La Energía eléctrica (1901-10-10 00:00:00), página 5

tando una atmósfera oxidante para que no se descomponga, por cuya razón no se le encierra en ampolla de vidrio vaciada; el aire entra libremente dentro de ella, la cual tiene aquí por objeto, únicamente, la protección del filamento contra las acciones físicas exteriores, y como aquél no se quema, es innecesario el vacío de la ampolla, lo cual es, en cierto modo, una ventaja, sobre todo para el fabricante, pues evita las difíciles y engorrosas operaciones del vaciado, abaratando así el costo de la lámpara.

El cuerpo calentador y el filamento suelen durar 300 horas, estropeándose con el uso al mismo tiempo, por cuya razón se montan juntos sobre una pastilla de porcelana que se sujetá á unas patas de cobre que salen del soporte de la lámpara. Así, cuando se quiere cambiar el filamento, basta quitar esta pastilla que sirve de peana al conjunto, substituyéndola por otra. El cuerpo calentador, después de retirado, tiene todavía los dos tercios de su valor primitivo.

Gracias á estos importantes perfeccionamientos y al auxilio de la gran Compañía alemana Allgemeisse Electricitäts Gesellschaft, que construye la lámpara Nernst, no será difícil que en breve plazo entre en el terreno de la práctica. Las lámparas que se construyen actualmente pueden reemplazar con éxito á las lámparas de arco de todas clases y á las de incandescencia, desde 25 bujías en adelante, y aun á las de 16, 220 voltios, pues el consumo de la primera es de 40 vatios, y el de la segunda de 70 á 85 vatios. No han podido construirse todavía de menos de 25 bujías, ni menos de 110 voltios para 100 bujías. En cambio se construye fácilmente el voltaje 220 desde 25 bujías en adelante, con consumos específicos verdaderamente económicos.

Se trabaja ahora en la construcción de tipos menores de 25 bujías, y en substituir el platino del calentador por otro cuerpo más barato.

La luz emitida por esta lámpara es parecida á la del día por su color y no tiene los matices amarillos de la luz incandescente con filamento de carbón, ni en tan gran proporción los violetas del arco voltaico, ni los verdes de la camisa incandescente para el gas, de Aüer.

La lámpara Nernst figuró en la Exposición de París última, llamando mucho la atención de los especialistas. Se usa ya en las redes de alumbrado de Göttingue, de Berlín y otros puntos de Alemania.

No damos más detalles ni presentamos dibujos de ella, por haber sido descrita anteriormente en las páginas de esta Revista.

¿Nernst triunfará al fin? ¿O su invento será un chispazo genial que después de llamar tanto la atención quedará relegado al olvido? Dada su inteligencia, su genio y la empresa comercial que le apadrina, difícil será que esta lámpara deje de ocupar, por lo menos, un puesto digno entre las actuales. Consumo específico tan pequeño es ya ventaja muy grande, y ese voltaje elevado, que algunos tienen por defecto, es, á nuestro juicio, una de sus principales cualidades. Efectivamente; ¿qué inconveniente puede tener el uso de ese voltaje en las redes de distribución? ¿Es acaso más peligroso que el de 110, que el de 140 y 150? Al contrario; ofrece ventajas, se duplica la capacidad de la red. ¿Y no podría distribuirse á tres hilos á 110 voltios en cada puente?

Si una empresa me encargara el proyecto de una distribución eléctrica para alumbrado, dándome completa libertad de acción, lo haría de esta manera.

Proyectaría, desde luego, una distribución á tres hilos, y el alumbrado de las calles, cafés, teatros, establecimientos comerciales de todas clases, paseos públicos, iglesias, casinos, etc., lo haría con lámparas Nernst, montadas sobre los hilos extremos á 220 voltios. Suprimiría casi por completo los arcos voltaicos, y metería lámparas Nernst hasta en las casas, disminuyendo el número de lámparas. Trato, naturalmente, de las casas bien alumbradas, de las casas de lujo, pues en la mayoría de las de la clase media, seguiría con las lámparas ordinarias á 110 voltios. Es decir, tendría casi toda la red compuesta sólo de lámparas Nernst y lámparas incandescentes ordinarias. Con este sistema habría conseguido duplicar el rendimiento de la instalación. A igual capital muerto, inmovilizado en el material de línea, podría dar mayor número de bujías por