La Energía eléctrica (1902-01-10 00:00:00), página 6

y para un funcionamiento simultáneo de tracción y de alumbrado, el disponerlas en forma intercalada, da los mejores resultados.

Las pruebas hechas con estas bobinas sin intercalar han demostrado que, especialmente en el funcionamiento en vacío ó con carga mínima, cuando tiene lugar una rápida oscilación permanente de tensión de 2 por 100 por cada carrera de la máquina de vapor, como para cuando tiene lugar una periódica oscilación del motor síncrono y esto en relación con las citadas corrientes, se verifican lentamente oscilaciones periódicas de tensión hasta un 3 por 100.

Esta variación en la tensión se verifica totalmente en la bobina intercalada; conviene, sin embargo, advertir que esta benéfica influencia de las bobinas se consigue en las mismas con pequeña pérdida de efecto en los aparatos correspondientes y con insignificante disminución de tensión.

La pérdida total de una bobina colocada en una dinamo á plena carga se eleva á cerca de 800 vatios, ó sea 0,1 por 100 de la potencia de la máquina, y la disminución total de tensión á plena carga provocada por las bobinas llega á 60 voltios; es decir, el 3,5 por 100. Lo que ocurre por el hecho de que los motores síncronos funcionan con excitación regulada, casi sin diferencia de fase en vez de tener una pérdida de 12,15 por 100, producida en los motores síncronos por los generadores, lo cual merece ser señalado como una circunstancia favorable, sobre todo cuando la red de alimentación entera ha reducido la pérdida de conducción á causa de la corriente formada en vacío. La construcción de las bobinas puede verse en la figura 10; están fundadas en el tipo de transformadores trifásicos.

El cuadro principal de distribución está colocado á una altura de 5 m. sobre el suelo del local en una galería debajo de la cúpula media del edificio. Dos escaleras de acero permiten el acceso á dicho cuadro desde ambas partes de la sala de máquinas y está dispuesto de manera que sea accesible aun desde la parte posterior.

El cuadro está construido con materiales absolutamente incombustibles; no sólo las partes principales, sino los adornos exteriores que de ordinario se acostumbran á hacer de madera, están hechos con placas y láminas de hierro estampado. Así para los accesorios lateral, puertas, etc., se emplean planchas de hierro.

La cara anterior está formada por las palancas de los interruptores y los instrumentos de medida y comprobación, todo dispuesto de modo visible y cuidadosamente aislado; todos los mecanismos de los interruptores, los cortacircuitos, los conductores principales, las resistencias, etc., están colocados en la parte posterior del cuadro y de manera fácilmente accesible.

El cuadro para la conducción principal está ya dispuesto para la instalación completa, pero las 6 primeras disposiciones contienen sólo los aparatos para los 5 primeros grupos de máquinas y los del campo de inserción en paralelo. La disposición general de dicho cuadro puede verse en la fig. 12.

Los tres principales conductores unen á través de interruptores de alta tensión de 3 polos, cortacircuitos principales, amperímetros y vatímetros, cada generador al colector general.

La tensión de excitación y con ésta la intensidad de corriente de las máquinas excitatrices, viene regulada mediante resistencias insertas en las derivaciones de las excitatrices, las cuales están dispuestas de modo que se obtenga una regular tensión principal con aproximación de un \( \frac{1}{2} \) por 100. En cada sección hay colocado un conmutador de 3 polos anejos al funcionamiento del motor \( \frac{1}{4} \) H. P., que manda el regulador en derivación dispuesto á la izquierda de cada cam po; con tales conmutadores se obtiene poder cambiar el número de revoluciones de las máquinas de vapor. Para medir la tensión hay dispuestos transformadores de medida que tienen una relación de transformación de 1 : 23,5, los que señalarán, por consiguiente, á plena carga de la red de conductores de alta tensión de 3.000 voltios, una tensión reducida de 127 voltios.

Para medir la tensión en el colector principal se han dispuestos 3 voltímetros principales de gran escala, ligados con un transformador trifásico de medida,