La Energía eléctrica (1901-12-25 00:00:00), página 8

Aparatos protectores contra los excesos perjudiciales de tensión.
(Memoria leída en la sesión del 26 de Marzo de 1904, por el Dr. Gustavo Benischke, en la Sociedad electrotécnica de Berlín.)
(CONCLUSION)

No tiene objeto alguno lo que suele recomendarse respecto á que en la bifurcación del conductor libre, la rama destacada lo sea en dirección oblicua, como indica la fig. 7, y no en perpendicular, como muestra la 6, así como que el ángulo tenga su vértice hacia el lado por donde viene la carga. La atmosférica no es una bala disparada, sino un fenómeno del éter. La diferencia esencial entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, de un lado, y los cuerpos materiales, de otro, consiste en que en aquéllos no existe la inercia, y, por tanto, una descarga eléctrica no experimenta la menor dificultad para seguir por un conductor perpendicular al primeramente recorrido, ó por una placa en la misma dirección perpendicular, ni para cambiar á cada instante de dirección, hecho comprobado por las fotografías de descargas y de rayos, en las cuales se ven numerosas sinuosidades y ángulos agudos. Con los pararrayos no se trata de recoger una exha-

Figura 6                Figura 7

lación, para lo cual no están en condiciones, sino de derivar á tierra la mayor parte de las cargas que en un cierto tiempo se han reunido en un conductor, y para esto es indiferente que la rama bifurcada sea perpendicular ó oblicua á la principal.

La segunda clase de excesos perjudiciales de tensión es, como se dijo, la que tiene sus causas en la misma red de conductores, y se presentan cuando la corriente de servicio empleada en la red tiene una forma curva que se separa de la línea sinuosa, caso que ocurre en la mayor parte de las instalaciones eléctricas. Las separaciones de la línea sinuosa se expresan analíticamente por las llamadas oscilaciones superiores; así, por ejemplo, las figs. 8 y 9 ofrecen una oscilación ó vibración superior, de triple período que la oscilación de base; con frecuencia se presentan oscilaciones de período igual á cinco ó nueve veces el de base. Además, como es sabido, cada red de conductores tiene una cierta autoinducción y capacidad, y cuando entre ellas y la cifra indicadora del período hay una relación determinada, se presentan los fenómenos reflejos conocidos, los cuales van acompañados de considerable elevación de tensión. Las vibraciones próximas á la media base de las corrientes alternas que se consideran en la técnica de las corrientes fuertes, no son capaces de producir este riesgo; pero cuando hay vibraciones superiores, de cinco á nueve veces la cifra indicadora del período, la capacidad de la red es suficiente, con frecuencia, para producir tan fuertes fenómenos reflejos que se cause una rotura en los medios de aislamiento. Este peligro no es constante, porque la auto-inducción y la capacidad varían según las que se intercalan en la respectiva instalación. Por otra parte, la forma curva de la corriente de servicio depende en mucha parte de la carga de los generadores, y en consecuencia son muy diversos los valores en el vértice de las curvas representativas de las vibraciones superiores. Cuando se intercalan repentinamente tramos de cable con transformadores ó con motores, aumenta considerablemente el peligro de que ocurran fenómenos reflejos perjudiciales.

De lo que antecede puede tenerse idea clara, por comparación, con el modelo hidráulico de