La Energía eléctrica (1902-02-10 00:00:00), página 6

Estación Central Eléctrica de Praga, de Emilio Kolben.

(CONCLUSIÓN)

Red de cables.

La red de cables ha sido proporcionada por la casa Felten y Guillaume, de Viena, y comprende las partes siguientes:
1.º Los conductores á distancia á alta tensión para corriente trifásica.
2.º La red de distribución á alta tensión para corriente trifásica.
3.º La red secundaria de distribución para corriente trifásica.
4.º La red de distribución para el tranvía de corriente continua á 600 voltios.
5.º La red de distribución para el alumbrado público con corriente continua á 600 voltios.

Largos conductores á alta tensión para corriente trifásica.
En la instalación actual de la estación central de Holeschovich parten ocho conductores de alta tensión: dos para la estación secundaria de Kleinseite, de 3,5 kilómetros cada uno, y seis que tienen cada uno \( 3 \times 100,2 \) m. de sección para la parte de la ciudad, que se encuentra á la derecha del río Moldava, hasta un edificio de distribución situado en Josefplatz, del cual parten cuatro conductores hacia cada centro de alimentación, y dos directamente hacia la estación secundaria de Karlshof para el funcionamiento de los transformadores rotativos. La distancia desde la Central de Holeschovich hasta la estación secundaria de Karlshof, es de 5.200. En Josefplatz se ha erigido una gran sala de espera para el tranvía eléctrico, en cuyos subterráneos se encuentra la estación para intercalar ó desintercalar el cable primario á distancia.

Instalación de la estación de distribución.
Esta instalación ha sido hecha por la Elektricitäts Actien-Genellschaft, vorm. Kolben & C., de Praga; en esta estación tienen su origen todos los conductores á distancia, lo mismo los que provienen de la Central, como los que parten á los centros de alimentación, ligados con un cuadro de distribución á las estaciones secundarias.
En este cuadro pueden hacerse todo género de combinaciones de conexiones de cada cable de alimentación:
1.º Cada conductor á distancia previniente de la Central puede ligarse con cualquier cable de alimentación ó con la estación secundaria.
2.º Puede repartirse paralelamente á los colectores principales la totalidad de los conductores, tanto los que derivan de la Central, como los que se dirigen á los centros de alimentación.
3.º Cada cable puede separarse por completo para separaciones y medidas.
4.º Puede quitarse toda ó parte de la tensión de los conductores colectores del cuadro de distribución.
Una disposición tal hace posible el reforzamiento de los conductores á distancia de las subestaciones para el funcionamiento del tranvía, reduciendo así al mínimo, en cualquier momento, la pérdida de tensión en los largos conductores de la red de alimentación, y que están muy poco cargados durante el día. Resulta, pues, que con la exigencia actual de 900 kilovatios para la estación secundaria de Karlshof, y de 180 kilovatios de carga secundaria de la de Kleinseite, la pérdida máxima de tensión en los largos conductores llega á 5 por 100 en Karlshof y á 1,6 por 100 en Kleinseite.

Red primaria y secundaria para corrientes trifásicas.
La red primaria liga entre sí los centros de alimentación mediante cables conductores oportunamente calculados para obtener una igualdad completa de tensión. De estos conductores, que