La Energía eléctrica (1901-11-25 00:00:00), página 22

b) Mayor dificultad para una buena marcha en paralelo.

c) Necesidad de grandes dimensiones en el alternador en el caso de acoplamiento directo á una máquina de pequeña velocidad.

En los Estados Unidos se emplea generalmente una frecuencia de 60 períodos para redes de alumbrado; los motores sincrónicos y asincrónicos funcionan bien con aquella frecuencia, y también los conversores rotativos (en ciertas condiciones).

Los valores que deben adoptarse para la frecuencia en los casos generales, son los siguientes:

40 períodos.—Transmisión de fuerza (con alumbrado accidental de almacenes).

Para transmisiones á grandes distancias, y especialmente con generatrices de débil velocidad, esta frecuencia ofrece grandes ventajas sobre la de 60 períodos.

Los motores funcionan muy bien.

43 á 45 períodos.—Alumbrado privado, luz absolutamente fija.

25 períodos.—Estaciones centrales en las que los alternadores están unidos directamente á máquinas útiles de poca velocidad.

La marcha en paralelo es fácil con esta frecuencia.

Para alimentar con esta frecuencia red de alumbrado, se deberá adoptar conversores rotativos (Chicago) ó emplear elevadores de frecuencia, como en Brooklyn, donde una trifásica de 25 se transforma en bifásica á 60.

Las frecuencias de 10 á 12 se emplean con ventaja en los hornos eléctricos como en los de carburo.—J. G. B.

Aparato Hartmann & Braun para determinar las faltas por robin ó roturas de los cables, aplicando el procedimiento de resbalamiento.

El montaje del puente de Wheatstone está representado en la figura 1.a, en la que el cable cuya alambre de medida con sus resistencias adicionales. En la diagonal está, como siempre, montado el galvanómetro, cuya aguja marcará el cero cuando las dos mitades del cable estén en proporción con las resistencias limitadas en el alambre de medida por el contacto resbaladizo.

Se comprende que, por el procedimiento indicado, se podrá encontrar el sitio de un defecto por robin en un cable cualquiera, con tanta más exactitud cuanto mayor sea la movilidad del contacto resbaladizo y cuanto mayor sea la exactitud de las lecturas.

Precisamente, con el objeto de cumplir las condiciones expuestas, se ha construido el aparato representado en la figura 2.a, el cual, en sus partes más esenciales, consta de un alambre de medida montado alrededor de un disco de goma endurecida y nueve resistencias, cada una de las cuales es igual a la del citado alambre, y pueden ser intercaladas á voluntad con solo mover el conmutador.

Por lo explicado se ve que la resistencia total que podrá intercalar el aparato en cuestión es diez veces la resistencia del alambre de medida, y como dicho alambre está dividido en 1.000 partes iguales, las lecturas podrán hacerse á \( \frac{1}{10.000} \) de la resistencia total.

Para comprobar un cable, se empezará por unir sus extremos á los casquillos k, k (véase el esquema); el galvanómetro se instalará entre los casquillos b, y las pilas se montarán dando tierra á uno de sus electrodos y uniendo el otro al casquillo B.

Después de establecido el equilibrio eléctrico en la rama del galvanómetro, se hará la lectura en el índice, y sólo resta tomar á partir de un extremo del cable tantas diezmilésimas de su longitud como unidades comprenda la lectura, para encontrar el sitio del defecto por robin.

El mismo aparato tiene en su interior una resis-

Fig. 1.a

falta se quiere determinar forma dos ramas del puente, y las otras dos están representadas por el