La Energía eléctrica (1902-01-10 00:00:00), página 7

Para la conexión en paralelo hay dispuestos reguladores especiales de campo con indicadores de fase en la mitad de cada cuadro; hay también otro voltímetro de la misma fase con escala iluminada, aplicado al cuadro en dirección perpendicular.

El acoplamiento en paralelo tiene lugar en la forma ordinaria, pero sin resistencia de carga.

El acoplamiento en paralelo exige igual posición de la palanca en las máquinas de vapor; para tal objeto se emplea una señal de campana que funciona por medio de oportuno contacto dispuesto en cada máquina cuando se llega á idéntica posición de las palancas.

La barra conductora del cuadro principal forma un conductor anular completo con los cables principales del cuadro de los feeders. Los cables conductores están ya calculados para la instalación completa de la Central: están provistos de 57 cortacircuitos que permiten el aislamiento en cada campo de modo que lo hace accesible al obrero aun durante la marcha.

Entre las dos ramificaciones del conductor anular hay cuatro conductores de conexión por medio de los cuales se obtiene una distribución uniforme de la corriente en el conductor principal y una reducción seccional de este último.

El cuadro de los feeders está construido para 16 conductores de alimentación, de los cuales 8 están ya instalados. Cada conductor de alimentación está provisto de un cortacircuitos de 3 polos con 3 amperímetros. Estos conductores del cuadro de feeders están en comunicación con el cable armado de tres conductores del feeder principal y éste, revestido con un aislamiento, es conducido fuera del edificio.

Para alumbrado de la Central y también de los edificios anejos parten directamente del cuadro de feeders los hilos para tres transformadores de 40,20 y 10 kw. Como reserva para el alumbrado se usan lámparas de arco, las cuales están conexionesadas con la red de tranvías de corriente continua de 600 voltios; á todo evento esta red está mantenida en tensión mediante la batería de repulsión.

Debajo de la galería se encuentran dos pequeños cuadros de feeders para la conexión directa y para el funcionamiento del tranvía eléctrico que circula en las proximidades de la Central. La corriente para estos dos cuadros procede de las dos antiguas dinamos de corriente continua de 300-400 H. P., las cuales de la estación Central provisional se han transportado á ésta.

Luis de la Peña,
Ingeniero de Minas y de la casa constructora Falco, Peña y Compañía.

(Continuará.)

CONTADOR DE REVOLUCIONES ELÉCTRICO MOLINARI

DESCRIPCIÓN
(Continuación.)

PUESTO que llevamos descritas las partes secundarias del aparato, vamos á describir los indicadores, que constituyen la parte principal de él.

La fig. 1 representa el exterior de uno de estos instrumentos, y la 6 su mecanismo interior.

Cada indicador se compone, en conjunto, de tres electroimanes A, B y C, destinados á tres funciones distintas; de un cuadrante graduado y de un mecanismo de relojería. La fig. 7 representa este mecanismo, que se compone de cinco ejes principales. El primer eje de la derecha lleva un tambor, dentro del cual está el muelle real que transmite la fuerza motora al cuarto y quinto eje, por medio de dos ejes intermedios. El cuarto eje lleva sujeto en la extremidad supe-