La Energía eléctrica (1901-05-05 00:00:00), página 15

\[
\frac{1}{T} \int_0^T (i + \sqrt{\frac{1}{2}} i' \sin w t)^2 dt = i^2 + i'^2
\]
\[
i' = r (i^2 + i'^2);
\]

Y si se transportara igual potencia con igual tensión, con la continua ó alternativa sola la pérdida por efecto Joule sería:

\[
r (i^2 + i'^2 + 2 i i')
\]

ó sea doble de la anterior si \( i = i' \)

Parece deducirse que el empleo de las corrientes onduladas lleva consigo una economía en la transmisión de un 50 por 100 de pérdida en la línea, y esta es la manera de apreciar el asunto por Bedell, que resuelve prácticamente la transmisión por la disposición Pierre Picard (en telegrafía).

Marius Latours afirma que nada de particular tiene la tal transmisión, ni nada nuevo demuestra, toda vez que lo que se consigue con tales corrientes onduladas es una tensión eficaz más elevada, de lo que nace la reducción de pérdida, de igual modo que se conseguiría con un simple alternador que tuviera igual tensión eficaz.

En efecto, la tensión eficaz de la corriente ondulada sería:

\[
\frac{1}{T} \int_0^T (E + \sqrt{\frac{1}{2}} E' \sin w t)^2 dt = \sqrt{E^2 + E'^2}
\]

siendo E y E' las tensiones continua y eficaz alterna-tiva respectivamente; si \( E = E' \), la tensión eficaz de la corriente ondulada será \( E \sqrt{2} \) y como las pérdidas por efecto Joule son inversamente proporcionales al cuadrado de la tensión eficaz, serán en este caso mitad \( (E \sqrt{2})^2 \) que si las corrientes fueran alterna ó continua de igual tensión (\( E^2 \)).

Tal resultado se obtendría igualmente y con innegables ventajas con un alternador simple de tensión eficaz \( E \sqrt{2} \).

La generación por corrientes onduladas, es, pues, una generación híbrida.—J. G. B.

Disposición de seguridad para las corrientes de alta tensión.

Todo aparato intercalado en un circuito eléctrico, está calculado para funcionar bajo un potencial é intensidad determinados. Cualquier alteración en estos elementos produce una perturbación en su funcionamiento. Es, pues, de necesidad proteger todas las instalaciones eléctricas contra cualquier causa de alteración, de las que la más frecuente es el corto-circuito entre dos conductores.

Con este objeto se emplean bandas ó hilos de plomo ó de una aleación de este metal, bien calibrados, á fin de que entren en fusión tan pronto como la intensidad de la corriente exceda del límite marcado. Para que protejan suficientemente estos aparatos de seguridad, se deben establecer con profusión en los conductores principales y en todos los ramales.

La fig. 1.a es un sistema de seguridad construido por la casa Siemens y Halske. Se compone de tubos de vidrio T, conteniendo los hilos fusibles, y en posición inclinada para favorecer la circulación del aire. Volatilizada la materia fusible, es reemplazada con facilidad, mediante una pinza aisladora (fig. 2.a) provista de un hilo conductor h, en comunicación con tierra, á fin de alejar todo peligro. Se ha utilizado en circuitos recorridos por corrientes de 150 amperios bajo 15.000 voltios.—E. N.

La tracción eléctrica por corrientes trifásicas.

Desde el año 1892, en que la Société Siemens et Halske, de Berlín, llevó á cabo experiencias de tracción eléctrica con corrientes trifásicas con resultados poco satisfactorios, no tenemos idea de que se hayan intentado otras en el mismo sentido hasta las realizadas en 1899 por la misma casa (1), en una línea de 1.800 metros, con mejor éxito.

La experiencias se hicieron á tensiones muy variables, ya tomando la corriente directamente, ya transformada, sin perder por esto su carácter poli-

(1) Estas experiencias han durado hasta fines del 1900.