La Energía eléctrica (1901-12-25 00:00:00), página 3

Estación Central Eléctrica de Praga, de Emilio Kolben.

(CONTINUACIÓN)

Inmediatamente al lado de este edificio y paralelo á él se encuentra el local de las calderas, de igual longitud, y de 18 m. de ancho interiormente, con una altura de la cumbre de 8,25 m. En la sala de máquinas se encuentran los dinamos á vapor con sus aparatos de condensación y la correspondiente bomba de alimentación. En la de las calderas están los depósitos de agua y los aparatos de destilación y los transportadores del carbón y de la ceniza. La sala de calderas está dispuesta para colocar 32, con una superficie de calentamiento de 23 m²; la mitad de estas máquinas se encuentran ahora instaladas en el primer edificio. Cada caldera consta de un cuerpo inferior con dos hogares, y de otro tubular acoplado á un sobrecalentador de 84 m² tipo Schwörer; están construidas para una presión máxima de 12 atmósferas. La temperatura del vapor pasa de 300° á 400° medida en la conducción colectora, y este aumento se obtiene mediante los aparatos Schwörer. Las calderas están dispuestas en baterías de á 4, y entre una y otra batería hay un espacio libre de 2,20 m. Las conducciones del humo para cada dos baterías, ó sea para un total de 8 calderas, se reúnen en una chimenea común, de modo que para toda la instalación se necesitan sólo cuatro chimeneas. Por ahora sólo se han construido dos, con una altura cada una de 70 m. y un diámetro interior en la base de 3 m.

La tubería principal del vapor está dispuesta en forma circular y está constituida por tubos acodados de 300 mm. de diámetro, y los cuales recorren toda la longitud de la sala de máquinas, y superiormente á éstas. Las dos ramas paralelas de la conducción están acopladas mediante tuberías transversales de 250 mm. de diámetro. De la conducción principal parte la derivación á cada máquina de vapor, y á la misma tubería afluyen los tubos de presión de cada caldera, excepción hecha del conductor de vapor relativa al inyector, los cuales están directamente acoplados al cuerpo de la caldera. De cada caldera parten dos conductores principales, de los que uno va á la derivación principal, y el otro va al sobrecalentador correspondiente, y de éste pasa á una segunda ramificación principal del conductor de anillo.

Mediante válvulas correspondientes en el conductor principal, se puede, según las circunstancias, mezclar el vapor que proviene directamente de la caldera con el sobrecalentado, ó bien se puede conducir la totalidad del vapor producido en la caldera á través del sobrecalentador y aumentar la temperatura.

En las derivaciones de la conducción principal, cada tubería derivada de la caldera viene provista, contra explosiones eventuales, de tubos con válvulas automáticas.

Para el caso que una ó más máquinas de vapor debiesen funcionar sin condensación, está provista cada una de una conducción especial de escape del vapor que se prolonga sobre el techo del local de la caldera hacia la pared medianera del edificio, cuya conducción se encuentra provista en su extremidad de la oportuna descarga del agua de condensación.

Disposición para el agua de condensación y la de alimentación.

El agua de condensación viene conducida del río Moldava á la estación central eléctrica mediante un canal de sección ovaloidal de 1,875 m. de altura y 1,1 de ancho. Este canal pasa por debajo del edificio de las máquinas, recorriéndolo en toda su extensión. Al tubo de aspiración de cada una de las máquinas de vapor hay aplicada una válvula especial, la cual se cierra herméticamente por medio de un sólido obturador, cuando se ha llenado por completo. El canal esta construido de manera que la tangente del arco superior esté bajo el nivel del agua en la línea más baja. A la entrada están los aparatos correspondientes de cierre y filtro.

Para la descarga del agua de condensación se construyó un segundo canal, que es paralelo