La Energía eléctrica (1901-08-10 00:00:00), página 21

deberá colocarse á 6 m. de altura del suelo, y á 9 cuando atraviese calles, y á 1,80 m. de distancia de las casas.

Los soportes metálicos conviene unirlos á tierra; á los soportes no conductores se les pondrá en toda su extensión una pararrayos que sobresalga 0,15 m. de su extremidad. La conexión con tierra se hará por placas metálicas de 37 cm.² de superficie, que se enterrará á 0,90 m. de profundidad, aprovechando los sitios más húmedos.

La distancia entre soportes debe ser de 60 m. en los tramos rectos y 45 m. en los trozos en curva.

Los coeficientes de seguridad que se tomen para conductor y soportes, serán de 6 y 12 respectivamente.

Las calles se procurará atravesarlas á ángulo recto y nunca con ángulos menores de 60°.

El conductor que establece la conexión con la plancha de tierra, deberá ofrecer una tenacidad igual á la que ofrecen 7 hilos de hierro galvanizado de 1 á 6 mm. de diámetro.

La elevación de temperatura producida por el paso de la corriente, debe ser inferior ó lo más igual á 17° centígrados, debiendo cortarse aquélla automáticamente cuando el calentamiento sea de 25°.

La distancia entre los conductores debe ser tal, que no puedan tocarse ambos simultáneamente por una persona, para evitar que la corriente pase á través del cuerpo.

Efectos fisiológicos de las corrientes eléctricas.—El último número del Scientific american inserta, con este mismo epígrafe, algunas indicaciones que, según las cuales, pueden servir de complemento á las publicadas por nosotros en el número 16 del tomo III. Tratándose de corrientes continuas, como las tensiones no exceden de 3.000 voltios, no hay peligro en tocar sin precauciones los conductores desnudos, debiendo siempre evitarse el contacto simultáneo con dos órganos tales que la corriente se establezca á través del cuerpo, pues la conmoción violenta producida por la extra-corriente de ruptura es peligrosa, originando perturbaciones cardíacas.

Las corrientes alternativas producen en el organismo efectos perjudiciales, ya sean de alta ó baja tensión, dependiendo aquellos de la frecuencia de la corriente.

Si la f e m del alternador sigue la ley senoidal simple y la frecuencia es débil, los efectos fisiológicos son casi nulos; si la frecuencia aumenta, se originan en el organismo contracciones nerviosas, que pueden llegar á ocasionar la muerte por asfixia, debiendo aplicarse con urgencia la respiración artificial á la persona que ha sufrido la acción de la corriente. Si la frecuencia es superior á 3.000 periodos, los efectos fisiológicos decrecen, y á 10.000 su acción es nula.

No se deben tocar nunca los conductores ó partes desnudas de los aparatos atravesados por corrientes alternativas sin aislarle previamente, colocándose sobre un banquillo con pies de cristal ó ébano y empleando guantes de caucho, y ni aun con tales precauciones se debe establecer el contacto simultáneo con conductores ó partes de su aparato, que darán lugar al paso de la corriente á través de la persona que lo estableciese.

Estado actual de la telegrafía sin conductores.—El último número publicado del Bulletin mensuel de la Société belge d'électriciens inserta un interesante artículo del teniente F. Poncelet, ilustrado con profusión de fotograbados, en el cual se examina detenidamente el estado en que se encuentra en la actualidad el problema de la telegrafía sin conductores, mencionando el fundamento de los principales sistemas empleados para tratar de conseguir el secreto de los despachos y la mayor distancia en la transmisión, tanto en mar como en tierra, y estudia con todo detalle los medios propuestos con iguales fines por el sabio electricista italiano Guarini y los resultados obtenidos y consecuencias deducidas de las experiencias realizadas en los meses de Enero á Marzo de 1901 entre Bruselas-Malines y Amers, con los aparatos cuya descripción hace. El haber aparecido ya en esta Revista con toda oportunidad la mayoría de los datos contenidos en el trabajo á que nos referimos, gracias á la distinguida colaboración de Guarini y su ilustrado ayudante teniente Poncelet, nos impide hacer un extracto de él ante el temor de incurrir en reiteraciones.

Catálogos recibidos.—Motores de gas y de petróleo, sistema Niel.—Los motores Niel han sido premiados en la Exposición de Paris de 1900 con cuatro medallas de oro.

Los pequeños motores (fuerza de 1 ½ caballos al freno á 3 caballos), con regulador de péndulo, por su marcha silenciosa, su entretenimiento insignificante y ausencia de trepidaciones, está indicado para las pequeñas industrias y alumbrado eléctrico de un taller.

Los motores de mayor potencia (4 ½ á 8 caballos), tienen regulador de lámina de acero y la misma forma de distribución por válvulas; el regulador está caracterizado por su gran sensibilidad.