La Energía eléctrica (1901-12-25 00:00:00), página 24

porta-lámparas el voltímetro, cuya lectura indicará el voltaje de la corriente, y, por consiguiente, si conviene sustituir dicha lámpara por otra de voltaje mayor ó menor.

La representación en España de dichos aparatos la tienen concedida los Sres. Barrasa y Breener, de esta corte.

Aumento de la capacidad de los acumuladores con la temperatura.

La revista Auto-Velo da cuenta de haber ideado un Ingeniero de Hannovre un medio muy sencillo y muy práctico para aumentar la capacidad de los acumuladores. Basta, según dicha publicación, para conseguir el indicado objeto, elevar la temperatura del sitio donde se efectúa la descarga, habiéndose comprobado que, manteniendo la batería de 45° á 55°, se llega á conseguir un 40 por 100 de aumento de energía.

Si tales resultados fuesen ciertos, y no hubiese en ellos exageración, el empleo de las baterías de acumuladores, hoy tan en uso, se desarrollaría extraordinariamente en las instalaciones eléctricas industriales.

INFORMACIÓN

Central eléctrica de 6.000 caballos en Cartagena.—En el mes de Febrero próximo se inaugurará la fábrica de electricidad que la Compañía anónima Ahlemeyer está construyendo en Cartagena.

La instalación tendrá en un principio 4.200 caballos de fuerza, producidos por seis máquinas de vapor Compound de alta presión, á 10 atmósferas y vapor recalentado; tres de 850 caballos cada una, y otras tres de 550. Las salas de máquinas y calderas tienen amplitud suficiente para instalar 6.000 caballos.

Las máquinas de vapor Compound trabajan con condensación y tienen regulador de precisión muy sencillo y potente. Estas máquinas están construidas por la S. A. Swiderski, de Leipzig.

Á cada máquina de 850 caballos está acoplado directamente un alternador de 715 kv., y á las de 550 caballos otros tres de 453 kv.; éstos alternadores son trifásicos á 5.000 voltios y de 50 periodos.

La excitación de los alternadores es producida por dinamos independientes de corriente continua.

El vapor es producido por ocho calderas multitubulares que alimentan las seis máquinas de vapor; cada cuatro calderas forman un grupo, con una chimenea de 55 metros de altura y dos de diámetro interior.

Para enfriar el agua de condensación se ha instalado un refrigerante sistema Balcke, capaz de enfriar 300 metros de agua por hora.

Elevan el agua caliente al refrigerante cuatro bombas centrífugas, acopladas directamente á electromotores trifásicos.

El montaje de máquinas y dinamos se ha efectuado utilizando una grúa universal de 15 toneladas, con movimiento á mano.

El plan de distribución eléctrica es el siguiente:

1.º Líneas de alta tensión, á 5.000 voltios, á Cartagena, Santa Lucía, La Unión, Los Dolores, Los Paneros, San Antonio, Los Molinos, Alumbres; El Algar, El Real, El Llano y Portmán.

En los pueblos se transforma la tensión á 150 voltios.

2.º Líneas á 11.000 voltios, desde la estación generadora á la zona minera de Cartagena y La Unión.

Esta tensión se consigue por transformadores elevadores de tensión de 5.000 á 11.000 voltios, los cuales, transformándose, están aislados en depósitos de aceite herméticamente cerrados.

Los transformadores tienen una capacidad de 38 á 60 kv.

Siete estaciones transformadoras, que se encuentran en Cabezarajado, La Unión, Santa Cruz, Santiago Espíritus, Descargador, Peña de Águila, Sol Segundo y Cabeza de San Juan, reducen la tensión de llegada (10.000 voltios) á 550, y en esta forma se transmite la corriente á las minas para accionar electromotores que hacen la extracción, trituración de minerales y la elevación de aguas.

Todo el material eléctrico es de la S. A. Schuckerf, á la que felicitamos por haber efectuado tan importante transporte de energía, lo mismo que al Director técnico de la instalación D. Gustavo Boetticher.

Los contadores de electricidad.—La Gaceta publicó el 12 de Diciembre una Real orden del Ministerio de Agricultura dictando reglas para el uso de contadores de electricidad.

Dispónese en ella:

1.º Los verificadores de contador eléctrico estamparán en la nota que facilitan á los consumidores como resultado de la comprobación de cada