La Energía eléctrica (1901-11-25 00:00:00), página 7

La distribución se hace en las calles, sirviendo de puntos de apoyo las mismas palomillas de los aparatos del alumbrado público, resultando una distribución sencilla y disimulada.

Las acometidas de los abonados se toman de la distribución, y entrando por los portales, suben en columnas montantes de cajetín hasta los pisos.

Hay dos baterías de acumuladores, compuestas cada una de 90 elementos Tudor; van instalados en una sala con entera independencia de los demás aparatos de la central; la capacidad en amperios-horas es la suficiente para substituir á un grupo de máquinas en plena carga durante tres horas.

El aislamiento de los elementos está perfectamente garantizado y la disposición eléctrica por medio de dos reductores para 14 elementos cada uno, así como de un comutador que permite la inserción de ellas en la distribución bien asociados en cantidad, ó en tensión según sea preciso.

La ventilación del local está bien asegurada mediante las dos ventanas del edificio, una en la fachada del Norte y la otra en la del Sur.

Para mayor garantía se podrán colocar, si es necesario, dos renovadores ó ventiladores eléctricos.

El ciclo de la energía es sumamente interesante, pues en él se encuentran todas las conversiones que hoy día utiliza la industria.

La energía hidráulica del salto se transforma en el mismo eje de la turbina en energía eléctrica sobre los alternadores trifásicos; esta energía es transmitida á potencial de 5.000 voltios y hace accionar los electro-motores trifásicos, sobre cuyo eje van acopladas las dinamos de corriente continua, las cuales la distribuyen al potencial de 150 voltios sobre las lámparas. Además, con la misma energía del salto se cargan los acumuladores, por cuanto esta carga se efectúa por las propias dinamos de corriente continua movidas por el electro motor-trifásico, y la energía acumulada en ellos es devuelta á su vez cuando de ella se tiene necesidad en la distribución.

Actualmente en la central de la «Fervenza» están montados dos grupos de 300 caballos y previsto para la instalación de un tercer grupo.

En la central del Ferrol están montados dos grupos receptores de 250 caballos, que con la batería de acumuladores suman 750 caballos y previsto para el tercero.

El día que los pedidos de energía eléctrica aumenten, se montará en la «Fervenza» el tercer grupo y sumarán 1.000 caballos la energía disponible, pudiendo aumentarse éstos ampliando ambas centrales, por cuanto la canalización de las aguas está prevista para 1.500 litros por segundo y en el estado presente de la exploración no son necesarios más que 400, dado que las turbinas son de 200 litros de gasto por segundo.

Ambas centrales y demás dependencias de la fábrica están convenientemente iluminadas; en la del Ferrol puede efectuarse la iluminación tomando la energía del cuadro de máquinas ó de los acumuladores directamente; en la «Fervenza» de la corriente de los alternadores, previamente transformada de 5.000 á 150 voltios por un transformador estático de 3 kilovatios.

Para mayor claridad, ponemos á continuación un estado de los principales datos sobre la instalación, objeto de estas líneas, y un esquema general del transporte e instalación.