La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 12

que la capa interior protege la parte interna de la capa exterior; mediante esta disposición el aislador permanece seco en su parte interior, aun en el caso de lluvia con ventisquero. Además, esta triple campana tiene la ventaja de ser relativamente baja y permitir que el brazo porta-aislador del soporte sea bastante corto, con lo que se evita el caso frecuente de que dicho soporte se desdoble.

El aislador Delta-Glocke, además de las propiedades indicadas, tiene también la ventaja de impedir el fenómeno de las descargas que producen las gotas de lluvia entre dos capas consecutivas del aislador, caso frecuente en esta clase de aisladores, y en las que, como es sabido, las gotas de agua en vez de caer por la acción de la gravedad, desde la capa superior á la tierra, tienden á pasar al soporte (cuando está húmedo), describiendo líneas perfectamente curvas en su recorrido, hecho que viene á destruir completamente el efecto útil del aislador. Pero el modelo Delta-Glocke está dispuesto de tal forma, que la capa intermedia se encuentra en la curva de descarga de las gotas y neutraliza su efecto, en vez de la atracción que se ejerce entre el soporte y las gotas de agua cargadas de electricidad; por la interposición de la capa central se produce, por el contrario, una repulsión.

Hay otra explicación del fenómeno que es igualmente satisfactoria, y según la cual éste se verifica del modo siguiente: la capa intermedia del aislador, en virtud de la humedad del ambiente, retiene parte de ella en su superficie; como la capa superior del aislador está bañada por la lluvia, ésta se carga de la electricidad que tiene el conductor, la humedad ambiente sirve de vehículo para transmitir esta electricidad á la segunda capa, quedando ambas cargadas de electricidad del mismo signo, y, por consiguiente, las gotas que al desprenderse de la capa superior tenderían á caer sobre la intermedia, aun á costa de recorrer la curva de que antes hicimos mención, son repelidas por esta segunda capa por estar ambas cargadas de igual electricidad; resultando entonces que la campana central ejerce una acción protectora de carácter puramente electro-estático.

En cuanto á su resistencia mecánica, también la posee en alto grado, presentando, por término medio, una resistencia horizontal de cerca de 1.400 kilogramos, por 1.800 de resistencia vertical.

Como las campanas son bastante abiertas, el aire penetra con gran facilidad y la luz ilumina todos los espacios interiores, así es que los insectos no buscan refugio en su interior ni el polvo se acumula en él.

Por lo general se fabrican de porcelana obscura, de color tierra, con el objeto de que como la fractura de esta porcelana es blanca, se vea de lejos y con facilidad, por el personal encargado de la vigilancia y entretenimiento de la línea, dónde están los rotos; pues el color blanco se destaca del obscuro que tienen los que están sanos.

Estos aisladores que por tantas razones son superiores á los hasta hoy empleados, han empezado á emplearse con excelente resultado en algunas instalaciones de Italia, y es de esperar que en vista de sus buenas cualidades técnicas, se irá generalizando su uso, sobre todo en las líneas de alta tensión, que tanto se van generalizando para luz y para transmisión y distribución de fuerza.

AGUSTÍN BOYER.
Oficial políglota de Telégrafos.