La Energía eléctrica (1902-01-25 00:00:00), página 21

Como disposiciones complementarias, haremos notar: el acoplador, formado por los cuatro tornillos que se ven en el grabado en la proximidad de las bobinas, y un fusible de seguridad, montado sobre placa de fibra, que se ve claramente en primer término á la derecha del aparato.

El acoplador tiene por objeto, como su nombre lo indica, unir en serie ó en paralelo los dos arrollamientos de las bobinas para disminuir de este modo su resistencia, que de por sí es ya insignificante.

El fusible no tiene más misión que utilizar la entrada de los cuatro hilos en el limitador, evitando así el que puedan hacer el puente, que es uno de los medios de que se vale el público frecuentemente para anular los efectos de dichos aparatos. De este modo, retorciendo los cuatro hilos en forma de cable, ó mejor, empleando cable de cuatro conductores, especial, bajo una cubierta común, se evita por completo el fraude.

La regulación de este limitador se hace moviendo á derecha e izquierda las tuercas contraposes t, y una vez obtenida en el grado que se desee y apretadas las tuercas una contra otra, es absolutamente imposible toda variación, pues tanto la intensidad de la gravedad, como la atracción magnética, que son las dos fuerzas que actúan en la balanza, son constantes en igualdad de circunstancias.

Todo el conjunto del aparato está cuidadosamente ejecutado y las piezas plateadas ó barnizadas para evitar la oxidación, asegurándose así una larga vida.

La casa de los señores Manterola y Compañía facilita á cuantos lo deseen prospectos, fotografías e instrucciones para el montaje y manejo de estos limitadores.—E. G.

Preparación especial de las escobillas de carbón para dinamos.

Con objeto de conseguir las ventajas de las escobillas de carbón y de cobre sin ninguno de sus inconvenientes, algunas casas alemanas dedicadas á obtener diversos productos de papel-metal, por medio de depósitos galvánicos en papel preparado, construyen escobillas especiales y que son elogiadas por los prácticos.

En el papel-metal, formando capas delgadas, se depositan cintas de carbón, plegándose entre una y otra el papel-cobre, y sometiendo el todo á una presión elevada se obtienen escobillas de condiciones prácticas inmejorables.

Hemos tenido ocasión de comprobar su buen funcionamiento en algunas centrales de esta corte.

Datos prácticos para el cálculo de conductores de cobre.

A continuación copiamos del Elektrotechnische Zeitschrift un cuadro que nos da, para las secciones corrientes de conductores, en milímetros cuadrados el número de amperios que debe constituir la corriente normal de servicio, bien se empleen plomos fusibles en los cables ó interruptores automáticos de máxima:

    mm²
    Amperios.
    mm²
    Amperios.

    I
    II
    I
    II

  6	30	45	210	310	470

  10	50	75	240	335	505

  16	80	120	280	370	555

  25	100	150	310	390	585

  35	120	175	355	420	635

  50	140	210	400	450	675

  70	170	255	500	515	770

  95	200	300	625	585	875

  120	220	335	725	635	950

  150	260	390	800	675	1.010

  185	290	435	1.000	770	1.150

I Intensidad de servicio al emplear plomos fusibles.
II Idem id. interruptores automáticos.

Voltímetro y amperímetro de la «Algemeine Elektricitats Gesellschaft».

Entre la multitud de equipajes de prueba que los catálogos alemanes dan á conocer en la actualidad, llama la atención el que figura en el grabado adjunto y que se contó entre los mejores en la última Exposición de París.

Tanto el voltímetro como el amperímetro son de precisión y llevan distintas escalas: el primero,

una inferior hasta 125 y otra superior hasta 250; el segundo, tiene en la inferior doble graduación de 0 á 5 y de 5 á 10, y en la superior, de 10 á 30.

Los signos y números grabados en los distintos casquillos dicen bien claramente cual es su uso.

El modelo que representa la figura es el más in-