La Energía eléctrica (1902-03-25 00:00:00), página 8

El libro Los contadores de electricidad, del Sr. Agacino, y la Instrucción ó cartilla para el abonado á la luz eléctrica, del Sr. Rojas, son excelentes guías para cualquiera que desee averiguar si su contador marcha bien ó mal. La exactitud de la elemental prueba que en esos libros se aconseja, puede ser muy grande si el voltaje es el prometido, las lámparas contrastadas y de mucha duración el experimento. Explican también esos libros muy claramente cómo se hacen las lecturas en los contadores y las sencillas operaciones aritméticas que han de efectuarse para saber el consumo hecho (ó mejor dicho, el consumo acusado por el contador) entre dos distintas lecturas, aun en el caso más desfavorable de que la constante del aparato sea mayor ó menor que 1.

La mucha duración de la prueba elemental que aconsejan los señores Rojas y Agacino, puede hacerla inaceptable ó engorrosa para muchos abonados, y para abreviarla considerablemente, sin que padezca la exactitud, se necesita poder apreciar con precisión fracciones de unidad ó gastos de electricidad muy pequeños.

Por otra parte, á toda comprobación de un contador con un gasto conocido ha de preceder otra en averiguación de que el contador no avanza mientras no se haga gasto alguno, ó sea mientras no se utiliza la corriente; y para esta prueba preliminar, que es además importante para otros fines, como veremos más adelante, también conviene que los contadores, sobre todo los de Aron, estén dispuestos para apreciar pequeños gastos de electricidad.

Las pruebas del aislamiento, ó de que carece de pérdidas una instalación particular, no son menos convenientes para los abonados que las de los contadores, porque los defectos del aislamiento pueden hacer avanzar á un contador en buen estado durante el tiempo en que estén apagadas todas las lámparas ó mientras no haya consumo útil, y le harán también avanzar mas de lo debido cuando haya lámparas ó otros receptores eléctricos en acción. Esos avances inútiles se cargan en cuenta al consumidor, lo mismo que los útiles.

Del contador afecto á cada instalación particular pueden sacar gran partido los respectivos abonados, para conocer si en ella existen ó no pérdidas de electricidad capaces de perjudicarles ó de hacerles pagar más de lo debido; y como los contadores de uso más corriente en España son de dos géneros muy diferentes, el de Thomson y el de Aron, hay que distinguir principalmente dos casos, según que se disponga del uno ó del otro, y tanto por lo que respecta al aislamiento de la instalación, cuanto por lo que concerniente á la buena ó mala marcha del propio contador.

En las instalaciones donde el contador sea el de Thomson, cuyo tambor ó inducido puede verse desde el exterior, mirando hacia abajo, por el pequeño espacio que queda entre el cristal de la tapa y el borde inferior de la chapa en que se hallan las cuatro ó cinco esferillas totalizadoras, la mejor manera de proceder es la siguiente:

Cuando estén apagadas todas las lámparas ó interrumpida la corriente en todos los aparatos consumidores, se observa con detenimiento si el inducido se halla ó no parado. Esta observación ha de durar dos ó tres minutos cuando menos, porque el mencionado tambor ó inducido puede entonces girar tan lentamente, que aparezca quieto en un tiempo muy corto, y aun será mejor mirarle de dos en dos minutos cuatro ó cinco veces, fijándose en alguna rugosidad ó cualquiera otra señal bien marcada que haya en la parte visible del inducido, cuya señal, de encontrarse siempre en la misma posición, hará indudable la inmovilidad del tambor. Para esta operación es necesario tener en la mano y cerca de la mirilla una vela que proyecte luz sobre el repetido tambor á través del cristal. La inmovilidad de ese órgano en los citados minutos revelará que la red de conductores del abonado se halla aceptablemente aislada, puesto que sus pérdidas no afectan al contador; pero si el inducido avanzase algo, aunque fuera poco, durante esos minutos de consumo útil nulo tiene que existir un defecto de importancia, bien en la red interior ó bien en el contador.