La Energía eléctrica (1901-09-10 00:00:00), página 15

le sirve de fundamento es la constancia del estado magnético de los cuerpos metálicos, siempre que la materia sea perfectamente uniforme, de modo que mientras no existan defectos (soldaduras, pelos, grietas) en las piezas sometidas á examen, la dirección de una aguja magnética será siempre la misma, desviándose rápidamente cuando exista aquella modificación. El procedimiento que se emplea para el reconocimiento no puede ser más sencillo, bastando colocar el carril ó pieza metálica, fijo en la dirección del ecuador magnético, y pasar á lo largo de él y á corta distancia una aguja suspendida de un hilo para que pueda desviarse libremente, observando con cuidado los más pequeños movimientos y el punto que se producen, para precisar el sitio del defecto. Sólo falta comprobar si esta acción sobre la aguja magnética se ejercerá igualmente estando el defecto bastante profundo o hallándose en la superficie.—E. G.

Interruptores maniobrados á distancia.

Los adjuntos grabados muestran un tipo de interruptores hechos por la Compañía eléctrica general para un sistema de maniobra á distancia en conexión, con lámparas de arco, motores, grupos de lámparas incandescentes, etc... Los interruptores están construidos de modo que cualquier número de ellos, hasta 10, puedan ser colocados en series y maniobrados por una clavija de un solo polo y doble impulso colocada en el punto de regulación. La clavija está especialmente adaptada para usarse por estaciones centrales que tienen abonados que, á fin de pagar poco, desean comprar fuerza sólo durante ciertas horas. En el caso de grandes transformadores, agrupados para distribución de fuerza ó de luz, las pérdidas de algunos de ellos pueden evitarse durante el período de carga de luz, dejándolos apar-

te y efectuando la carga sólo con el número suficiente. Los interruptores pueden arreglarse prontamente, para dejar fuera primero los transformadores secundarios y después los principales.

Si para el alumbrado de una ciudad se usan muchas lámparas de arco, pueden gobernarse inmediatamente desde el circuito principal de distribución, colocando uno de los interruptores pequeños en cada uno ó en cada grupo de lámparas, y colocar en serie todos los interruptores destinados á regir determinados trozos del sistema.

Fig. 1.

Fig. 2.

Los interruptores se entregan con una caja de hierro, como indica la fig. 1.a, ó sin ella, como las 2.a y 3.a. La fig. 1.a muestra un interruptor del tipo de doble polo, que tiene capacidad para 100 amperios. La 2.a es un interruptor de un solo polo, y la 3.a uno de doble polo; la capacidad de estos dos últimos es de 25 amperios.

Fig. 3.

La fig. 4.a indica la manera de conectarlas. En el circuito se coloca un reóstato, tan sólo para limitar el flujo de corriente en el caso de que con un cierto voltaje se use un número de interruptor menor del máximo. Para alambre conductor puede emplearse un cable gemelo, núm. 10, B & S, mientras que para la corriente común de retorno se emplea un solo alambre, núm. 10, & S, ó bien cada una de las partes que componen los sistemas de dos ó tres alambres.

Si los interruptores se usan con circuito de corriente alterna, pueden funcionar con la misma corriente excitadora. Para abrir todos los interruptores, basta mover durante un instante en un sentido el de un solo polo y doble impulsión y abrir en seguida; para cerrar, basta manipular en forma