia.

De los distintos modelos conocidos de esta forma, el que creemos reune mejores condiciones de aislamiento es el modelo Delta-Glocke, que representa nuestro grabado.

Como se ve, es un aislador de campana formado por tres capas de forma distinta, y de las