La Energía eléctrica (1901-08-10 00:00:00), página 7

nómica. La conexión entre dos ó más de las centrales descritas se consigue por medio de los contactos 1 ab, 2 ab, 6 ab, que se enlazan con cualquiera de los 1' a'b', 2' a'b', etc., de la otra estación, valiéndose de cordones provistos de conductores dobles, debiendo entonces intercalar indicadores de entrada análogos á los descritos de giro k₁, k₂ y k₆.

Este nuevo tipo de pequeñas estaciones centrales parece haber alcanzado un gran éxito en Alemania, habiendo encargado la Administración de Correos nada menos que 5,000 aparatos.

EDUARDO GALLEGOS.

Madrid 12 Julio 1901.

CONTADOR LUXSCHE

El director general de Agricultura, Industria y Comercio, previo informe de los verificadores de contadores de esta capital, ha aprobado los sistemas Schucker, Luxsche, Thomson y Aron.

Los Thomson y Aron son muy conocidos; del primero se ha ocupado nuestra Revista en su tercer tomo, y del segundo creemos que el modelo presentado será el que usa actualmente en Madrid la Compañía Madrileña de Electricidad, y no el modelo de 1899, que es el último y más perfeccionado de este sistema; si es el antiguo modelo, es de sobra conocido; si es el nuevo (debido decirse así en la circular de aprobación), lo encontrarán descrito también nuestros lectores en algunos libros españoles.

Es nuestro objeto dar á conocer en este artículo el modelo Luxsche, cuyo conocimiento creemos será altamente beneficioso para que las empresas de alumbrado establezcan comparaciones económicas y técnicas entre los modelos considerados como buenos.

En números sucesivos procuraremos completar la uniformación técnica sobre contadores y verificación de los mismos, por exigirlo así en los momentos actuales, tanto las empresas de electricidad como los nuevos verificadores y los abonados, procurando LA ENERGÍA ELÉCTRICA responder cumplidamente á su misión.

El contador Luxsche es un contador motor; su principio es el mismo que el del contador Thomson: producir una rotación por la corriente que se quiere medir, en forma tal, que la velocidad de rotación sea proporcional al gasto; registrar esa velocidad en número de vueltas ó rotaciones, y mediante la razón constante de proporcionalidad (constante del aparato) conocer el número de vatios-horas.

Si el principio es indudablemente sencillo, las dificultades de realización práctica han sido grandes; ya conocemos cómo han sido vencidas por Thomson, y ahora veremos en qué forma lo consigue el contador Luxsche.

Lo mismo que el Thomson, la energía de un motor sin hierro se consume en vencer las resistencias magnéticas que se originan al moverse un disco de hierro que forma cuerpo con el inducido del motor en un campo magnético formado por imanes permanentes.

El inductor del motor está formado por dos solenoides que son atravesados por toda la corriente de la canalización, para lo que los terminales del contador son cuatro, dos para cada hilo de la canalización, si ésta es bifilar, ó para los hilos extremos de una trifilar.

Se diferencia principalmente este contador de los de su clase, en la forma y disposición del inducido del motor; en vez de los inducidos de tambor ordinario, el inducido del motor del contador Lexsche son tres anillos de hilo finísimo y flexible, formando realmente un inducido en estrella, pues los tres hilos que forman estos anillos tienen un extremo común, y los otros tres extremos van á tres láminas colectoras, únicas que necesita tener el colector, cuyo diámetro, por este concepto, puede tener una dimensión mitad menor que en los ordinarios de otros sistemas.

Las ventajas que resultan del empleo de este inducido son: que el trabajo efectuado por el