La Energía eléctrica (1902-04-25 00:00:00), página 4

cuando no pase corriente por el carrete, las oscilaciones de ambos péndulos tienen que ser de igual duración. A cada 80 oscilaciones de cualquiera de los péndulos corresponde una vuelta completa de la aguja en la esferilla correspondiente; y por cada 14 \( \frac{1}{2} \) oscilaciones que el péndulo de la derecha ejecute más que el de la izquierda, la aguja más alta de las totalizadoras, si marchase de un modo regular, avanzará precisamente una división.

Sea un contador Aron afecto á una instalación particular, en el cual, por haberse agrandado el cristal de la tapa, puedan verse las esferillas de oscilaciones estando cerrado. Para verificar el sincronismo de los péndulos, que es sin duda lo más esencial, hay que impedir que pase corriente por el contador en doce horas consecutivas por lo menos, cosa que se consigue quitando los tapones ó plomos fusibles que se hallan por encima del contador en toda instalación bien hecha, ó los que existan en el punto de unión de la red interior con la exterior. Esas doce ó más horas deben ser, naturalmente, las en que no se necesita ó sea poco preciso gastar energía eléctrica; por ejemplo, desde la una de la madrugada á las tres ó las cuatro de la tarde. Después de quitados los fusibles, se mira la esferilla de oscilaciones de la izquierda, esperando á que la aguja llegue precisamente á la señal que se halla en lo alto ó á que quede perfectamente vertical con la punta para arriba, y á partir de ese momento se cuentan los saltos que tiene que dar la aguja de la derecha para llegar á la misma posición vertical. (Esta operación puede hacerse dos ó tres veces seguidas para mayor seguridad, y en todas han de hallarse resultados iguales, ó igual número de saltos para la aguja de la derecha.) A las doce ó catorce horas de estar quitados los fusibles, y antes de reponerlos, se repite otras dos ó tres veces la misma operación de contar los puntos ó saltos que la aguja de la derecha lleva de retraso sobre la de la izquierda, y, si el sincronismo fuese perfecto, obtendríamos siempre el mismo número de saltos de retraso; pero si en las últimas veces, ó cuando el contador lleva ya muchas horas sin corriente, halláramos un número menor que al quitar los fusibles, es que el péndulo de la izquierda marcha más á prisa que el de la derecha, y el contador, aun en el vacío ó cuando no haya gasto, marcaría en contra del abonado, por lo cual sería inadmisible; en cambio, si el número de saltos contados al final de la experiencia fuese mayor que el hallado al principio, el contador marcaría de vacío en contra de la empresa suministradora ó á favor del abonado.

Puede calcularse el perjuicio ó el beneficio que traerá consigo la falta de sincronismo en los péndulos, teniendo en cuenta que cada salto contado de más ó de menos, ó lo que es lo mismo, cada oscilación dada de menos ó de más por el péndulo de la derecha durante doce horas, representa al cabo de un mes un retraso ó un avance de cuatro á cinco divisiones de la esferilla más alta de las totalizadoras; pero al consumidor le bastará saber que el péndulo de la derecha hace aunque sólo sea una oscilación más que el de la izquierda en doce ó catorce horas de marcha sin corriente, para reclamar fundadamente contra el estado del contador, ó rechazarlo por judicial si no se regula mejor.

Adquirida la seguridad de que el sincronismo es perfecto, ó aceptable al menos, cuando indudablemente no se hace gasto alguno ni útil ni inútil por estar levantados los fusibles que ligan la canalización interior con el exterior, el mismo contador servirá para verificar el aislamiento de la instalación, siguiendo un procedimiento análogo al explicado para la verificación del sincronismo, con la sola diferencia de que los fusibles han de estar colocados á fin de que exista co-