La Energía eléctrica (1901-07-10 00:00:00), página 15

La potencia de cada una de las tres dinamos es de 94 kilovatios, dando una diferencia de potencial en sus terminales de 145 voltios con una corriente de 650 amperios, que puede en casos extraordinarios, como sucedió en las noches que se festejó el casamiento de S. A. la Princesa de Asturias, forzar la producción hasta obtener de cada una 800 ó más amperios, sin que se observasen calentamientos anormales. La distribución se hace á 120 voltios, y por su elegante disposición merece mencionarse el cuadro, en que se ve alternar el lujo con la precisión en los aparatos de medida, regulación y seguridad. Atrajeron, sobre todo, nuestra atención, los reguladores automáticos del circuito de excitación, sistema Gans, modificado por los Sres. Planas, Flaquer y Compañía. Consisten en poderosos carretes con núcleos móviles, que soportan un vaso lleno de mercurio y flotan en recipientes de agua. En el mercurio penetran más ó menos las extremidades de una serie de resistencias graduadas, que al ir progresivamente dejando el contacto, quedan intercaladas en el circuito excitador. Todo aumento de tensión produce una mayor corriente en el carrete, y con esto un efecto de succión sobre el núcleo, que produce la introducción gradual de las resistencias en el circuito. La fuerza antagonista es producida por el flotador, tendiendo constantemente á elevar el núcleo.

Los diferentes circuitos correspondientes á las distintas dependencias y á la plaza de la Armería van provistos de sus correspondientes y dobles amperómetros é interruptores generales, de una precisión y solidez que acreditan á la casa constructora.

Pasamos á ver la sala de calderas, separada de la de máquinas por un amplio vestíbulo, y como anteriormente, nos impresionó el buen orden, limpieza y amplitud del local. Las tres calderas, montadas sobre macizos de ladrillos esmaltados exteriormente, son del sistema Balcock et Wilcox, trabajando con presiones de 8 \( \frac{1}{4} \) á 9 atmósferas.

La fábrica alimenta ordinariamente 8.500 lámparas incandescentes de diferentes potencias, 41 arcos voltaicos de 10 amperios y dos más de cinco amperios, situados estos últimos en la plaza de la Armería.

No queremos dejar de mencionar al inteligente electricista y montador D. José Ruiz López, que con minuciosidad y paciencia grandes nos dió cuantos detalles deseamos, demostrándonos sus conocimientos, y que el personal de la casa Planas, Flaquer y Compañía se halla á una altura que puede alternar con cualquiera de los muchos electricistas extranjeros á que estamos acostumbrados á ver recurrir á las demás fábricas.

A la amabilidad de su ilustrado director D. José Burgos Rius, debemos aquellos antecedentes que á la simple inspección no nos fué posible obtener, así como algunos otros sobre las importantes reformas que se piensan introducir durante la próxima jornada veraniega.

Entre estas reformas creemos que está la substitución de dos de los grupos electrógenos actuales por otros de potencia menor y mayor respectivamente, con objeto de adaptarse á las necesidades del consumo, muy variable (como en toda instalación de alumbrado eléctrico), y también substituir la actual canalización trifilar por otra bifilar, toda vez que la distancia de alumbrado no justifica aquella solución; no podemos explicarnos por qué el primitivo proyecto al salir al concurso no cumplió con las modificaciones que hoy piensan ejecutarse; indudablemente, el encargado de redactar las condiciones generales á que debieron sujetarse los licitantes (desconocemos quién sea) no debía ser muy práctico en cuestiones de alumbrado eléctrico, ni debió preocuparle mucho la economía del gasto.

El Sr. Planas, al encargarse de la explotación, ha visto inmediatamente el defecto, y por ello quiere substituir dos grupos por otros de potencias menor y mayor que cada uno de los actuales.

Hubiésemos deseado acompañar algunas fotografías á la descripción presente; pero interpretando ciertas órdenes que desconocemos, el arquitecto de Palacio, Sr. Repullés, no nos ha autorizado para fotografiar las máquinas y calderas, lo que sentimos por dos conceptos: primero, por privar á nuestros suscriptores de los datos y estudios que les hubieran proporcionado aquellos