La Energía eléctrica (1902-01-25 00:00:00), página 3

Estación Central Eléctrica de Praga, de Emilio Kolben.

(Continuación)

ESTACIONES SECUNDARIAS

Dichas estaciones sirven para la transformación de la corriente trifásica con tensión de 3.000 voltios en corriente continua á la de 550-600 voltios. Actualmente se están construyendo dos de estas estaciones secundarias: una (a) en Karlshof, en el lugar de la estación central del tranvía; otra (b), en Kleinselte.

a) Estación secundaria de Karlshof.

En esta estación se colocan tres convertidores giratorios de la Elektricitäts Actien Gesellschaft, vorm. Kolben & C., Praga, para una carga normal de 450 kilovatios cada uno. De estos convertidores hay ya dos grupos en funcionamiento permanente, mientras que el tercero constituye la reserva. Hay espacio suficiente para otros dos convertidores iguales para caso de una ampliación.

Los convertidores giratorios (fig. 13-14) son máquinas dobles resultantes de un motor sincrónico para tensión de 2.850 voltios, acoplado directamente con un generador de 450 kilovatios á 550-600 voltios de corriente continua para la tracción.

Ambas máquinas están montadas sobre una placa común de fundición con tres soportes; esta placa es de fundición. En el lado exterior del motor sincrónico hay una dinamo excitatriz para dicho motor, cuya armadura está montada directamente sobre el árbol del motor.

El motor sincrónico tiene 24 polos, con 240 revoluciones y 48 períodos; el arrollamiento de alta tensión está dispuesto en una acanaladura de hierro practicada en el núcleo de la armadura; la rueda de los polos, de acero fundido, posee expansiones polares laminadas, fundidas en el acero, mediante las cuales se evita un recalentamiento y la pérdida de efecto consiguiente á las corrientes de Foucault. La excitación consume 3.800 vatios, que representan menos del 1 por 100 de la carga útil.

La dinamo de corriente continua para el tranvía es una máquina de ocho polos con los polos inducidos en acero, fundidos; tiene una armadura de tambor, construida para una intensidad de corriente de 820 amperios á 550 voltios ó para 750 amperios á 600 voltios. La máquina está provista de escobillas de carbón, que están fijas, y cuya disposición permanece invariable con cualquier grado de carga, y cuyo funcionamiento no da lugar á chispas.

La subestación tiene dos cuadros de distribución: el de la máquina y acumuladores por una parte y el de los feeders para la tracción.

El cuadro de distribución de los transformadores rotativos está construido como el mismo sistema de los cuadros de distribución principales de la Central, también con materiales incombustibles. Tiene una armadura de hierro, sobre la que están fijos todos los aparatos é instrumentos de medida, y el todo montado sobre placa de mármol blanco. En el cuadro de la máquina hay que distinguir dos partes: una primaria y otra secundaria.

La primaria está ligada con dos feeders principales, que tiene cada uno \( 3 \times 100 \) mm\(^2\) de sección, y los cuales van al conductor colector. De éste las ramificaciones llegan al motor sincrónico mediante cables armados de tres conductores, dispuestos en una conveniente canalización. Estas ramificaciones son estables en distribución trifásica de alta tensión con amperímetros y voltímetros.

Los generadores de corriente continua están ligados, mediante cables armados subterráneos, con los conductores colectores de la distribución, sobre los cuales van insertos en paralelo. A cada transformador rotatorio corresponden dos separaciones en el cuadro de distribución,