La Energía eléctrica (1901-10-25 00:00:00), página 7

igual y el tramo recto, aquél tenderá á caerse en la dirección de la línea y por el lado donde se ejerce el mayores fuerzo; si el hilo está igualmente tendido á uno y otro lado del aislador, las componentes horizontales de esta tensión se equilibran y la acción ejercida sobre el soporte es tan sólo la de la componente vertical; si el poste está situado en un ángulo del trazado, ó éste es en curva, el poste tenderá á tumbarse siguiendo la dirección de la resultante de ambas fuerzas, que no será otra que la diagonal del paralelogramo construido, tomando las intensidades de las tensiones de los dos tramos en la dirección, sentido y magnitud correspondientes con arreglo á una escala de fuerzas. Cuando el conductor se apoya sobre el mismo poste ó en un aislador colocado en su base superior ó lateralmente, como sucede en las líneas telegráficas y telefónicas, esto es, á poca distancia del eje del poste, estando igualmente tesados los dos tramos, aquél tenderá sensiblemente á introducirse en el terreno por estar sometido á un esfuerzo ejercido en dirección casi vertical, pero cuando la sujeción del conductor tiene lugar á alguna distancia de dicho poste, como sucede en los tranvías eléctricos, bien sea en un brazo de la longitud necesaria, ó en un hilo soporte, se forma un par de fuerzas que tienden á hacer girar el poste en un plano normal á la dirección del conductor, debiendo calcularse la parte empotrada para que la resistencia del terreno evite dicho movimiento. Además de la fuerza de tracción ejercida por el sistema conductor en el extremo superior del poste, debe considerarse la presión del viento, que alcanza un valor no despreciable en el caso de huracanes y tempestades. Variando la dirección de este esfuerzo con la del viento, es indudable que los valores de ambas fuerzas á que está sometido el poste darán una resultante de intensidad variable, cuya máximo será igual á la suma aritmética de las magnitudes componentes, debiendo colocarnos en tan desventajosa situación para hacer los cálculos de estabilidad y resistencia, determinando el momento de inercia necesario para equilibrar el de flexión máximo y deducir de aquél las dimensiones de las secciones transversales del poste.

Admitiendo una velocidad del viento de 45 metros por segundo, la presión ejercida sobre una superficie es de 200 kg. por m², y suponiendo el poste cilíndrico y de diámetro igual en toda su altura para simplificar los cálculos, dicha fuerza tiene un valor aproximadamente igual \( 0,6 \times 200 \) kg. \( \times S \) siendo S la superficie en m² de la proyección sobre un plano normal á la dirección del viento, sirviendo también esta fórmula para calcular la acción del viento sobre el conductor.

Con objeto de hacer más fácil de comprender el procedimiento de cálculo, vamos á aplicarlo á un ejemplo muy frecuente en la práctica, suponiendo se trata de una línea sencilla cuyos postes están separados 50 metros en dirección del eje de la vía y 15 en sentido normal (figs. 2.a y 1.e)

Se aceptan para altura del poste 8 m., para diámetro del mismo 0,15 m., para diámetro del conductor de cobre 10 mm. y para el del hilo soporte de acero 6 mm., admitiéndose además como tanteo preliminar un empotramiento del poste en el terreno de 2 m. y que la flecha máxima del hilo soporte es de 300 mm., estando éste unido á aquél á una altura de 7,50 m.