La Energía eléctrica (1901-11-25 00:00:00), página 4

aún más la pendiente longitudinal del barranco, muy grande, permitía, en una extensión relativamente corta, utilizar otros 31 metros de desnivel. Estudiadas estas condiciones especiales del río Belelle por el Ingeniero Sr. Bertier, consejero delegado de la Sociedad general gallega de electricidad, se llegó á un proyecto importante de un salto total de 153 metros en un recorrido de 2.150 metros de canal. De este modo la Sociedad se aseguró uno de los dos factores, cuyo producto representa la fuerza utilizable, y en virtud de la importancia de la altura, el caudal de agua del cauce puede tener escasa importancia en estiajes sin perturbar de una manera sensible la fuerza natural de que dispone en todo tiempo.

Obras hidráulicas y de fábrica

La presa levantada sobre el río Belelle está perfectamente construida para soportar las mayores avenidas del río; van dispuestas dos compuertas, una para dar acceso á las aguas en el canal, y la otra para desagüe de los excesos de aquéllas directamente al río. Estas compuertas se manejan con mucha sencillez por medio de una rueda y tornillo sin fin.

El canal que lleva el agua á la fábrica es de 2.150 metros de longitud, un ancho de 1,10 metros y una profundidad de un metro, suficiente para contar con un gasto de 1.500 litros por segundo en el desagüe.

Este canal, sólidamente construido sobre roca dura y en la ladera del monte, está cementado en su fondo y paredes.

A la entrada del canal va colocada una reja para detener los cuerpos flotantes que arrastra la corriente del río. En el trayecto del canal están dispuestas 14 compuertas, con sus correspondientes laterales de escape ó vertederos de aguas. Esta subdivisión del canal en secciones por medio de las compuertas, tiene una ventaja, que es facilitar la limpieza, ó en caso de avería, es suficiente vaciar tan sólo el compartimiento correspondiente en donde aquélla se encuentre localizada.

Al final de la canal está la cámara de aguas de donde arranca el tubo de caída, formado de trozos de tubo de acero de 40 centímetros de diámetro interior, de espesor variable según su altura ó cota de nivel, y de 6,50 metros de longitud cada trozo. El tubo descarga en el colector de las aguas, que es un tubo de 50 centímetros de diámetro por 10 metros de largo y 10 milímetros de espesor; de él arrancan los tubos de alimentación de las turbinas de 35 centímetros de diámetro.

Para el caso en que la presión de las aguas exceda de la carga máxima, va montado en los tubos de las turbinas un servomotor ó regulador de fuerza centrifuga para el desagüe directo al río.

La cámara de aguas lleva otra reja para detención de los cuerpos flotantes, maderas, hojas, etc., y una defensa para los desprendimientos del monte.

En la «Fervenza» se ha construido la fábrica para los grupos de turbinas y generatrices. La planta baja está exclusivamente destinada para los grupos y cuadro de máquinas y la parte superior para casa vivienda de los empleados.

La Central del Ferrol es un edificio de bonita construcción, de ladrillo con revestimiento de cemento, confeccionado con una delicadeza y gusto tal que asemeja perfectamente á la sillería. Es de dos pisos; en el superior van las oficinas y demás dependencias de la Sociedad, entre las que no falta el laboratorio y las correspondientes para el jefe de la central, con entrada independiente de la fábrica.

La planta baja está dividida en dos naves, una de ellas para los grupos de máquinas, electromotores y los cuadros, y otra para la sala de las baterías de acumuladores.

Línea de alta tensión

El transporte de la energía desde la «Fervenza» hasta la Central del Ferrol, se hace por dos líneas de cobre desnudo, cada línea de tres hilos de 5 milímetros de diámetro. Estos hilos van