La Energía eléctrica (1901-08-10 00:00:00), página 4

La cuestión de maquinaria ninguna dificultad ofrecía, pues se colocan unidades idénticas á las primitivamente instaladas, cuya corriente se reúne en las barras ómnibus á la entregada por las antiguas. De este cuadro se tomará una derivación para Helena, á 12.000 voltios, y otra para Butte, á 50.000, conseguida intercalando entre el cuadro y la línea transformadores trifásicos, montados en Δ, sumergidos en aceite y ventilados artificialmente, cuya construcción no ofrece con los medios modernos, que permiten realizar transformadores para pruebas de aisladores de 150.000 voltios, ninguna dificultad especial. La capacidad de estos transformadores será de 1.000 kilovatios, y análogos serán los que se establezcan al final de la línea de transporte para reducir la tensión de 50.000 á 2.200, que se empleará para distribución y alimentar á 2.000 voltios los motores mineros.

La línea es el elemento de más cuidado en estas instalaciones y, por tanto, es la parte que reclama la mayor atención al incrementar la tensión por la necesidad de conservar el buen aislamiento que el funcionamiento normal exige, al mismo tiempo que por la dificultad de vigilancia que su desarrollo origina, siendo imposible evitar accidentes, cuyo remedio es tanto más cuidadoso, cuanto más altas son las tensiones, y más difícil, por tanto, las reparaciones en marcha.

Desde luego en Helena se ha adoptado una línea doble, con postes independientes, como medio de permitir un funcionamiento continuo de la instalación, pues aun cuando normalmente estén las dos en paralelo, podrá en cualquier momento cruzarse toda la corriente por una de ellas, mientras se repare un accidente ocurrido en la otra, y señalado generalmente primero por el teléfono que corre á lo largo de los mismos postes y más tarde por los aparatos de medida.

Las dos líneas estarán á una distancia mínima de 15 metros, con lo cual los fenómenos de inducción mutua no se dejarán sentir, evitándose lo que ocurre cuando las dos van soportadas por los mismos postes á pequeña distancia unos conductores de otros, con lo cual se dan casos como el que nos contó el ilustrado ingeniero de M. Edison, de Milán, Sr. Guido Semenza, en una de nuestras últimas visitas á la célebre instalación de Paderno, donde las dinamos producen 15.000 voltios directamente, que se cruzan por una línea múltiple á Milán. Ocurrió que hubo necesidad de hacer una reparación en una línea, á cuyo efecto se aisló bien de toda comunicación eléctrica, y sin cuidado subió el obrero á realizar su trabajo, recibiendo, como consecuencia de su contacto, una sacudida tan fuerte, que no pudo continuar su cometido, debido á la inducción mutua de la corriente que circulaba á próximamente un metro, y que originaba una tensión de próximamente 200 voltios respecto de tierra. Después es práctica corriente aislar primero y comunicar más tarde á tierra los extremos de toda línea en que se deba trabajar.

Los postes de la transmisión á Butte son de 12 metros de altura y espaciados 60, llevando en lo alto crucetas de madera de 2 m., fijas centralmente y por medio de dos tornapuntas, según se indica en la figura que acompañamos. A 20 centímetros de los extremos se sujetan los aisladores del tipo corriente americano para grandes tensiones, formando con el tercero, puesto