La Energía eléctrica (1901-11-10 00:00:00), página 23

cia y ofrecen ya, dentro de un plan científico, la colocación del magnetismo (esto es el tratado de Magnetología) después de la Electrocinámica y de y de las leyes de Ohm y de Ampère, como antecedentes para el estudio de la Electromagnetología y de la teoría de la inducción; de modo que en este y otros puntos están de acuerdo con los progresos de la investigación científica, á semejanza del Cours d'Electricité de M. Pellat.

PEDRO MARCOLAIN
Doctor en ciencias.
Zaragoza, 28 Octubre 1901.

CRÓNICA CIENTÍFICA

Elección del número de fases más conveniente en las instalaciones de corriente alterna.—En Europa no se emplean generalmente, más que las corrientes mono y trifásicas, mientras que en América se emplean los sistemas monofásico, bifásico y trifásico, el llamado monocíclico y el sistema de seis fases.

En las redes del alumbrado se emplea el monofásico, aunque en estas redes haya algún transporte de fuerza de pequeña importancia. Los motores pueden ser trifásicos usándose, entre otras disposiciones, la de Steinmetz, como más eficaz para el arranque; esta disposición consiste en poner en derivación sobre la canalización monofásica un condensador en serie con una reactancia y fijar el triángulo de la red trifásica con dos vértices en la red monofásica, y otro entre el condensador y la reactancia.

Para grandes motores, el sistema monocíclico está indicado; la disposición general es de red monofásica; solamente donde hay un motor un tercer alambre se añade (teaser wire). El generador, á más de su enrollamiento, lleva un enrollamiento especial unido á otra escobilla.

Las lámparas se intercalan entre los dos conductores extremos, mientras que para los motores hay una transformación preliminar. Se dispone el secundario de uno de los transformadores en forma tal, que se obtiene aproximadamente una relación trifásica entre las fuerzas electromotrices, de suerte que se llega á un voltaje trifásico al 56 por 100 del voltaje monofásico.

La figura esquemática adjunta da cuenta de las disposiciones utilizadas.

En San Luis (Estados Unidos) se ha empleado una combinación de estos dos sistemas con objeto de obtener una marcha en paralelo más fácil para las unidades de producción, y mayor facilidad del sincronismo de los enrollamientos polifásicos.

Se impone el empleo de los sistemas polifásicos:
a) Transmisión de fuerza con alumbrado accidental.
b) Transmisión de fuerza á gran distancia, con empleo de conversores á la llegada para alimentar una red de tracción ó una fábrica de electrolisis.

Los sistemas bifásicos y trifásicos presentan caracteres especiales; cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y todo ello deberá ser analizado para fijar la elección más conveniente.

En gasto de cobre podremos establecer:

    de 4 hilos
    de 3 hilos

    Bifásico
    100
    73

    Trifásico
    75
    30

(hilo neutro, sección mitad de los otros.)

Por el empleo de la transformación Scott se puede realizar gran economía de cobre y combinar el trifásico con el bifásico.

En Helena (Montana, Estados Unidos), se emplea tal combinación para una red de tranvías y alumbrado; el generador es bifásico á 500 voltios (650 kw.), un transformador eleva la tensión á 11.000 voltios, y en línea trifásica de 32 km. se unen por la conexión Scott generador y transformador de llegada, para tener una nueva línea bifásica con conversores rotativos para los tranvías.

La línea trifásica presenta sobre la bifásica otra ventaja á más de la economía de cobre, y es su gran flexibilidad variando los enrollamientos de los transformadores. Empleando cuarto hilo se pueden obtener distintos voltajes con los mismos transformadores. En América se emplean tres transformadores monofásicos, mientras que en Europa se prefiere un sólo transformador trifásico.