La Energía eléctrica (1901-12-10 00:00:00), página 26

Instrumentos de laboratorio hasta los poderososísimos cables subterráneos, forrados de plomo y armados de hierro, para elevadísimas tensiones.

El mundo técnico recuerda el éxito de la casa Pirelli y compañía en la última Exposición Internacional de París, donde obtuvo merecidamente el disputado premio Grand Prix. Su famoso cable de 25.000 voltios funcionó sin interrupción durante ocho meses, el tiempo que duró la Exposición. La figura adjunta, que representa un cable de 3 torones de 25 mm², da clara idea de su disposición.

Este tipo de cable, con patente de invención a favor de la casa Pirelli y compañía, reúne las ventajas de los cables aislados al caucho con los aislados al papel impregnado de resina; es, en efecto, feliz combinación de los dos sistemas. A partir de los núcleos de cobre, hacia el exterior, se encuentra como primera capa aisladora el caucho, especialmente fabricado para este fin por la misma casa, que también se dedica á esta industria, y recubre esta capa otra de papel y yute impregnados de una composición aisladora á base de resina, por un procedimiento especial secreto. De esta manera se consigue gran espesor en la capa aisladora y mucha economía, pues se concentra el caucho en el interior, donde es menor la sección, y se dejan para las capas exteriores, que son de gran superficie, la materia aisladora compuesta de papel, yute y resinas, la que sin dejar de ser buen aislador es mucho más barata que el caucho.

En cables de muchos conductores se tiene además la ventaja de rellenar completamente los huecos que quedan entre aquellos.

La figura representa el cable que, como dijimos antes, funcionó durante toda la Exposición Internacional de París á 25.000 voltios, transportando gran cantidad de energía para alimentar un grupo trifásico de lámparas montadas en serie. Estas circunstancias interesaron vivamente al mundo técnico.

Cerrada la Exposición de París, la casa Pirelli y compañía solicitó del Laboratorio Central de Electricidad de dicha capital que hiciera ensayos sobre el citado cable, los cuales se ejecutaron bajo la dirección de Mr. P. Janet, el sabio jefe de dicho establecimiento. Del certificado extendido extractamos los siguientes datos:

Número de torones, 3 de 25 mm² cada uno.
Distancia mínima entre torones, 19 mm.
Diámetro del cable, 94 mm.
Longitud ensayada, 34 metros.

Los ensayos se llevaron á cabo en el mismo local de la Exposición, por medio de un alternador trifásico de la casa Ganv (frecuencia 50), elevando la tensión con un transformador trifásico de la casa Gadda. Las tensiones se midieron con el electrómetro Kelvin, y los resultados fueron:

    Tensiones.
    Tiempo de aplicación.

    Voltios eficaces.
    Minutos.

    28.000
    18

    33.000
    5

    34.500
    20

    40.000
    5

Saltaron chispas en el electrómetro, y hubo que suspender la experiencia.

Cerrada la Exposición, no pudo repetirse por falta de corriente trifásica con que alimentar el transformador.

Sacado del subsuelo de París y llevado á Milán bastante mal tratado y deteriorado al desenterrarlo prosiguieron los ensayos en el Laboratorio de la Escuela Electrotécnica. Los resultados fueron:

    Tensiones.
    Tiempo de aplicación.

    Voltios eficaces.
    Minutos.

    40.000
    60

    45.000
    60

    50.000
    60

    52.000
    120

    56.500
    120

    60.500
    120

    64.000
    20