La Energía eléctrica (1901-12-25 00:00:00), página 7

al nivel del suelo del local de las calderas, se encuentra un recipiente especial para las cenizas, e cual está provisto superiormente de una tolva de armadura estriada, y otra idéntica se encuentra en la parte inferior. Las cenizas recogidas en este recipiente se descargan en las vagonetas que circulan por la vía que, una vez cargadas, son llevadas por tracción eléctrica al local donde se recogen las cenizas.

El edificio de las máquinas está dispuesto para la instalación de cinco dinamos movidas por vapor de 750 á 1.000 caballos efectivos, y un aumento ulterior permitirá colocar 5 dinamos de 1.500 á 2.000 H. P. efectivos. A otro se van á transportar dos pequeñas viejas dinamos de 300 á 400 H. P., que se encuentran actualmente en la central provisional y que producen corriente continua á 600 voltios. Los cuatro primeros grupos de 1.000 H. P. están ya instalados y funcionando, mientras que el quinto está en camino de instalarse. Los cuatro primeros grupos son los que desempeñarán todo el servicio, mientras que el último constituye la reserva.

Las máquinas de vapor ya instaladas proceden de la Esten Böhmisch-Marischen Maschinenfabrik de Praga, son de triple expansión y constan de dos partes. La primera tiene posteriormente un cilindro de alta presión de 500 mm. de diámetro, y contra el reforzamiento el cilindro de media presión con 750 mm. de diámetro; la otra mitad está formada por el cilindro de baja presión, que tiene un diámetro de 1.200 mm. El curso común alcanza á 1.200 mm. Se obra sobre ambas partes por dos palancas exteriores ensambladas á 90° sobre el árbol principal.

Posteriormente al cilindro de baja presión viene accionada por un brazo de palanca acodado la bomba de aire del condensador de mezcla.

El cilindro de alta presión, que recibe el vapor sobrecalentado de 300 hasta 3.156, tiene una válvula distribuidora, influenciada por el regulador centrifugo y mandada por un árbol horizontal provisto de una excéntrica, construcción Zvonicek. El cilindro de media presión está mandado por el mismo árbol; pero la válvula distribuidora es independiente del regulador.

El cilindro de baja presión está provisto de una distribución sistema Corliss, con la cual, tanto la llave de admisión como la de descarga, vienen maniobrados por dos discos excéntricos sistema Corliss, separados.

El regulador del cilindro de alta presión viene mandado por el árbol principal por medio de motores trifásicos, los cuales pueden hacer girar al regulador mediante una transmisión constituida por una rueda dentada y un tornillo sin fin; así es que con una oportuna disposición de palancas se hace posible regular desde el cuadro de distribución y con facilidad el número de revoluciones de cada una de las máquinas, que llegan á 1.000 H. P. efectivos con funcionamiento normal.

El inductor móvil del alternador trifásico de Kolben (que consta de dos partes), está acoplado directamente sobre el árbol de la máquina de vapor, entre las dos citadas partes de la máquina Kolben; concéntricamente á aquél se encuentra el inducido fijo, que lleva el arrollamiento de alta tensión montado sobre plancha de fundación de hierro colado, transportable en el sentido del eje.

La excitatriz está accionada por el árbol principal con una relación de transmisión de \( \frac{1}{4} \).

La rueda de dos partes acoplada sobre el árbol de la máquina de vapor es de bronce fosforoso y el tornillo con el que trabaja está hecho de acero endurecido. El tornillo lleva un perno para resistir á la presión lateral, y todo el mecanismo está colocado dentro de una caja completamente cerrada que está llena de grasa consistente.

LUIS DE LA PEÑA,
(Continuará.)
Ingeniero de Minas y de la casa constructora Falco, Peña y Compañía.