La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 5

el error sería cuando menos de una décima, y esto suponiendo una gran práctica en el operador, elevándose al doble, ó sean 20 vatios, por tenerse que hacer dos lecturas para deducir por su diferencia la energía consumida. En el caso anterior de un contador de cinco amperios, si la aproximación de la medida final ha de ser de un 2 por 100, como la de los vatios absolutos, será preciso prolongar la operación hasta que el contador haya marcado 1.000 vatios, ó sea próximamente dos horas.

JUAN MONTERO.
Ingeniero verificador de contadores eléctricos de la provincia de Madrid.

(Se continuará.)

INSTALACIÓN DE "LOS ANGELES"

33.000 voltios.—133 kilómetros.

Aunque la instalación de «Los Angeles» no alcance el voltaje considerable de la que hemos dado una idea en mi pasado artículo, constituye el transporte de fuerza á gran tensión más típico de América, cuyo funcionamiento normal y continuado en los tres años que lleva trabajando ha probado la posibilidad de emplear prácticamente las elevadas tensiones, sin asustarse de la longitud de las líneas de transportes, que en este caso alcanzaba el considerable valor de 133 kilómetros, distancia que separa la estación generatriz de San Bernardino de la población de Los Ángeles en la California del Sur.

Como modelo que ha sido estudiado por muchos ingenieros europeos y americanos, se ha escrito bastante de este curioso transporte, del cual nosotros indicaremos—siguiendo nuestro plan—solamente sus líneas generales para pasar revista con rapidez á las instalaciones de alta tensión y largo transporte que funcionan actualmente.

En los rápidos del río Santa Ana existen cuatro ruedas Pelton, aprovechando un salto de 22 metros y el agua necesaria para desarrollar á plena carga 750 caballos cada una, cuya energía es convertida en eléctrica por generadores trifásicos directamente acoplados á ellas, y de las cuales se obtiene un sistema de corrientes trifásicas caracterizadas por una periodicidad de 50 y un voltaje combinado de 750 voltios, según se puede medir en un cuadro general, á donde todos los conductores concurren para acoplarse en paralelo en barras omnibus generales.

Una batería de transformadores trifásicos conectados en Y y enlazados á tierra por su punto neutro, sirven para elevar la tensión engendrada por los alternadores á la cifra de 33.000 voltios combinados que los ingenieros han juzgado conveniente alcanzar para atravesar los 133 kilómetros que separan la estación generatriz del sitio donde se ha de emplear la energía. Aproximadamente resultan á 19.000 voltios los que existen entre las bornas secundarias de los transformadores ó los conductores de línea y la tierra, á cuya presión están sujetos todos los elementos de aislación respecto del suelo.

De los transformadores parten los conductores de transporte, separados por interruptores muy sencillos, construidos según el esquema de nuestra figura; y sin cortacorrientes de ninguna clase va la corriente á la línea de transporte formada por seis conductores de cobre de 7,35 mm. de diámetro (42,40 mm. cuadrados), de los cuales tres son suficientes para el transporte, sirviendo los otros tres de reserva.

La carencia de cortacorrientes es característico de este transporte, habiendo juzgado por la brusca interrupción que al quemarse ocasionan estas protecciones, determinando extra-corrientes de elevadísimas tensiones que fácilmente destruyen los mejores aislamientos, al incremento de corriente motivada por cortos circuitos más ó menos resistentes, á cuyo excesivo aumento se han