La Energía eléctrica (1902-01-25 00:00:00), página 6

tenido ya en cuenta el espacio necesario para otros dos transformadores, que se colocarían en el caso de una ampliación ulterior. Esta subestación está alimentada con dos conductores de alta tensión de \(3 \times 50\) mm\(^2\), y de éstos se sacrifican por ahora tres feeders para el tranvía. La batería de repulsión de los acumuladores consta de 276 elementos Tudor, de 296 amperios-horas de capacidad y descarga de una hora.

Luis de la Peña,
Ingeniero de Minas y de la casa constructora Falco, Peña y Compafía.

(Continuará.)

Sobre el contraste de los contadores eléctricos.

La reciente intervención del Estado en la verificación de los contadores de electricidad obedece, según se manifiesta en la exposición del Real decreto que la estableció, á la necesidad de garantir, en cuanto hoy es posible, los intereses del consumidor y también los de las empresas de buena fe que facilitan la energía eléctrica para el alumbrado y la industria. Existen, sin embargo, otros medios bien sencillos de garantizar mejor los referidos intereses, dando una satisfacción más completa á los consumidores.

Es muy cierto que cuando éstos se sienten perjudicados, culpan generalmente al contador; pero en el mayor número de casos la culpa es, bien del defectuoso aislamiento de la instalación, propia del abandono, bien de caprichosas evaluaciones del tiempo que hayan estado en acción los aparatos receptores (las lámparas, si se trata del alumbrado), bien de que esas lámparas consuman más de lo que el vendedor de ellas ha prometido, aunque den también más luz, ó bien de que el voltaje suministrado por la respectiva fábrica de electricidad sea excesivo.

De 2.129 contadores revisados en el año 1900 por la Oficina de comprobación de las instalaciones eléctricas, creada privadamente en París hace diez años bajo la dirección del eminente M. Picou, se encontraron exactos 1.640, ó sea el 77 por 100; 183 avanzaban más de un 5 por 100; 294 retrasaban más de un 5 por 100, y 12 estaban parados. En el mismo año la referida oficina revisó 1.987 instalaciones de abonados, encontrando bien tan sólo 530, ó sea el 28 por 100.

Sentimos no tener datos análogos y tan precisos con respecto á Madrid u otra población española; pero bien puede afirmarse que, si los hubiera, no discreparían gran cosa de los obtenidos en París, toda vez que los contadores, el material para instalaciones y los procedimientos de explotación que por aquí se emplean son idénticos á los de allende los Pirineos. Algunas investigaciones propias, y otras ajenas, nos permiten además mantener la anterior afirmación.

No hay, pues, que buscar exclusivamente por el lado de los contadores las garantías para los abonados, ni ese es el principal remedio aplicable al caso.

A los abonados, que venían mirando con desconfianza al aparato que les tasa el consumo, tal vez les parezca de perlas la inspección gubernativa; pero ya se apreciarán, mediante la práctica de lo legislado, y probablemente á costa de algunas pesetas pagadas á los verificadores oficiales, de que los contadores no se hallan tan mal establecidos ni se desarreglan con la facilidad que muchos suponen. A algunas empresas que suministran la electricidad con redes de distribución muy deficientes, tampoco les parecerá mal lo dispuesto, porque de ese modo se desentenderán mejor de las quejas de los clientes que, sin darse buena cuenta de ello, sufren las consecuencias de los voltajes exagerados que hay que mantener en los puntos de la red cercanos á la fábrica durante las horas de mayor consumo (las primeras de la noche). Los vendedores de lámparas superiores á todo lo conocido, y los que hacen instalaciones muy baratas y al minuto, también han de ver con simpatía que el Gobierno, al tratar de defender el interés público, en lo que respecta á la electricidad, no se haya acordado de ellos.