La Energía eléctrica (1901-11-25 00:00:00), página 6

El desarrollo actual de la transmisión de alta tensión es de unos 13 kilómetros y medio.

En la línea desde la fábrica de la «Fervenza» hasta la del Ferrol, se ha dispuesto una red formada de alambres de hierro; esta red está sujeta á las crucetas bajas de los postes, entre los hilos de línea y los del teléfono que unen ambas Centrales.

Cada tres postes y en su extremidad, va un pararrayos para las descargas disruptivas, en comunicación eléctrica con la red, y cada 21 postes un pararrayos para las descargas silenciosas en la línea; por estos distintos puntos en comunicación con la tierra, queda asegurada por completo la influencia de las descargas eléctricas, y en caso de rotura de un hilo de línea, éste tomará tierra al tropezar con la red, evitando los contratiempos que en otro caso pudieran producirse.

A la entrada en el Ferrol y salida de la «Fervenza» las líneas de alta tensión pasan por pararrayos de la misma construcción que los de la línea.

En el cruce de la carretera con el ferrocarril la línea de alta tensión es subterránea.

La comunicación entre las centrales está asegurada mediante una línea telefónica á doble hilo, cuya línea viene por debajo de la red protectora y con cruces convenientes en su dirección para evitar las influencias de las corrientes de alta tensión. En Jubia va una estación intermedia.

La maquinaria eléctrica ha sido construida y montada por la casa Siemens Halske, de Berlín.

Las turbinas son de 300 caballos, de eje horizontal con regulador de fuerza centrífuga y 500 revoluciones, construidas por la casa Verçy, de Suiza, acopladas directamente con platillo de bridas elásticas á los alternadores trifásicos. Las excitatrices van montadas en el mismo eje, son de 110 voltios y 61,5 amperios.

Los motores-receptores de la carga de alta tensión son asincrónos y de 250 caballos.

Las dinamos de corriente continua tienen seis polos, inducido de tambor, y pueden dar cada una 500 amperios bajo 170 voltios, excitadas en derivación.

El cuadro de la central de la «Fervenza» es muy sencillo y perfectamente combinado; está instalado para los alternadores y dinamos excitatrices, con sus correspondientes aparatos de medida, amperómetros, voltímetros e indicador de fases para el acoplo en cantidad de los alternadores; en el mismo cuadro van las cajas ó reóstatos para el arreglo de la marcha.

En la central del Ferrol el cuadro receptor de alta tensión está dispuesto para el recibo de las dos líneas de la «Fervenza» y el acoplamiento con el de los electromotores, así como también para la salida de una línea para la fuerza motriz. Lleva, como es natural, todos los aparatos de medida necesarios.

El cuadro de máquinas de baja tensión es de construcción robusta y sencillo, montado en armazón de hierro, y los aparatos sobre paneles de mármol, está dispuesto para el acoplamiento de las cuatro máquinas de baja tensión y las dos baterías de acumuladores sobre las barras, construido también como la demás maquinaria por la casa Siemens; la colocación de los aparatos de medida y de los interruptores y disyuntores automáticos para la carga de los acumuladores, no pueden ponerse bajo una forma más sencilla; todas las uniones están hechas por detrás del cuadro, y á la vista, por consiguiente, con facilidad se encuentra cualquier avería.

El cuadro de feeders, montado también sobre armazón de hierro, con paneles de mármol, está muy bien entendido con un solo amperómetro, con shunt y conmutador de 15 direcciones, que son el número de alimentadores de la red de baja tensión en la población, y, por tanto, el de interruptores del cuadro.

Distribución de baja tensión

La distribución en la población es á hilo desnudo y en sistema trifilar ó Edison.

Del cuadro de los feeders pasan éstos al exterior de la fábrica á buscar las palomillas de salida y de éstas á la torrecilla de hierro en donde se bifurcan para seguir la dirección de los centros lumínicos. Los feeders marchan sobre aisladores colocados en crucetas sobre columnas de madera con base de hierro.